Kablo renkleri - doğru bağlantı için ipucu
- Sayaçlar
Elektrikle çalışmak, tellerin iletkenlerinin farklı renklerde boyanmış olduğunu görebilirsiniz. İlginç, ancak renkler bir kabuktaki iletken sayısına bakılmaksızın asla tekrarlanmıyor. Neden yapılır ve renk çeşitliliğinde kaybolmamamız gerekir - bu bizim günümüzün makalesidir.
Elektrik çarpması riski olduğundan elektrik ile çalışmak ciddi bir konudur. Sıradan bir kişinin tellerin bağlantısı ile başa çıkması o kadar kolay değildir, çünkü kabloyu keserek tüm iletkenlerin farklı renklere sahip olduğunu görebilirsiniz. Bu yaklaşım, ürünlerini rakiplerinden ayırmak için üreticilerin düşüncesi değildir ve elektrik kablolarının döşenmesinde çok önemlidir. Kablo çekirdeklerinin rengiyle karışıklığı önlemek için, tüm renk çeşitliliği bir standart - PUE'ye indirgenir. Elektrik kurulum kuralları, tellerin iletkenlerinin renk veya alfanümerik atama ile ayırt edilmesi gerektiğini belirtmektedir.
Renk işaretlemesi, her telin amacını belirlemenize olanak tanır, bu da geçiş yaparken son derece önemlidir. Elektrik tesisat ürünlerinin montajı sırasında ve kabloların birbirine doğru şekilde bağlanması, kısa devre, elektrik çarpması veya hatta yangın gibi ciddi sonuçlardan kaçınmanıza yardımcı olur. Doğru şekilde bağlanmış olan kablolar, daha sonra herhangi bir sorun olmadan onarım ve bakım yapılmasına yardımcı olur.
Farklı renkteki kabloları belirlemek için elektrik bandı kullanılabilir.
Kurallara göre, tellerin renkleri tüm uzunluk boyunca mevcut. Ancak, gerçekte, aynı renkte boyanmış elektrik kablolarını bulabilirsiniz. Çoğu zaman bu, alüminyum kablo döşemesinin yapıldığı eski konut stoğunda bulunur. Her bir çekirdeğin renk tayiniyle ilgili problemleri çözmek için, ısıyla daralan makaron veya farklı renkteki elektrik bandı kullanılır: siyah, mavi, sarı, kahverengi, kırmızı, vb. Çok renkli işaretleme, tellerin bağlantı noktalarında ve çekirdeklerin uçlarında yapılır.
Renk farkından bahsetmeden önce, tellerin harf ve rakamlarla belirtilmesinden bahsedilmeye değer. Tek fazlı bir AC şebekesindeki faz iletkeni Latin harf "L" (Hat) ile gösterilir. Üç fazlı bir devrede, fazlar 1, 2 ve 3 sırasıyla "L1", "L2" ve "L3" ile gösterilir. Topraklama fazı iletkeni, tek fazlı bir şebekede "LE" ve üç fazlı "LE1", "LE2", "LE3" olarak kısaltılır. Sıfır tel "N" harfini verdi (Nötr). Sıfır veya koruyucu iletken “PE” olarak adlandırılmıştır (Dünyayı Koru).
Elektrikli ekipmanın kullanım normlarına göre, hepsinin bir topraklama teli olan şebekeye bağlı olması gerekir. Bu durumda üreticinin garantisi ekipman için geçerli olacaktır. PUE'ye göre koruma, sarı-yeşil bir kabuktan oluşur ve renk çubukları kesinlikle dikey olmalıdır. Başka bir yerde, bu tür ürünler standart dışı kabul edilir. Genellikle kablolarda parlak sarı veya yeşil renkli bir kılıfla bulabilirsiniz. Bu durumda, bir zemin olarak kullanılırlar.
İlginç! Sert bir katı toprak teli ince sarı şeritle yeşil renktedir, ancak yumuşak çok çekirdekli telde, aksine sarı, ana ve sarı olarak ek olarak kullanılır.
Bazı ülkelerde, kılıfsız bir topraklama iletkeninin takılmasına izin verilir, ancak mavi örgülü ve PEN işareti olan yeşil-sarı bir kabloyla karşılaşırsanız, nötr ile birleştirilmiş topraklamaya sahip olursunuz. Dünyanın, santralde bulunan güvenlik cihazlarına asla bağlı olmadığının farkında olmalısınız. Topraklama kablosu, toprak yoluna, kasaya veya panonun metal kapısına bağlanır.
Şemalarda, zeminin farklı ismini görebilirsiniz, bu nedenle karışıklığı önlemek için, aşağıdaki notu kullanmanızı öneririz:
Renk işaretleme tel yalıtım
EIR'nin ifade ettiği gibi, genellikle sıfır olarak adlandırılan nötr tel için, tek bir renk tanımı vurgulanır. Bu renk mavidir ve parlak veya karanlık bir performans olabilir ve hatta mavi - her şey üreticiye bağlıdır. Renk şemalarında bile bu tel daima mavi olarak çizilir. Santralde, nötr, doğrudan birime bağlı olan ve otomatik bir makine kullanmadan sıfır besleyiciye bağlanır.
GOST'e göre fazın tellerinin renkleri
GOST'ye göre, faz kablolarının renkleri mavi, sarı ve yeşil hariç herhangi bir renkte olabilir, çünkü bu renkler sıfır ve toprağa atıfta bulunur. Bu yaklaşım, faz telini diğerlerinden ayırmaya yardımcı olur çünkü işte en tehlikeli olanıdır. Bir akım bunun içinden akar, bu nedenle güvenli bir şekilde çalışmak için doğru tanımlamayı sağlamak son derece önemlidir. Çoğunlukla, üç damarlı bir kablodaki faz iletkenleri siyah veya kırmızı renkte gösterilir. PUE, sıfır ve toprak için tasarlanmış renkler haricinde diğer renklerin kullanımını yasaklamaz, bu nedenle bazen aşağıdaki kabuklarda bir faz çekirdeği bulabilirsiniz:
Elektrikte L, N, PE'nin renkle işaretlenmesi için temel kuralları verdik, ancak çoğu zaman esnafın elektrik kablolarının takılmasıyla ilgili kurallara uymadığı oluyor. Diğer şeylerin yanı sıra, faz göbeği veya tek renkli kablonun farklı renklerine sahip elektrik tellerinin değişmesi ihtimali de vardır. Benzer bir durumda nasıl bir hata yapmamak ve sıfıra, faza ve topraklamanın doğru bir şekilde atanması nasıl mümkün olmaz? Bu durumda en iyi seçenekler telleri amaçlarına göre işaretliyordu. Santralden çıkan tüm öğeleri tanımlamak ve konutu takip etmek için cambric (ısıyla daralan boru) yardımı ile gereklidir. İşler uzun zaman alabilir, ama buna değer.
Çekirdeklerin aksesuarlarının tanımlanması ile ilgili çalışmalar için, bir gösterge tornavidası kullanılır - bu, sonraki aşamaların işaretlenmesi için kullanılabilecek en basit araçtır. Cihazı alıyoruz ve metal ucuyla çıplak (!) Çekirdeğe dokunuyoruz. Tornavidadaki gösterge sadece faz iletkenini bulursanız yanar. Kablo iki çekirdekli ise, daha fazla soru olmamalıdır, çünkü ikinci iletken sıfırdır.
Bu önemli! Herhangi bir elektrik kablosunda, içindeki kablo sayısından bağımsız olarak her zaman L ve N kabloları vardır.
Üç damarlı bir tel inceleniyorsa, topraklama ve sıfır iletkeni bulmak için bir multimetre kullanılır. Bildiğiniz gibi, sıfır iletkende elektrik olabilir, ancak dozları ancak 30V'u aşacaktır. Multimer üzerinde ölçüm yapmak için, AC voltaj ölçüm modunu yapılandırmanız gerekir. Bundan sonra, bir sonda, bir gösterge tornavidası kullanılarak belirlenen faz çekirdeğine ve ikincisine - kalanına değinir. Enstrüman üzerindeki en düşük değeri gösteren iletken sıfır olacaktır.
Teller karıştırıldığında voltajı belirlemek için bir multimetre kullanılır.
Diğer tellerdeki voltajın aynı olduğu ortaya çıkarsa, zemini belirleyecek olan direncin ölçülmesi yöntemini kullanmanız gerekir. İş için sadece amacı bilinmeyen iletkenler kullanılacaktır - faz kablosu teste dahil değildir. Multimer direnç ölçüm moduna geçirilir, bundan sonra bir prob topraklanmış olduğu ve metale temizlendiği bilinen bir elemana (bu, örneğin bir ısıtma bataryası) ve ikincisine iletkenlere temas eder. Toprak 4 ohm'u geçmemeli, nötr ise daha yüksek bir değere sahip olmalıdır.
Elektrikte sıfır, faz ve toprakların telleri ve renkleri nasıl belirlenir?
elektrik şalt sisteminin daha hızlı ve doğru şekilde takılması, onarım kolaylığı ve hataların giderilmesi için önemlidir. Elektrikteki kabloların renkleri, düzenleyici belgeler (PUE ve GOST R 50462-2009) tarafından düzenlenir.
Neden kablo ve kabloların renk işaretlenmesine ihtiyacımız var?
Elektrik tesisatlarında kurulum ve bakım çalışmaları sadece güvenilirliği sağlamakla kalmaz, aynı zamanda güvenliği de sağlar. Hataların tamamen giderilmesini gerektirir. Bu amaçlar için, telin, fazın, sıfırın ve toprağın rengini belirleyen tellerin yalıtımı için bir renk işaretleme sistemi geliştirilmiştir.
EIR'ye göre, akım taşıyan damarların bu tür renklendirilmesine izin verilir:
Aşağıdaki listede birçok tel rengi varyasyonu vardır, ancak yalnızca sıfır ve koruyucu kabloları belirtmek için kullanılan birkaç renk yoktur:
- mavi renk ve tonları - nötr tel (nötr - N) çalışma;
- yeşil şeritli sarı - koruyucu toprak (PE);
- göbek uçlarında mavi işaretli sarı-yeşil yalıtım - kombine (PEN) iletken.
Sarı şeritli yeşil izolasyonlu iletkenlerin topraklanmasında ve uçlarında sarı-yeşil işaretli mavi izolasyonlu kombine iletkenler için kullanılmasına izin verilir.
Renkler aynı cihaz içindeki her bir devrede aynı olmalıdır. Şube bağlantıları eşit renkli iletkenler ile yapılmalıdır. Renk tonlarında farklılıklar olmadan yalıtım kullanımı, yüksek bir kurulum kültürüne işaret eder ve ekipmanın daha fazla bakım ve onarımını büyük ölçüde kolaylaştırır.
Faz boyama
Elektrik tesisatı kurulumunun sert metal lastikler yardımıyla yapıldığı durumlarda, lastikler aşağıdaki renklerden silinmez boya ile boyanır:
- sarı-faz A (L1);
- yeşil - faz B (L2);
- kırmızı faz C (L3);
- mavi - sıfır lastik;
- sarı ve yeşil renkte uzunlamasına veya eğimli şeritler - topraklama otobüsü.
Fazların renkleri tüm cihaz boyunca korunmalı, ancak mutlaka lastiğin tüm yüzeyinde tutulmamalıdır. Fazın ismini sadece bağlantı yerlerinde işaretlemesine izin verilir. Boyanmış yüzey üzerinde, ilgili renklerin boyası için "ZHZK" sembollerinin rengini çoğaltabilirsiniz.
Lastikler muayene veya iş için uygun değilse, üzerlerinde gerilim olduğunda, boyamamaya izin verilir.
Rijit veri yollarına bağlı faz iletkenlerinin rengi, esnek iletkenler ve sabit sabit dağıtım veriyollarının benimsenen gösteriminde bir farklılık olduğu için, bunlarla eşleşmeyebilir.
Nötr renk
Sıfır tel, GOST standartları hangi renk şarttır, bu yüzden santralin kurulumuna bakarken bir soru olmamalı, mavi renk bir mavi veya bir mavi renktir, çünkü mavi renk ve onun gölgeleri (mavi) nötr (çalışma alanı) belirtmek için alınmıştır.
Nötr renklerin diğer renklerine izin verilmez.
Mavi ve mavi izolasyonun tek kabul edilebilir kullanımı, DC devrelerinde negatif bir kutup veya orta noktanın tanımlanmasıdır. Başka hiçbir yerde böyle bir renk kullanılamaz.
Topraklama kablosu renk kodlaması
Kurallar, elektrik tesisatlarındaki topraklama telinin rengini gösterir. Bu sarı-yeşil teldir, rengi tellerin geri kalanından iyi görünür. Üzerinde sarı bir yalıtım ve üzerinde yeşil bir şerit bulunan bir telin kullanılmasına izin verilir veya sarı şeritli yeşil bir yalıtım olabilir. Toprak kablosunun başka bir rengini kullanmasına izin verilmez, çünkü gerilimin mevcut olduğu veya uygulanabileceği montaj devreleri için yeşil-sarı iletkenler kullanılmasına izin verilmez.
Listelenen etiketleme kuralları, Sovyet sonrası ülkelerde ve Avrupa Birliği ülkelerinde gözlemlenmiştir. Diğer eyaletler, iletkenleri farklı bir şekilde, ithal edilmiş ekipmanlarda görülebilecek şekilde etiketler.
Yurtdışında markalamak için birincil renkler:
- nötr beyaz, gri veya siyah;
- Koruyucu topraklama sarı veya yeşildir.
Bazı ülkelerdeki standartlar, koruyucu olmayan çıplak metalin koruyucu bir zemin olarak kullanılmasına izin vermektedir.
Topraklama telleri, önceden yapılandırılmamış yalıtımlı terminallerde açılır ve yapının birbirleriyle güvenilir elektriksel teması olmayan tüm metal parçalarını birbirine bağlar.
220V ve 380V şebekelerinde renkler
Kablolama çok renkli bir tel ile yapılırsa, tek ve üç fazlı elektrik şebekelerinin kurulumu kolaylaştırılır. Tek fazlı apartman kabloları için daha önce beyaz bir düz iki çekirdekli kablo kullandı. Hataları ortadan kaldırmak için kurulurken ve onarılırken, her bir göbeği ayrı ayrı bağlamak gerekliydi.
Kablo ürünlerinin farklı renklerde farklı renklerle salınması, işin karmaşıklığını azaltır. Tek fazlı kablolarda faz ve sıfırı belirtmek için aşağıdaki renkleri kullanmak normaldir:
- kırmızı, kahverengi veya siyah fazlı tel;
- diğer renkler (tercihen mavi) - sıfır tel.
Üç fazlı bir şebekedeki fazların işaretlenmesi biraz farklıdır:
- kırmızı (kahverengi) - 1 faz;
- siyah - 2 fazlı;
- gri (beyaz) - 3 fazlı;
- mavi (mavi) - çalışma sıfır (nötr)
- sarı-yeşil - zemin.
Ev tipi kablo ürünleri, çekirdeklerin rengi için standardı karşılar, bu nedenle çok fazlı bir kablo, fazın beyaz, kırmızı ve siyah, sıfırın mavi ve dünyanın sarı-yeşil iletkenleri olduğu çok renkli iletkenler içerir.
Güncel ağlara hizmet verirken, dağıtım kutularındaki tellerin amacını doğru bir şekilde belirlemek mümkündür. Çok renkli tellerin bir koşumunun varlığında bunların kahverengi olması zorunlu olarak faz olacaktır. Dalların bağlantı kutusundaki sıfır telde kırılma olmaz. İstisna, tam açma devresine sahip çok kutuplu anahtarlama cihazlarına musluklarla yapılır.
DC ağlarda boyama
DC ağlar için, pozitif kutbuna bağlı iletkenleri kırmızıya, siyah veya maviye negatif olarak etiketlemek gelenekseldir. Bipolar devrelerde, kaynağın orta noktasını (sıfır) işaretlerken mavi bir gölgenin izolasyonu uygulanır.
Çok nominal voltajlı devrelerde renk kodlaması için standart yoktur. Kabloların artı ve eksi rengi nedir, bunların içindeki voltaj nedir - bu, yalnızca dokümantasyonda veya yapının duvarlarından birinde sık sık verilen cihaz üreticisinin deşifresiyle belirlenebilir. Örnek: bilgisayar güç kaynağı veya araba kablolaması.
Otomotiv kablolaması, içinde yerleşik ağın pozitif voltajına sahip devreler kırmızı veya onun gölgeleri (pembe, turuncu) ve kütleye bağlı siyah olması ile karakterize edilir. Kalan teller, otomobil üreticisi tarafından belirlenen belirli bir renge sahiptir.
Tel Yazı
Renk işaretleri harflerle tamamlanabilir. Atama için kısmi karakterler standartlaştırılmıştır:
- L (Satır kelimesinden) - faz teli;
- N (Nötr kelimesinden) - sıfır tel;
- PE (Koruyucu Topraklama kombinasyonundan) - topraklama;
- “+” - pozitif kutup;
- “-” negatif bir direk;
- M - Bipolar güce sahip DC devrelerinde orta nokta.
Koruyucu topraklama bağlantısı için terminalleri belirlemek için, terminalde veya cihazın gövdesi üzerinde bir çıkartma şeklinde damgalanmış özel bir sembol kullanılmıştır. Zemin sembolü, dünyanın birçok ülkesi için aynıdır, bu da karışıklık olasılığını azaltır.
Çok fazlı ağlarda, karakterler bir faz sıra numarası ile desteklenir:
- L1 - ilk aşama;
- L2 - ikinci aşama;
- L3 - üçüncü aşama.
İşaretler, fazlar A, B ve C sembolleri ile gösterildiğinde eski standartlara göre yapılır.
Standartlardan sapma, birleşik faz işaretleme sistemidir:
- La - ilk aşama;
- Lb - ikinci aşama;
- Lc - üçüncü aşama.
Karmaşık cihazlarda zincirin adını veya numarasını karakterize eden ek gösterimler olabilir. İletkenlerin etiketlenmesinin, dahil oldukları tüm devre içinde çakışması önemlidir.
Harfler, PVC yalıtım veya ısıyla daralan tüp üzerine, nüvesinin uçlarına yakın, yalıtım üzerinde silinmez, iyi seçkin bir boya ile işaretlenir.
Bağlantı terminalleri, tedarikin devrelerini ve polaritelerini gösteren işaretlere sahip olabilir. Bu işaretler, kullanılan malzemeye bağlı olarak boya, damgalama veya gravür ile yapılır.
Hangi harf faz ve sıfırı gösterir
Tel renkleri: toprak, faz, sıfır
Kablo tesisatı kurulumunu kolaylaştırmak için, kablolar çok renkli işaret tellerle yapılır. Aydınlatma ağının kurulumu ve soketlere güç beslemesi, üç telli bir kablo kullanılmasını gerektirir.
Bu renk sisteminin kullanılması onarım süresini, priz ve anahtarların bağlantısını önemli ölçüde azaltır. Ayrıca, bu şema yükleyicinin yeterliliği için gereksinimleri en aza indirir. Bu, neredeyse her yetişkin erkeğin örneğin bir lambanın montajını gerçekleştirebildiği anlamına gelir.
Bu yazıda yer, sıfır ve fazın nasıl gösterildiğine bakacağız. Tellerin diğer renk işaretlerinin yanı sıra.
Topraklama rengi
Toprak telinin rengi "toprak" - neredeyse her zaman sarı-yeşil renkte gösterilir. daha az sıklıkla sarı ve açık yeşil gibi sargılar vardır. Tel "PE" olarak işaretlenebilir. Ayrıca "PEN" etiketli yeşil-sarı telleri ve bağlantı noktalarındaki tellerin ucunda mavi örgülü kabloları da bulabilirsiniz - bu, nötr ile birleştirilmiş topraklamadır.
Dağıtım panosunda (RSC) şasi barasına, gövdeye ve metal kapı paneline bağlanmalıdır. Bağlantı kutusu için bağlantı, armatürlerden ve soketlerin yer kontaklarından gelen toprak kablolarına gider. “Topraklama” kablosunun RCD'ye (koruyucu ayırma cihazı) bağlanması gerekmez, bu nedenle RCD ev ve apartmanlarda kurulur, genellikle kablolama sadece iki kablo ile gerçekleştirilir
Şemalarda topraklamanın belirlenmesi:
Konvansiyonel Topraklama (1) Temiz Zemin (2) Güvenlik Topraklaması (3) Şasiye Şasi (4) Topraklama (5)
Farklı topraklama nedir
Renk sıfır nötr
Tel "sıfır" - mavi olmalı. RS'de, Latin harf N ile gösterilen sıfır baraya bağlanması gerekir. Mavi rengin tüm telleri ona bağlanmalıdır. Veri yolu, makineye ek bir kurulum yapmadan, bir sayaç veya direkt olarak girişe bağlanır. Dağıtım kutusunda, mavi (nötr) tüm kablolar (anahtarın kabloları hariç) bağlanır ve anahtarlamaya katılmazlar. Mavi telin "sıfır" soketlerine, soketlerin arka tarafında işaretlenmiş olan N harfiyle gösterilen kontağa bağlanır.
Tel fazının adlandırması çok açık değil. Kahverengi veya siyah veya kırmızı veya mavi, yeşil ve sarıdan başka renklerde olabilir. Bir daire RSC'de, yük tüketicisinden gelen faz teli, devre kesicinin tabanına veya RCD'ye bağlanır. Anahtarlarda, faz iletkeni değiştirilir, kapatılırken kontak kapanır ve voltaj tüketiciye verilir. Faz soketlerinde siyah tel, L harfi ile işaretlenmiş olan kontakta bağlanmalıdır.
Atama yokluğunda zemin, nötr ve faz nasıl bulunur
Kabloların renk işaretlemesi yoksa, bu durumda, fazı belirlemek için gösterge tornavidasını kullanabilirsiniz, bununla temas halinde iken tornavida göstergesi yanar, ancak nötr ve toprak kablolarında yanmaz.
Topraklama ve nötr aramak için bir multimetre kullanabilirsiniz. Bir tornavida ile bir faz buluyoruz, multimetrenin bir kontağını sabitliyoruz ve telin başka bir temasıyla “test ediyoruz”, eğer multimetre 220 volt gösteriyorsa, nötr, değerler 220'nin altındaysa ve sonra topraklanıyorsa.
Alfabetik ve sayısal tel işaretleri
İlk harf “A”, çekirdek malzeme olarak alüminyum anlamına gelir, bu mektubun yokluğunda çekirdek bakırdır.
"AA" harfleri, bir alüminyum çekirdekli ve ondan ek bir örgülü çok çekirdekli bir kabloyu belirtir.
Ek kurşun örgü durumunda "AC" belirtilir.
Kablo neme karşı dayanıklısa ve ek bir çift katmanlı çelik örgü varsa "B" harfi mevcut.
"BN" kablo kılıfı yanmayı desteklemiyor.
"B" polivinil klorür kabuğu.
"G" koruyucu bir kabuğa sahip değildir.
"G" (küçük harf) çıplak su geçirmez.
Üst kılıfın altındaki telle sarılmış kabloyu kontrol etmek.
"P" kauçuk kılıf.
"NR" yanmayan kauçuk kılıf.
Yurtdışı tellerin renkleri
Ukrayna, Rusya, Belarus, Singapur, Kazakistan, Çin, Hong Kong ve Avrupa Birliği ülkelerinde tellerin renkle işaretlenmesi aynıdır: Topraklama kablosu - Yeşil ve sarı
Nötr Tel - Mavi
diğer renkler ile işaretlenmiş fazlar
Nötr adlandırma Güney Afrika, Hindistan, Pakistan, İngiltere’de siyah renktedir, ancak eski kablolamada bu durum geçerlidir.
şu anda nötr mavi.
Avustralya mavi ve siyah olabilir.
ABD ve Kanada'da beyaz olarak belirlenmiştir. Ayrıca ABD'de gri işaretler bulabilirsiniz.
Her yerde toprak teli sarı, yeşil, sarı-yeşil renge sahiptir, bazı ülkelerde yalıtımsız olabilir.
Diğer renkler teller, diğer teller anlamına gelen renkler hariç, fazlar için kullanılır ve farklı olabilir.
Elektrik tasarrufu için 13 yol
Tel rengi fazı, sıfır, toprak
- Topraklama kablosu
- Sıfır iletken (nötr)
- Faz tel rengi
- Tel algılama
- işaretleme
Elektrik kablolarının kurulumunu kolaylaştırmak için tüm kablolama ve kablolama ürünleri farklı renklerde etiketlenir. Kural olarak, evlerde veya dairelerde bir aydınlatma cihazı monte edilir, soketler üç tel kullanılarak bağlanır. Her birinin ev elektrik şebekesinde kendi amacı vardır. Bu nedenle, toprak tellerinin, fazının ve sıfırının renginin belirlenmesi büyük önem taşır. Bu nedenle, kurulum ve müteakip tamir zamanı önemli ölçüde azalır. Renk işaretlemesi sayesinde, her türlü bağlantı özellikle zor değildir.
Topraklama kablosu
Çoğu durumda, toprak telini belirlemek için sarı-yeşil kullanılır. Bazen sadece sarı yalıtımı olan iletkenler bulabilirsiniz. Daha az sıklıkla açık yeşil kullanılır. Genellikle bu teller PE sembolleri ile işaretlenir. Bununla birlikte, toprak teli nötr ile hizalanmışsa, PEN olarak adlandırılır. Yeşil-sarı renkli ve uçlarında mavi bir örgü var.
Dağıtım kutusunda, toprak teli özel bir veri yoluna veya gövdeye ve metal kapıya bağlanır. Bağlantı kutusunda, armatürler ve özel topraklama kontakları ile donatılmış çıkışlarda sağlanan benzer kablolarla bağlantı yapılır. Topraklama kablosunun bir artık akım cihazına (RCD) bağlanması gerekmez, böylece elektrik kabloları için sadece iki telin kullanıldığı bu tür koruyucu cihazlar kullanılır.
Sıfır iletken (nötr)
Nötr iletken veya nötr için, mavi geleneksel olarak kullanılır. Dağıtım kutusundaki bağlantı, N sembolü ile gösterilen özel bir sıfır barası üzerinden gerçekleştirilir. Mavi renkli tüm teller bu baraya bağlanır.
Veri yolu, elektrik sayacı üzerinden girişe bağlanır. Bazı durumlarda, herhangi bir ek otomatik cihaz olmadan bağlantı doğrudan yapılabilir.
Bağlantı kutusunda, tüm nötr mavi teller birbirine bağlanır ve anahtarlamaya katılmaz. İstisna, anahtardan gelen teldir. Mavi kabloları N harfiyle gösterilen özel bir sıfır kontak kullanarak soketlere bağlayın. Bu işaret, her bir çıkışın arkasına yapıştırılmıştır.
Faz tel rengi
Fazın kesin bir tanımı yoktur. Çoğunlukla yeşil, sarı ve maviden farklı siyah, kahverengi, kırmızı ve diğer renkler vardır. Daireye kurulan dağıtım kutusunda, tüketiciden gelen faz telinin bağlantısı, aşağıda bulunan devre kesicinin kontağı ile yapılır. Diğer devreler üzerinde, bu iletken koruyucu bir kapatma cihazına bağlanabilir.
Anahtarlarda, faz doğrudan anahtarlamada yer alır. Kontağı kapatmak ve açmak için kullanılır. Böylece, tüketicilere tedarik voltajı ve gerekirse - bu tedarikin sona ermesi. Yuvalarda, faz iletkeni L etiketli kontağa bağlanır.
Tel algılama
Bazen, üzerinde herhangi bir işaret bulunmayan bir telin amacının belirlenmesinin gerekli olduğu durumlar vardır. En basit ve en yaygın yöntem bir gösterge tornavida kullanmaktır. Yardımı ile hangi telin faz olacağını ve hangisinin sıfır olduğunu doğru olarak belirleyebilirsiniz. Her şeyden önce, panele güç kaynağını kapatmanız gerekir. Bundan sonra, iki iletkenin uçları temizlenir ve birbirinden uzak kenarlara boşaltılır. Daha sonra elektrik kaynağını açmak ve indikatörün her bir telin amacını belirlemek gerekir. Ampul damar ile temas ettiğinde yanarsa - bu fazdır. Yani diğer çekirdek nötr olacak.
Kablolamada bir topraklama kablosu varsa, bir multimetre kullanılması önerilir. Bu cihaz iki tentacles ile donatılmıştır. İlk olarak, 220'den fazla volt aralığında bir akım ölçümü uygun işarete ayarlanır. Bir iletken, faz iletkeninin ucunda sabitlenir ve ikincisi topraklama veya sıfırdır. Sıfır ile temas durumunda, cihazın ekranında 220 volt voltaj görüntülenir. Topraklama teline dokunduğunuzda, voltaj farkedilir şekilde daha düşük olacaktır.
işaretleme
Sadece tellerin fazı, sıfır, toprak rengi değil, aynı zamanda başta alfabetik ve sayısal gösterimler olmak üzere diğer markalama türleri de vardır. İlk harf A telin malzemesini gösterir - alüminyum. Bu mektubun yokluğunda, çekirdek malzeme bakır olacaktır.
Elektrikte tellerin ana işareti:
- AA - aynı malzemeden ek örgü içeren çok çekirdekli bir alüminyum kabloya karşılık gelir.
- UZMAN - ilave kurşun örgü.
- B - neme ve çift katmanlı çelikten ilave örgüye karşı koruma sağlanabilir.
- Bn - yanmaz kablo kılıfı.
- G - tutulum eksikliği.
- P - kauçuk kılıf.
- Yanmaz malzemeden üretilmiş HP - kauçuk kılıf.
Faz L, sıfır N ve toprak için renk tanımları
Kolay kurulum için herhangi bir elektrik kablosu, iletkenler üzerinde çok renkli yalıtım ile yapılır. Standart bir elektrik tesisatı kurarken genellikle üç damarlı kablolar kullanılır (faz, sıfır, toprak).
Kolay kurulum için herhangi bir elektrik kablosu, iletkenler üzerinde çok renkli yalıtım ile yapılır. Standart bir elektrik tesisatı kurarken genellikle üç damarlı kablolar kullanılır (faz, sıfır, toprak).
Faz (“L”, “Çizgi”)
Sıfır ("N", "Nötre", "Nötr", "Nötr" "Sıfır")
Topraklama (“G”, “T”, “Terre”, “Toprak”, “Gnd” ve “Toprak”)
Elektriklerde faz ve sıfırın belirlenmesi
Kurulum çalışmaları genellikle çok sayıda tele yol açar. Hem çalışma sırasında hem de tamamlanmasından sonra, her zaman iletkenlerin hedeflerini belirleme ihtiyacı vardır. Her bağlantı, belirtimine bağlı olarak, iki veya üç iletken kullanır. Kabloları ve kablo çekirdeklerini tanımlamanın en basit yolu, yalıtımlarını belirli bir renkte boyamaktır. Ayrıca makalede konuşacağız
- faz ve sıfırın belirli renklere nasıl atanmalarıyla gösterilmektedir;
- elektrikteki L, N, PE harflerinin İngilizcede ne anlama geldiği ve Rus tanımlarına karşı yazışmaları nedir,
ve bu konuyla ilgili diğer bilgiler.
Renk tanımlama, onarım ve montaj çalışma sürelerini önemli ölçüde azaltır ve daha düşük niteliklere sahip personel çekmenizi sağlar. İletkenlerin belirlendiği çeşitli renkleri hatırlayarak, herhangi bir ev sahibi bunları dairelerine doğru şekilde bağlayabilir.
Topraklama iletkenleri (topraklama)
Topraklama yalıtımı için en yaygın renk tanımı sarı ve yeşilin kombinasyonlarıdır. Sarı-yeşil izolasyon renklendirmesi, kontrast oluşturan uzunlamasına çizgilere sahiptir. Aşağıdaki resimde bir topraklama örneği gösterilmektedir.
Bununla birlikte, bazen tamamen sarı ya da açık yeşil renkte topraklama rengini bulabilirsiniz. Bu durumda, PE harfleri yalıtıma uygulanabilir. Bazı tel markalarında, terminallerin uçlarına yakın tüm boyları boyunca yeşil rengi sarı olan sarı bir örgü ile birleştirilmiştir. Bu, bu iletkendeki nötr ve toprağın birleştirildiği anlamına gelir.
Kurulum sırasında topraklama ve nötr topraklama arasında ayrım yapmak için iletkenleri yalıtmak için farklı renkler kullanılır. Sıfırlama, N harfi ile gösterilen veriyoluna bağlı olan teller ve ışık renklerinin mavi iletkenleri tarafından gerçekleştirilir. Aynı mavi izolasyona sahip diğer tüm iletkenler de bu sıfır veri yoluna bağlanmalıdır. Anahtar kontaklarına katılmamalıdırlar. Eğer N harfiyle işaretli bir terminale sahip soketler kullanılıyorsa ve aynı zamanda sıfır barası varsa, aralarında her ikisi de birbirine bağlı açık mavi renkte bir tel olmalıdır.
Faz iletken, renk veya başka bir şekilde tanımı
Faz her zaman yalıtımı herhangi bir renkte boyanmış, fakat mavi veya sarı yeşil olmayan tellerle monte edilir: sadece yeşil veya sadece sarı. Faz iletkeni her zaman anahtarların kontaklarına bağlanır. Kurulum sırasında L harfiyle işaretlenmiş bir terminalin bulunduğu soketler varsa, iletkene siyah yalıtım ile bağlanır. Ancak, kurulumun, fazın iletkenlerinin renk işaretlemesi, sıfır ve topraklama dikkate alınmadan gerçekleştirildiği görülür.
Bu durumda, iletkenlerin aksesuarlarını belirlemek için bir gösterge tornavida ve bir test cihazı (multimetre) gerekli olacaktır. İletkene temas eden tornavida göstergesinin lüminesansı, faz telini belirler - gösterge yanar. Topraklama iletkenine veya topraklamaya dokunmak, gösterge tornavidasının yanmasına sebep olmaz. Topraklamayı ve topraklamayı doğru bir şekilde belirlemek için, bir multimetre kullanarak voltajı ölçmek gerekir. Fazların ve nötr tellerin iletkenlerine bağlı olan multimetrenin okumaları, kabloların iletken tellere ve topraklama iletkenlerine dokunulması durumundan daha büyük olacaktır.
Bundan önceki faz teli, indikatör tornavida tarafından özel olarak belirlendiğinden, multimetre, üç iletkenin amaçlarının doğru tanımını tamamlamanıza izin verir.
Tel izolasyonundaki harfler telin amacı ile ilgili değildir. Tellerde mevcut olan ana harf tanımları ve içerikleri de aşağıda gösterilmiştir.
Ülkemizde tel atamasını belirlemek için kabul edilen renkler diğer ülkelerdeki benzer tel örgü renklerinden farklı olabilir. Aynı tel renkleri kullanılır
Farklı ülkelerdeki tellerin renk atamalarının daha eksiksiz bir resmi aşağıda gösterilen görüntüyü verir.
Farklı ülkelerde tel rengi gösterimleri
Ülkemizde, L, N'nin elektrikteki renk işareti, standart GOST R 50462 - 2009 tarafından belirlenir. L ve N harfleri, doğrudan aşağıdaki terminalde gösterildiği gibi doğrudan terminallere veya terminallerin yakınındaki ekipman kasasına uygulanır.
Bu harfler İngilizce'de nötr (N) ve bir satır (L - “satır”) olarak belirtilmiştir. İngilizce'de “faz” anlamına gelir. Fakat bir kelime cümlenin anlamına bağlı olarak farklı anlamlar alabildiğinden, L harfi için kurşun (kurşun) veya “canlı” gibi kavramları uygulayabilirsiniz. İngilizcede N ve “sıfır” - sıfır olarak yorumlanabilir. yani diyagram veya cihazlarda, bu harf sıfırlama anlamına gelir. Bu nedenle, bu iki harf İngilizce'de faz ve sıfırdan başka bir şey değildir.
Ayrıca İngilizceden, PE iletkenleri (koruyucu toprak) - koruyucu topraklama (yani toprak) belirtilir. Bu harfler, hem Latin harflerle işaretlenen, hem de safha ve nötr telin İngilizce olarak yapıldığı belgelerinde bulunan ithal ekipmanlarda bulunabilir. Rus standartları da bu harflerin kullanımını önermektedir.
Endüstride elektrik şebekeleri ve DC devreleri de bulunduğundan, iletkenlerin renk tanımlamaları da onlar için önemlidir. Mevcut standartlar, diğer tüm iletkenler ve pozitif potansiyel kabloların iletkenleri gibi kırmızı bir artı işareti ile lastikleri öngörür. Eksi mavi ile gösterilir. Bu renklenme sonucunda, potansiyelin olduğu yerde hemen fark edilir.
Okuyucuların renk ve harf sembollerini hatırlayabilmeleri için, sonuç olarak tekrar bir araya getiriyoruz:
- faz L harfi ile gösterilir ve sarı, yeşil veya mavi renkte olamaz.
DC veri yolu ve kablo renkleri
- Üç faz için lastiklerin ve tellerin renk atamalarını göstermek gereksiz olmayacaktır:
Elektriklerde L ve N tanımı
Bir avize veya bir aplik, bir ışık veya hareket sensörü, bir ocak veya bir egzoz fanı, bir yerden ısıtma termostatı veya bir LED şerit güç kaynağı ünitesini ve diğer elektrikli cihazları bağlamaya çalıştığınızda, L ve N bağlantı terminalleri yakınında aşağıdaki işaretleri görebilirsiniz.
Elektrikte L ve N dediklerini görelim.
Muhtemelen tahmin ettiğiniz gibi, bunlar sadece keyfi semboller değil, her biri belirli bir anlam taşır ve cihazı ağa doğru şekilde bağlamak için bir ipucu görevi görür.
Elektriklerde L tanımı
"L" - Bu etiket elektrik teknisyenine İngilizceden geldi ve "Hat" kelimesinin ilk satırından (hat) - faz telinin genel olarak kabul edilen adından oluşturuldu. Ayrıca, isterseniz, İngilizce kelimelerle ilgili olarak Kurşun (kurşun tel, yaşanmış) veya Canlı (canlı) gibi kavramlara odaklanabilirsiniz.
Buna göre, L işareti, faz iletkenini bağlamak için işaretlenmiş klipsler ve temas bağlantılarıdır. Üç fazlı bir şebekede, "L1", "L2" ve "L3" faz iletkenlerinin alfanümerik tanıtımı (işaretlemesi).
Modern standartlara göre (Rusya'da faaliyet gösteren GOST R 50462-2009 (IEC 60446: 2007), faz kablolarının renkleri kahverengi veya siyahtır, ancak genellikle beyaz, pembe, gri veya mavi, beyaz ve maviden başka herhangi bir renk oluşabilir. mavi, beyaz-mavi veya sarı-yeşil.
Elektriklerde N Belirteci
“N”, Null (nötr) kelimesinin ilk harfinden oluşan bir etikettir - genel olarak null çalışan bir kondüktörün ismidir, Rusya'da daha çok basitçe sıfır iletken olarak veya kısaca Sıfır (Sıfır) olarak adlandırılır. Bu bağlamda, İngilizce kelimesi Boş (sıfır) çok uygundur, buna güvenebilirsiniz.
Elektrikçi içindeki N işareti, nötr çalışma iletkenini / nötr teli bağlamak için klipsler ve kontak bağlantıları işaretlenmiştir. Aynı zamanda, bu kural hem tek fazlı hem de üç fazlı şebekelerde çalışır.
Sıfır teli (sıfır, sıfır, sıfır çalışma iletkeni) işaretleyen tel renkleri kesinlikle mavi (mavi) veya beyaz-mavi (beyaz-mavi).
Zemin atama
Elektriklerde L ve N ifadeleri hakkında konuşuyorsak, bu iki işaret ile birlikte neredeyse her zaman görülebilen başka bir işaretin not edilmemesi imkansızdır. Bu simge, koruyucu topraklama telini (PE-Koruyucu Topraklama) bağlamak için kelepçeleri, terminalleri veya kontak bağlantılarını gösterir, aynı zamanda koruyucu iletken, topraklama, topraklamadır.
Ne yazık ki, çoğu zaman, dairelerimizdeki ve evlerdeki kablolama, tüm katı standartlara ve renk kurallarına ve elektrikçiler için alfanümerik işaretlere uyulmadığından yapılır. Ve elektrik ekipmanı için L ve N işaretlerinin amacını bilmek bazen uygun bağlantı için yeterli değildir. Bu nedenle, “Doğaçlama, sıfırlama ve topraklama, kendinizi doğaçlama araçlarla nasıl belirleyeceksiniz?” Başlıklı makalemizi okuduğunuzdan emin olun. Şüpheniz varsa, bu materyal en çok hoş karşılanacaktır.
Tel renk işaretleme
Kontaklar renklere doğru olarak bağlanmamışsa, bu elektrik çarpması ve kısa devre gibi olumsuz etkilere neden olabilir.
Renk işaretlemenin temel amacı, elektriksel çalışma için güvenli koşullar yaratmak ve ayrıca arama ve bağlantı kurma zamanını azaltmaktır. Bugüne kadar, PUE ve mevcut Avrupa standartlarına göre, her bir çekirdek kendi yalıtım rengine sahiptir. Tel fazının rengi, sıfır, toprak hakkında daha fazla konuşacağız!
Topraklama neye benziyor?
PUE'ye göre, “zemin” in yalıtımı sarı-yeşil renkte renklendirilmelidir. Üreticinin, zemin telinde enine ve boyuna yönde sarı-yeşil şerit uyguladığı gerçeğine dikkatinizi çekiyoruz. Bazı durumlarda, kabuk saf sarı veya saf yeşil olabilir. Elektrik devresinde, topraklama genellikle Latin harfleri "PE" ile gösterilir. Çok sık, "toprak" sıfır koruma denir, sıfır çalışma (sıfır) ile karıştırmayın!
Nötr bir görünüm nasıldır?
Üç fazlı ve tek fazlı bir güç şebekesinde, çiziğin rengi mavi veya mavi olmalıdır. Elektrik devresinde "0" genellikle Latin harf "N" ile gösterilir. Sıfır ayrıca nötr veya sıfır çalışma kontağı olarak adlandırılır!
Evre neye benziyor?
Faz teli (L) üretici tarafından işaretlenerek bu renklerden biriyle yapılabilir:
Çoğu zaman faz telinin rengi kahverengi, siyah ve beyazdır.
Bilmek önemli!
Elektrikteki tellerin renk işaretlemesi birçok özelliğe sahiptir ve genellikle yeni başlayanlar aşağıdaki gibi sorunlarla karşılaşmaktadır:
- “PEN kısaltması nedir?”;
- "İzolasyon renksiz ise veya standart dışı bir renge sahipse, topraklama, faz, sıfır nasıl bulunur?";
- "Faz, toprak, sıfır nasıl belirlenir?";
- “Renk izolasyonu için başka ne var?”.
Kısaca tüm bu sorulara basit bir açıklama yapacağız!
PEN nedir?
Eski TN-C topraklama sistemi bugün nötr ve toprak bağlantısının kullanılmasını içerir. Bu sistemin avantajı elektrik işinin kolaylığıdır. Dezavantaj, elektrik kablolarının bir evde veya dairede montajı sırasında elektrik çarpması tehlikesidir.
Birleştirilmiş telin rengi sarı-yeşildir (PE'de olduğu gibi), fakat aynı zamanda yalıtım, uçların üzerinde nötr olan mavi bir renge sahiptir. Elektrik devresinde, kombine kontak üç Latin harfiyle gösterilir - “PEN”.
L, N, PE'yi nasıl bulabilirim?
Yani, böyle bir durumla karşı karşıyasınız: Bir ev elektrik şebekesinin onarımı sırasında, tüm iletkenlerin aynı renkte olduğu ortaya çıktı. Bu durumda ne telin ne anlama geldiğini nasıl öğrenebilirim?
Tek fazlı bir ağ “toprak” (2 çekirdek) olmadan temsil edilirse, ihtiyacınız olan tek şey özel bir gösterge tornavidadır. Yardımıyla, nerede 0 ve nerede nerede olduğunu kolayca belirleyebilirsiniz. Gösterge tornavidasının nasıl kullanılacağını anlattık. Başlamak için paneldeki elektrik beslemesini kapatın. Dahası iki iletken temizleriz ve birbirimizden yan yana yer alırız. Bundan sonra, elektrik beslemesini açın ve göstergeyi kullanarak faz / sıfırı doğru şekilde belirleyin. Bir konut ampulü ile temas halinde ateş yakılırsa - bu, sırasıyla faz, ikinci çekirdek sıfırdır.
Kabloların bir topraklama teli olması durumunda, multimetre gibi ekipmanların kullanılması gerekir. Bu cihazda iki tane tenta vardır. İlk olarak, alternatif akımın ölçüm aralığını 220'den fazla volta ayarlamalısınız. Daha sonra faz temasındaki bir dokunu düzeltiriz ve ikinci dokunun yardımıyla sıfır / topraklamayı belirleriz. Multimetre üzerindeki 0 ile temas halinde voltaj değeri 220 volt içinde görüntülenir. “Toprak” a dokunursanız - voltaj kesinlikle biraz daha düşük olacaktır. Bir multimetrenin kullanımına ilişkin daha anlaşılır bir talimat, okunması önerdiğimiz ilgili makalede sağlandı!
Başka bir belirleme yöntemi vardır. Elinizde multimetre ve gösterge tornavida yoksa, kabloların L ve N renklerinin yalıtımı ile renklerini belirlemeye çalışabilirsiniz. Bu durumda, mavi kabuğun daima SIFIR olduğunu hatırlamak gerekir. Standart olmayan herhangi bir işaretleme renginde sıfır sıfır değişmez. Kalan iki çekirdek, belirlenmesi biraz daha zor olacaktır.
İlk seçenek çağrışımları. Kalan rengi ve siyah veya beyaz kişiyi görüyorsunuz. Eski güzel günlerde, toprak siyah veya beyaz yalıtım ile işaretlenmiştir. Bunun, kalan renk fazı (L) olduğunu varsaymak mantıklıdır.
İkinci seçenek. Sıfır, tekrar, hemen geri katlayın, kırmızı ve siyah / beyaz bir tel var. Yalıtım beyazsa, PUE'ye göre bir fazdır. Yani kalan kırmızı topraktır.
Bu yöntemin çok tehlikeli olduğu gerçeğine dikkatinizi çekiyoruz. Kullanmaya karar verirseniz, kendiniz için notlar aldığınızdan emin olun, böylece avizenin veya prizin tamiri sırasında elektrik çarpması olmaz!
Ayrıca çok önemli bir nüansı da belirtmek isterim - DC devresinde, artı ve eksi renk işaretlemesi siyah (-) ve kırmızı (+) renk yalıtım ile temsil edilir. Üç fazlı şebekeye gelince (örneğin, transformatörlerde), burada üç fazın her biri kendi renklerine sahiptir: faz A - sarı, B - yeşil, C - kırmızı. Sıfır, her zamanki gibi, mavi ve topraklama - sarı-yeşil. 380 V kabloda A kablosu beyaz, B siyah, C kırmızıdır. Sıfır çalışma ve koruyucu iletkenler, renklerle işaretlemenin önceki versiyonundan farklı değildir.
L, N, PE nasıl belirlenir?
Görsel atamanın olmaması veya standart olandan farklı olması durumunda, tamir işinden sonra tüm kalemlerin belirtilmesi önerilir. Bunun için renkli elektrik bandı veya özel bir ürün kullanabilirsiniz - ısıyla daralan tüp, aynı zamanda cambric denir. PUE, GOST ve genel olarak kabul edilen tavsiyelerin gerekliliklerine göre, tellerin gösterimi, iletken ile (otobüste bağlantısı olan yerlerde) (fotoğrafta gösterildiği gibi) gerçekleştirilmelidir.
Renklerin üzerindeki küçük bir kene, sizden sonra evinizin güç kaynağını tamir edebilecek hem siz hem de elektrikçinin onarımını ve bakımını kolaylaştıracaktır! Paneldeki tellerin nasıl etiketleneceği hakkında ayrı bir makalede anlattık.
Mevcut fabrika standartları
İzolasyonun tanımları her on yılda biraz değişmektedir, bu nedenle bu bilgiler sizin için yararlı olabilir.
2000 yılına kadar, aşağıdaki tel rengi işaretlemesi kullanıldı:
Bu standarttan birkaç yıl sonra, önemli bir değişiklik yapıldı: PE, sarı-yeşil bir renkte (şu an olduğu gibi) “yeniden boyanmıştır”.
Böylece ürünler şöyle görünmeye başladı:
- sarı-yeşil tel - zemin;
- siyah (ve bazen beyaz) - nötr (N);
- parlak faz.
Renk çözümleri
Herhangi bir nedenden dolayı, kontaklar arasında karıştırılırsanız, bugün, Avrupa ve yerel standartlara uygun renk ve kabloların işaretlerinin detaylı bir dökümanını sunuyoruz:
Son olarak, konuyla ilgili yararlı bir video izlemenizi öneririz:
İlgili malzemeler:
37 yorum
Float seviye kontrolü aldım, üç tane siyah kablo var. Kahverengi ve Mavi, hangi faz, toprak ve sıfır?
Hoşgeldin! Regülatörün markasını ve modelini daha ayrıntılı bir şekilde yazın!
Siyah - Dünya
Kahverengi faz
Mavi Sıfır
Bu yüzden bir kablo aldım 3 * 1.5
siyah kahverengi, mavi, topraklama ve soket ile soket bağlanması gerekli?
Eh, burada daha kolay! Sadece her iki taraftaki her kabloyu (bağlantı kutusundaki ve soketten gelen bağlantıdan) işaretleyin. Mavi kabloyu sıfır, kahverengi fazı ve siyah zemini oluşturmanızı öneriyorum!
Aslında, bunu belirleyen GOST R 50462-2009'a mümkün olduğunca bağlı kalmanız yeterlidir.
sarı yeşil PE
mavi nötr
uçları sarı yeşil veya tam tersi - PEN
kahverengi - L / L1,
siyah - L2,
gri - L3.
Sarı-yeşil ile benzerlik nedeniyle sarı ve yeşil yasak. Bu renklerden herhangi biri mevcutsa, mümkünse, sadece PE için kullanın.
Buna göre, diğer tüm renkler herhangi bir şey olabilir. Makale, beyazın bir aşama olduğunu, bunun gibi bir şey olmadığını söylüyor. Beyaz renkte, en çok tel üretiminde (en ucuz seçenek) olduğu gibi, herhangi bir iletken için özel bir yazışma yoktur.
En kötü seçenek, GOST'yi ihlal eden herhangi bir rengi koymanız gerektiğidir, örneğin, bu renkler yaşadığında: siyah, kahverengi, mavi. GOST'a göre, kahverengi yaparsınız - L, mavi - N. Geri kalan siyah PE tarafından yapılır. En azından topraklama Sovyet standardına (siyah) benzeyecek, ancak siyahın bir faz olduğu GOST'yi ihlal edecek, hiçbir şey yapılamayacak. Siyahın L / L1 ve kahverengi L2 olduğu uluslararası bir standart olduğunu lütfen unutmayın. Bazen buna uymak zorundadır. Yani evde değil, bir yerde bir elektrikçi yapıyorsanız, bir olay meydana gelebilir, bu yüzden bu sorunu hemen açıklığa kavuşturmak en iyisidir.
Diğer bir kötü seçenek, kalan rengin iletken ile ilişkili olmamasıdır. Örneğin: kırmızı, mavi, siyah. GOST'e göre mavi nötr, siyah fazdır, kırmızı tanımlanmamıştır. Buna göre, renk kırmızı PE'yi atayın. Bu durumda, sarı-yeşil bir bant ile stoklamak ve mümkünse, kırmızı bir tel ile işaretlemek daha iyidir, çünkü kırmızı ile ilişkili tek şey faz ile ilgilidir. Hiçbir durumda kırmızı - bir evre ve siyah - PE yapmayın (her ne kadar bu kendini gösterirse de, evet?). Bu durumda, GOST'ı kıracaksınız ve birileri ona elektrik çarptığında, onu GOST ile örtmeyeceksiniz.
GOST'ta belirtilmeyen renklerin seçimi ile ilgili olarak, sadece aşağıdakiler önerilebilir:
İletkende siyah, kahverengi veya gri yoksa kırmızı var ise, bu durumda faz yapılmalı, GOST ile kurulan kahveye daha çok veya daha az yakın faz ile ilişkilidir.
Eğer iletkende mavi yoksa, ama beyaz varsa, onu nötr olarak yapın. GOST'yi ihlal etmeyeceksiniz, ancak böyle bir standart birçok ülkede (örneğin ABD'de) mevcuttur. Özellikle bu, içinde beyaz ve siyah teller bulunan çok yaygın iki çekirdekli bir kabloya sahip olduğumuz gerçeğinin arka planı ile ilgilidir.
Ve söylemeyi unuttum. Umutsuz durumlarda GOST'ı kırmak gerekli değildi, asla sarı-yeşil iletkene bir aşama koymadı. Örneğin, bu tür teller vardır: üzerinde kahverengi, siyah, mavi, sarı-yeşil, üzerinde üç fazın ve nötrün ekilmesi gereklidir. Bu durumda, nötr sarı-yeşil üzerine dikilen ve camgric veya elektrik bandı gri ile mavi üçüncü aşamaya dikilmelidir.
Herkese merhaba! Rusya, Belarus, Ukrayna ve Avrupa ülkeleri (AB) için mevcut standartlara göre, tellerin renk işaretlemesi hakkında harika bir video paylaşmak istiyorum.
https://www.youtube.com/watch?v=oB1ZfYCnhJg
Görüntülemenin tadını çıkar.
İkiz tel var. Kabuk yeşildir. İki tele sahiptir - 0,51 mm çapında 7 iletkenin iletkenleri ile sarı ve mor yalıtımı, yani. yaklaşık 1,5 mm2.
İletkenler bakır değildir ve çelik değildir (manyetize değil). Alüminyum değil. Renk gümüştür. (özgül ağırlık yaklaşık 8.4Gy / mm3'tür). Belki birisi tanıştı - ne tür bir tel?
Tel B. Mor izolasyonda (öyle görünüyor ki, faz), iletkenler siyaha döndü ve sarı renkte renk değişmedi (gümüş).
İyi geceler! Duvardan siyah, kırmızı ve beyaz tellerim var, lütfen söyle, nereye bağlanıyorsun? Fişteki ocakta bağlıysa: sarı-yeşil - zemin; kahverengi faz; mavi sıfırdır. Daha önce kaydedilen bo için!
Bu makalede zaten yazıldığı gibi 2000 yılına kadar tellerin renkle işaretlenmesi şu şekilde kullanılmıştır: beyaz - sıfır;
siyah - toprak, parlak - faz. Sizin durumunuzda, teoride, beyazın mavi, sarı-yeşil ve kahverengi kırmızı ile birleştirilmesi gerekir. Ancak, fazın nerede olduğunu, yerin nerede olduğunu ve sıfıra nerede olduğunu belirlemek için bir test cihazını kullanmak daha iyidir (duvardan çıkan tellerde).
İyi geceler!
Banyoda zemin kutusu hakkında. İki bükülmüş sarı-yeşil kabloya sahiptir. İkisi de duvardaki tavana gider. Bu sonuç nedir ve neden? Teşekkür ederim
Sarı-yeşil tel topraklıdır. Banyoda metal nesneleri (banyo, raf vb.) bağlamak için mevcuttur. Bir şey nesneyi bir şekilde kapatırsa, o zaman topraklama telinden bir akım akar (sarı-yeşil). Akım 30 μA'ya ulaştığında, RCD (elektrik panosunda) söner ve kişiyi öldürmez. Cevabım çok basitleştirildi, ama özü bence açık.
Benim kişisel düşüncem banyodaki banyo ve lavabonun topraklanmaması gerektiğidir.
Duşta yıkandığınızı, banyoda durduğunuzu ve bu sırada yıldırımın su kaynağına düştüğünü ve elektriğin bir kısmının altında duş altında durduğunuz suyun aktığını düşünün.
Veya, örneğin, on sızıntı olacak bir birikim kazan alın. Akımın bir kısmı kazan gövdesine akacaktır, polimerden yapılmadığı ve topraklandığından iyidir. Parça vücudundan geçecek.
Banyoda zemin, dağıtım kutusu, zaten Mandrazh'da. ) Daha da iyice güvence altına alınmıştı - topraklama.Güçlü elektrik güvenliği olan odalarda - nemlilik, iletken zeminler veya toz, vb., Güçlü elektrik tüketen tüketiciler - kazanlar, elektrikli kazanlar, elektrikli ocaklar, vs., MANDATORY! İyi bir topraklama döngüsü bağlayın. Ayrıca, uygun kesitin bireysel iletkenleri ve mümkünse en iyi şekilde metal bara kaynak yöntemi ile. Hafıza kartlarında, bir RCD veya diferansiyel anahtarın kullanılması, onlardan 30-10mA kullanılabilir, ki bu çok önemlidir, çünkü 100V'luk bir alternatif akımda 220V'lik bir akımdaki akım, yaşamı tehdit eden bir durum olarak kabul edilir, buna göre, bu yerlerde, 10mA'nın korunması kesim.
İyi akşamlar! Lütfen söyle bana! Motoru, klimadan 1 mikrofarad'a sahip olan tesisat dolabına (değişiklik) bağlıyorum. Kabinden 3 delikli, 4 delikli adaptöre - mavi (n), kahverengi (L), boş delik ve sarı-yeşil (PE) ). Ve motordan 3 tel vardır: beyaz, kırmızı ve kahverengi. Bir kondansatörün 2.5 mikrofaradının bir ucunu zaten bağlamış olduğum (N), kırmızıdan (L) ye kadar beyaz ve kahverengi bir boş deliğe taktım ve kondansatörün diğer ucunu bağladım. Sonuç, ısındığını anladığım kadarıyla bir motordur ve bazen memnun olduğu zaman açılmaz. Ne yapmalıyım ve yanlış yaptığım şey. Gerçekten yardım için umuyorum
Kondansatör, motorun başlangıç sarımı için kullanılır. Eğer bir pasaportuniz varsa, genellikle bir bağlantı devresi vardır. Ve böylece, sadece rastgele olarak), kondansatörün ikinci çıkışına kabloyu tek tek değiştirmeyi deneyin. ortak bir sargı pimi ile iki: Muhtemelen son seçeneğiniz var. Motorun nasıl çalıştığıyla ilgili olarak, çalışma sargısının kapasitöre çarpma olasılığı daha yüksektir.Ne tür bir sargıyı açacağını belirlemek için, test cihazı her zaman daha az omik dirence, doğrudan doğruya ve kapasitörden daha fazla direnç gösterecek olana bağlanacaktır.
Genel olarak, yukarıda ele alınan renk kodlaması güç devreleri içindir: Kontrol veya kontrol devreleri için, sarı-yeşil her zaman toprak olmasına rağmen farklı veya tamamen keyfi olabilir.