Güneş sokak lambaları yüklemek için adımlar
Temel döküm
1. Dikey lambanın konumunu belirleyin; Jeolojik inceleme durumunda, yüzeyin tamamı yumuşak toprak ise, kazı derinliği derinleştirilmelidir. Aynı zamanda, kazı pozisyonunun altında başka kablo tesisatı (kablo, boru vb.) Bulunmadığı ve sokak lambasının üstünde uzun süreli bir gölgeleme nesnesi olmadığı teyit edilmelidir. Uygun şekilde değiştirilmelidir.
2. Standardı karşılayan dikey lambaların bulunduğu konumda 1 metre ve 3 çukurluk rezerv (kazma); Gömülü parçaların konumlandırma dökümünü gerçekleştirin. Gömülü parçalar kare çukurun merkezine yerleştirilir. PVC diş çekme borusunun bir ucu gömülü parçaların ortasına yerleştirilir ve diğer uç ise bataryanın depo yerine yerleştirilir (yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi). Gömülü parçaların, temelin ve orijinal zeminin aynı yatay yüzeye (veya orjinal zemin ile aynı yatay yüzey üzerinde vidalanarak, sitenin ihtiyaçlarına göre) dikkat etmesine dikkat edin, bir taraf yola paralel olmalıdır; Sadece bu şekilde lamba direği, sapma olmadan dik durur. Daha sonra C20 beton ile sabitlenir. Döküm işlemi sırasında, titreşim çubuğunun titreşimi, genel kompaktlığı ve haslığı sağlamak için durdurulmamalıdır.
3. İnşaatın tamamlanmasından sonra, konumlandırma plakasında kalan çamur kalıntılarını zamanında temizleyin ve cıvatalardaki kirleri atık yağ ile temizleyin.
4. Toprak karışımının katılaşma sürecinde, düzenli sulama ve kürleme yapılacaktır; Sarkıt, beton tamamen katılaşana kadar (genellikle 72 saatten fazla) monte edilemez.
Güneş pili modülü kurulumu
1. Güneş paneli çıkış pozitif ve negatif kutupları, kontrolöre bağlanmadan önce kısa bağlantıdan kaçınmak için önlemler almalıdır;
2. Güneş pili bileşenleri sağlam ve güvenilir bir şekilde brakete bağlanmalıdır;
3. Komponentin çıkış hattı açıkta kalmaktan kaçınmalı ve bağ bandı ile sabitlenmelidir;
4. Akü grubunun yönü, pusula yönüne bağlı olarak güneye güney olmalıdır.
Pil kurulumu
1. Batarya kontrol kutusuna yerleştirildiğinde, kontrol kutusunun hasar görmesini önlemek için hafif şekilde kullanılmalıdır;
2. Akü arasındaki bağlantı hattı akünün bağlantı yuvasına cıvatayla bağlanmalı ve elektriksel iletkenliği arttırmak için bakır ara parçası kullanılmalıdır.
3. Bataryaya zarar vermemek için çıkış hattının bataryaya bağlanması sonrasında kısa bir bağlantı yapılmasına izin verilmez;
4. Akünün çıkış hattı, tel çubuktaki kontrolör ile bağlandığında, PVC diş çekme borusundan geçmelidir;
5. Yukarıdaki tamamlamadan sonra, kısa devreyi önlemek için kontrol ünitesinin ucunu kontrol edin. Normal kullanımdan sonra kontrol kutusunun kapağını kapatın.
Lamba ve fener montajı
1, her parça bileşeni için sabittir: güneş paneli güneş panelleri, kol üzerinde taşımak için lamba tutucu, sonra ana sapa sabitlenmiş kol ile stent ve kontrol kutusu (pil kutusu) için kabloları takılı sabit.
2. Lamba direğini kaldırmadan önce, tüm parçalardaki bağlantı elemanlarının sağlam olup olmadığını, lamba kafasının düzgün takılı olup olmadığını ve ışık kaynağının normal çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Sonra basit hata ayıklama sisteminde çalışmak normaldir; Kontrol panelindeki güneş panelinin bağlantı hattını gevşetin ve ışık kaynağı çalışır. Güneş paneli kablosunu bağlayın ve lamba kapalı. Bu arada, kontrolördeki her gösterge ışığının değişikliklerini dikkatlice izleyin. Hepsi normaldir, kaldırabilir ve kurabilir.
3. Ana lamba direğini kaldırırken güvenlik önlemlerine dikkat edin; Vida kesinlikle iyice sıkılmıştır. Eğer bileşenin güneşin doğuş açısı sapmışsa, üst kenarın gün doğumu yönünü güneye tam olarak ayarlaması gerekir.
4. Bataryayı batarya kutusuna takın ve bağlantı hattını teknik gereksinimlere göre kontrol ünitesine bağlayın; Önce bataryayı bağlayın, ardından yükleyin, ardından güneş panelini bağlayın; Bağlantı işleminde, her devrenin ve kontrolör üzerinde işaretlenmiş terminalin bağlantısına dikkat edilmesi önemlidir. Aksi takdirde kontrol cihazı hasar görecektir.
5. Hata ayıklama sisteminin normal çalışıp çalışmadığı; Kontrol panelindeki güneş panelinin bağlantı hattını gevşetin ve lamba yanar. Güneş paneli kablosunu aynı anda bağlayın, lamba kapalı. Ardından, denetleyicideki her gösterge ışığının değişikliklerini dikkatlice izleyin. Hepsi normal, kontrol kutusunu kapatabilir.
Yazar: Bunny Sun
İlgili Sanayi Bilgi
- Trafik Sinyal Kontrolü Avantajı
- Trafik ışığı zaman ayarı
- Hiçbir trafik ışığı yandığında trafik işareti n...
- Güneş sokak lambası kablolama konuları
- Karayolu trafik sinyal kontrolü prensibi
- Güneş sokak ışıkları arasındaki mesafe nasıl ay...
- Güneş sokak aydınlatma rutin bakım
- Genel güneş sokak ışık kaynağı yapılandırması n...
- LED trafik ışıklarının kalitesi nasıl belirlenir
- Güneş sokak ışık hususları
- Direk Lamba Kurulumu
- Güneş Trafik Işıkları
- Yükseklik Lamba Kaldırma Prensibi
- Güneş trafik ışıklarının performans göstergeleri
- Kutup ışık yükleme
- Elektrik çelik çubuk
- Yüksek kutup ışık
- Çin'de yol gelişimi
- Güneş enerjisi Kablosuz elektrik aktüatör çalış...
- Özellikleri ve güneş sokak lambaları avantajlar...