Atık su uygulamalarında geri akışın önlenmesi
Atık su uygulamalarında geri akışın önlenmesi
Geri akışı önlemenin farklı yöntemleri hakkında bilgi edinin
Geri akış veya atık su taşkını, kirli suyun kanalizasyon sisteminde geri akarak binaların bodrumlarına girmesidir. Son yıllarda iklim değişiklikleri ve sağanaklar yağışlar, tüm dünyada küçük ve büyük ölçekli sellere neden oluyor, ve bunların büyük kısmı, kanalizasyon sistemlerinde yeterli bakım yapılması veya geri akış önleme sistemlerinin kullanılması ile önlenebilecek durumlardır.
Üç konu, yağışları geri akış açısından sorunlu hale getiriyor: Öncelikle yağışlar, iklim değişikliklerinin başlamasından öncesine göre artık çok daha sık gerçekleşiyor. İkincisi, yağışların süresi ve yoğunluğu arttı. Üçüncüsü, eskisine göre bugün daha fazla taş/asfalt kaplı alan bulunmasından dolayı yağmur havzası su akış katsayısı da arttı.
Bu üç faktör birleşince sel ve geri akış riskini artırıyor. Dünya genelinde kanalizasyon sistemleri pek çok sorun yaşıyor, örneğin: Çökmüş kanalizasyonlar; eski kanalizasyonların yenilenmediği veya kanalizasyonların artan trafik yüklerine maruz kaldığı şehirlerde bir sorun. Kanalizasyon tıkanıklığı; ağaç köklerinin, yağların, kağıtların ve bezlerin veya yoldan tortu ve kumların neden olduğu bir sorun. Ekipman arızası, yani pompa istasyonunun arızalanması.
Geri akış ve taşkın durumlarının riskleri ve olası maliyetleri yüksek ve ağırdır. Kısa ve uzun vadeli yağış miktarını tahmin etmek çok zor olduğundan, bir binanın kanalizasyon sistemini planlamak ve binayı geri akışa karşı korumak için danışman mühendis her türlü önlemi almalıdır. Çoğu ülkede, sel durumunda ekonomik sorumluluk tamamen bina sahibine ve bina tasarımcılarına aittir. Bu nedenle geri akışı önleyecek yöntemleri bilmek çok önemlidir.
Taşkın önleme vanalarının mekanik ve elektrikli modelleri bulunur. Mekanik taşkın önleme vanası, geri akış durumunda boruyu kapatan bir şamandıra ile çalışır. Elektrikli taşkın önleme vanasının, su geri akışını algılayan bir sensör elektrotu bulunur. Bu durumda kapak, bir elektrik motoru ile kapatılır. Diğer bir yöntem de pompa istasyonları.
Pompa istasyonları, vana yerine taşkın önleme cihazı olarak kullanılabilir. Burada en yüksek geometrik basınç borusu noktası, genellikle zemin veya sokak seviyesinde olan önceden belirlenmiş durgun su birikintisi seviyesinin üstünde olmalıdır. Ancak alıcı sistemin basınçlı olması halinde basınç borusu herhangi bir önlem alınmadan bağlanabilir. Pompa istasyonunun tek gerçek dezavantajı, binanın dışında yerin nispeten derininde yer almasıdır, bu da inşaat aşamasını uzatabilir ve yatırım maliyetlerini artırabilir.
Son bir çözüm de transfer istasyonu. Pompa ve taşkın önleme cihazlarını içeren sistemlerin Rolls Royce’u. Transfer istasyonu, bina içinde yer alır ve genellikle tamamen monte edilmiş halde gelir. Bu sayede kolayca kurulur ve servis için erişilebilir. Yapısı sayesinde maksimum geri akış ve su taşkını koruması sağlar ve elektrikli ve diğer yüksek değerli ekipmanları korumak için idealdir.