Net pozitif emme yüksekliği (NPSHr)
Pompa hızına güçlü bağımlılık genellikle fark edilir. Tasarım değişmeden kalırsa, bu şuna karşılık gelir:
Yüksek hız -> Yüksek tutma basıncı
Düşük hız -> Düşük tutma basıncı
Çalışma noktasının tasarımındaki herhangi bir belirsizliği hesaba katmak için, pompa seçiminde bu değerler 0,5 m'lik bir güvenlik payı ile artırılmalıdır.
Tutma basıncı yüksekliği HH için, tutma basıncı yüksekliğinde HH minimum bir kavitasyona izin verildiği ölçümle belirlenir, bu:
- Pompanın nominal noktada basma yüksekliği %3 azaldı
- İşlevi ve hizmet ömrünü bozacak herhangi bir maddi tahribata izin vermez.
İzin verilen kavitasyon nedeniyle, bazıları rahatsız edici olarak algılanan kavitasyon sesleri ortaya çıkabilir.
Kalan kavitasyonu ortadan kaldırmak için hesaplanan minimum giriş yüksekliğine yaklaşık + 1 ila + 5 m'lik bir pay eklemek gerekir. Bu ekleme, pompanın hızına ve çalışma noktasına bağlıdır.