Analog Adresli Tek Çıkış Modülü
Model CHQ-SOM, tek röle çıkışının ESP çevrimine bağlanmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Ünite, N/O veya N/C olarak yapılandırılabilen gerilimsiz bir röle kontağını içermektedir, röle kontağı ise nominal 30 V dc (maks.), 1 A (dirençli yük) değerindedir. CHQ-SOM, renk kodlu dış kılıfsız kablolar içermektedir, ünite ayrıca çevrim bağlantısı için bir terminal bloğunu da bünyesinde bulundurmaktadır.
NOT: Röle kontaklarının durumu, üniteye güç verilene kadar belirsiz olacaktır.
LPCB onayının devam etmesi için, cihazın iki adet M3 vida veya iki adet M3 somun ve cıvata kullanılarak bir SMB-1 muhafazası (veya EN54-18: 2005 Madde 5.9'a göre darbelere karşı dayanıklı olan polikarbonat veya benzer bir malzemeden yapılmış eşdeğer bir muhafazaya) içine monte edilmesi gerekmektedir.
NOT: PCB'nin koruyucu dış kasadan çıkarılması halinde, EN54 onayı geçersiz hale gelir.
Tek monitörlü çıkış içerir
ESP çevrimine tek monitörlü çıkışın basit bir şekilde sağlanması için küçük tasarım
Basit kurulum için dış kılıfsız kablolar
TCH-B100 Manuel Programlama Cihazı ile adreslenir
LPCB onaylı