Isıtmalı zeminler her açıdan faydalıdır: Odalar için ilave ısıtma sağlar, konfor derecesini arttırırlar. Bazı özel konut sahiplerinin, ısıtma sistemini kendi başlarına kurmak için kolayca anlaşılabilir bir istekleri olması şaşırtıcı değildir.
Kendi elinizle su ısıtmalı bir zeminin yerleştirilmesi ve hangi becerilere sahip olmanız gerektiğini bildirmeniz için gerekli koşulları bulmaya çalışacağız.
Yerden ısıtmanın kurulumu için birkaç seçenek vardır. Bunlardan herhangi birinin çalışma prensibi basittir: ısıtma cihazları olarak işlev gören telleri, filmleri veya boruları bitiren son kat döşemesinin altında.
Hemen hemen tüm odalar, çoğunlukla özel evler - su için uygun film ve elektrik sistemleridir. Son formda yaşayalım.
Su sistemleri iki kategoriye ayrılabilir - beton ve ışık. Beton da "ıslak" olarak adlandırılır, bu yüzden çok katmanlı "kek" hazırlama aşamalarından biri de boru hattını bir çözelti ile doldurmaktır. 16-18 mm çapındaki boruların üstünde en az 3 cm beton olması gerekmektedir.
Hafif sistemler polistiren ve ahşaptır. İlk durumda, borular ahşap tahtaların yapımında ikinci sırada polistiren köpük (daha sonra çimento harcının dökülmesiyle) oluklarına monte edilir. Işık sistemleri, sırasıyla, daha küçük bir kalınlığa (18 mm) ve ağırlığa sahiptir. Kalın bir beton şapı yapmanın mümkün olmadığı yerlerde kurulabilirler.
Her tip borunun analizi, en iyi seçeneğin, PEX isimlendirmesi olan PERT markalama ve çapraz bağlı polietilen ile güçlendirilmiş polimerden yapılmış ürünler olduğunu göstermiştir. Ve zemin alanında ısıtma sistemleri döşenmesi konusunda, PEX hala daha iyidir, çünkü elastiktirler ve düşük sıcaklıklı devrelerde iyi çalışırlar.
Tipik boru boyutları: çap 16, 17 ve 20 mm, duvar kalınlığı - 2 mm. Yüksek kaliteyi tercih ediyorsanız, Uponor, Tece, Rehau, Valtec markasını öneriyoruz. Dikenli polietilen borular metal plastik veya polipropilen ürünlerle değiştirilebilir.
Doğal olarak ısıtma cihazları olan borulara ek olarak, soğutucuyu devreler üzerinden dağıtan bir kolektör-karıştırma ünitesi gerekli olacaktır. Ayrıca ek yararlı fonksiyonlara sahiptir: boruları havadan arındırır, su sıcaklığını düzenler, akışları kontrol eder. Kolektör ünitesinin tasarımı oldukça karmaşıktır ve aşağıdaki kısımlardan oluşur:
Isıtmalı zemin ortak bir yükselticiye bağlıysa, karıştırma ünitesi bir pompa, bir baypas ve bir termostatik vana ile donatılmalıdır. Bir tasarım seçmek için bir uzmana danışmanın daha iyi olabileceği pek çok olası cihaz vardır.
Kolektör düğümden uzanan tüm konturların aynı uzunlukta olması ve birbirine yakın konumlandırılması arzu edilir.
Cihazın ılık su tabanı "ıslak" tipinin aşamalarını düşünün - en popüler olarak kabul edilir. Anlar, sorular ve zorluklar, profesyonel inşaatçılar ile tartışmak daha iyidir. Isıtma cihazları ile çalışma becerisine sahip olan ve bina becerilerinin temellerini bilenlerin, bir su zemin sistemini bağımsız olarak tasarlamaları önerilir.
Merkezi ısıtmalı şehir dairelerinde ılık su zeminleri tasarlamanızı önermiyoruz. İlk olarak, böyle bir planın ekipmanının uzlaştırılması çok zordur (daha sıklıkla - yasama seviyesinde imkansızdır), ikinci olarak, komşuların bir kaza ve sel riski her zaman vardır.
Su yalıtım ilkesi ile ısı yalıtımlı zeminlerin cihazı bir dizi standart aşamaları içerir:
Isıtma sisteminin kurulumu için temel hazırlandıktan sonra, borular önceden seçilmiş bir şemaya göre döşenir ve yerleştirilen devreler toplayıcı düğüme bağlanır.
Projenin hazırlanması, inşaat malzemelerinin satın alınması veya boruların döşenmesi sırasında meydana gelen bazı hataların giderilmesine yardımcı olacaktır. Boruları yerleştirme sürecinde takip etmeniz gereken konturlu bir devreye ihtiyacınız olacaktır - onarım için ihtiyaç doğması halinde gelecekte faydalı olacaktır.
Geniş odalarda maksimum ısı transferini sağlamak için kombine devreler kullanılması önerilir. Örneğin, merkezde “salyangoz” ve kenarlarda “yılan” ı koyuyorum, böylece pencereleri olan duvarlarda daha yüksek bir ısınma meydana gelir.
Etkin bir şema oluşturmak için ipuçları:
Bir devre, alanı 40 m²'yi aşmayan bir oda için tasarlanır, devrenin bir tarafının maksimum uzunluğu 8 m'dir.
Devrenin uzunluğunu hesaplamak için standart formül: Aktif ısıtma alanı (m²), kurulum aşamasına (m) bölünür ve kolektöre olan mesafe ve bükülmelerin boyutu eklenir. Isıtılmış su tabanının doğru hesaplarını ve sorunsuz çalışmasını istiyorsanız, uzman mühendisler ile temasa geçin. Devrelerdeki sıcaklık kontrolü (ve + 55 ºº yi geçmemelidir) en iyi şekilde termostat kullanılarak yapılır.
Programa karar verdikten sonra gerekli malzemeleri almaya başlayabilirsiniz: montaj devreleri için borular ve parçalar, su yalıtımı, yalıtım, takviye örgü, harç hazırlama için kuru karışım, damper bandı.
Bir boru döşeme planı tasarlarken, aşağıdaki noktalar dikkate alınmalıdır:
Zemin düz bir beton levha ise, o zaman özel temel hazırlığı gerekli değildir. Bu durumda, "kek" kalınlığı en az 80 mm olacaktır. Yapılacak en zor şey, dikkatli bir şekilde tesviye ve maksimum yalıtım gerektiren zemine serilmesidir.
Yalıtımın kalınlığı bölgenin iklim koşullarına ve sistemin konumuna bağlıdır. Eğer ikinci katta veya bodrum katının üstünde ise, bir yalıtım tabakası en az 30 mm'ye kadar olabilir. Isı yalıtım korumasının ana işlevi, ısıyı yukarı doğru yönlendirerek ısı kaybını en aza indirmektir.
Bir taslak kravat her zaman ihtiyaç var mı? Eğer toprak, moloz ve kum katmanları oldukça sıkı bir şekilde bastırılırsa ve polistiren köpük bir ısıtıcı olarak kullanılırsa, bunun ihtiyacı ortadan kaldırılır.
Başka bir koruyucu eleman olarak su geçirmezliğe ihtiyaç vardır, ancak bu adımı atlar, çünkü bazı materyalleri kullanırken (örneğin, polistiren köpüğü), koruma etkisi zaten mevcuttur. Uzmanlar, çimento harçlarından yalıtımı korumak ve ısıtıldığında kondens oluşumunu önlemek için en az kalın bir film kullanılmasını önermektedir.
Su yalıtımı olarak, haddelenmiş bir polietilen veya çatı keçesinin yanı sıra ısıtma gerektiren kaynaklanabilir yalıtım kullanılır. Rulolar, 15-20 cm'lik bir örtüşme ile odanın tüm alanı üzerine serilen ve duvara sarılmış olan istenen uzunlukta parçalar halinde kesilir. Taban beton bir levha ise, birkaç kat halinde bir fırça ile uygulanan yeterli mastik - sıvı emdirme vardır.
Isınma, su yalıtımının tersine, zorunlu bir aşamadır, çünkü odadaki ısının korunmasını ve bina yapılarının veya evin altındaki toprağın ısıtılmasını sağlamaz. Çok sayıda geleneksel ısıtıcı var, ancak uygun özelliklere sahip modern odalarda yaşamak daha iyidir:
EPS mükemmel aşınma direncine, düşük ısı iletkenliğine, nem direncine sahiptir - yani, bir sıcak su tabanı döşemek için ideal olan bir dizi özelliktir.
Profil paspaslarının ayırt edici bir özelliği - düz bir şekilde döşenen borulara izin veren çıkıntılara sahip yüzey. Çıkıntılar arasındaki mesafe 5 cm'dir, 10, 15 veya 20 cm'lik bir kontur perdesi oluşturmak için uygundur. Küçük kalınlığından dolayı yüksek yoğunluklu PPP faydaları vardır, ancak çoğu için maliyet açısından çok ağırdır.
Yalıtım tabakasının kalınlığı, tabanın tipine bağlıdır:
Isı yalıtım levhaları veya tabana paspaslar için bağlantı elemanları olarak, bir ısıtıcı üzerindeki konturu sabitlemek için dübeller (şemsiyeler, diskler) kullanın - zıpkın braketi.
Isı yalıtımının kurulumu için prosedür:
İkinci tabakayı (gerektiğinde) monte ederken, levhalar, tuğla sırasına göre döşenmelidir, böylece alt sıranın derzleri, üst kısmın derzleri ve ek yerleri ile uyuşmaz.
Bazen yalıtım kaplamasında çatlaklar vardır - bunlar ayrıca EPPS parçalarıyla veya köpükle doldurulmalıdır.
“Tesisatçı Kohl“ Keçeli Kalem ”olarak adlandırıldı çünkü alkolle doldurduktan sonra çalışıyor”. Yeni Yıldan sonra çok önemli.
Blogun tüm okuyucularını ağırlamaktan mutluluk duyuyorum! Yeni Yıl eğlenmek dileğiyle. 2016'nın öncekinden daha iyi olduğuna inanmak istiyorum. Bir kez daha, mutlu yıllar! Tamam, hadi işe koyulalım.
Topuğun altında sıcak bir zemin olduğunda güzel. Ve zevkle yürüyün, oturabilir ve uzanabilirsin. Genel olarak, yerden ısıtma her bakımdan doğrudur. "Ayaklar ılıkken" doğal termal rahatlığına ek olarak, hala ısıtılmış alanın tamamına eşit bir sıcaklık dağılımı elde ediyoruz. Ve bu sadece konfor değil, aynı zamanda tasarruf da. Bugün bizim temamız: ılık su tabanı döşenmesi.
Yeni yüksek binaların bazı özel evlerde ek olarak, (buradan sonra RTA olarak kısaltılmıştır) ile sıcak su zemin sisteminin olasılık tasarım aşamasında sağlanmaktadır.
Beton ve döşeme dahil olmak üzere farklı tiplerde TVP sistemleri vardır. Beton en yaygın olarak kabul edilir ve tartışılacaktır. Herhangi bir TVP sistemi aynı adımlardan oluşuyor olsa da:
Bu aşamalar makalenin içeriği olacaktır. Hadi gidelim.
Bu makaleden öğreneceksiniz:
İşte iki seçenek. Ya da kendin yap ya da başkalarına güven. Çoğu durumda, doğru karar nitelikli tasarımcıları emanet etmektir.
“Çalışmayı tasarım bürosuna vermeden önce müşterileriyle konuşun. Yetkinliklerinin yanı sıra (üzgünüz) dürüstlükle ilgili en iyi bilgi, tasarımı tamamlamış olanlardan alınabilir. ”
çizimleri ve yürütme planları tasarlamak için ek olarak, tüm ana ve yardımcı malzeme, hem de işlerin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan araçların listesi "son somun için" dışarı yazıldığından ifadeleri ve özelliklerini sağladı.
Kendinizi "tasarlamaya" karar verirseniz, TVP üreticilerinden özel bilgisayar programları kullanın. Odanın temel parametrelerini girmenizi, birkaç başlangıç sorusunu cevaplamanızı ve bir düğmeye basmanızdan sonra malzemelerin ve kurulum sürecinin açıklamasını almanız gerekecektir. Program ile çalışmanın belirli beceriler gerektirdiğini hatırlıyorum.
Başka bir seçenek var, “Ben böyle konularda deneyimliyim, her şeyi kendim çizeceğim” deniyor. Bilgi, tecrübe ve zaman varsa, oldukça yeteneklidir. Dahası, yeterince usta ve yetenekli erkeğimiz var... Seçim sizin.
"Konsey. Yerden ısıtma için bitirme zeminini önceden belirleyin. Hazırlık çalışmasının sadece hacmi ve özgüllüğü değil, seçilen yüzeyden gelen ısı transferi de buna bağlıdır. ”
Çimento şapının altındaki boruların döşenmesini içerir. Bu “ıslak” işler zaman ve çaba gerektirir. Zemin yüzeyi beton kazanım dayanımından sonra yayılır (yani tamamen kurur). Maksimum süre 28 gündür (hafta sonları ve tatil günleri dikkate alınarak).
1. Tabanı hazırlayın: Pürüzlü yüzeyi kaplamadan sökün (temizleyin). İyi temizlenmiş. Mevcut çatlaklar (çatlaklar) - çözümü doldurun. Zemin seviyesinin düzgün olduğuna inanıyoruz. Önemli bir nokta: 1 cm'den fazla sapma tespit edilirse, ilave bir bağ ile dengeleyin. Oldukça uygun toplu kat. Hizalama yapmayın - "hava" boruları şeklinde risk alın. Kaba alt tabaka, zemin veya nemin neden olduğu başka nedenler söz konusu olduğunda, üzerine su yalıtım filmi yerleştiririz. Neme nüfuz etmesine karşı yalıtımı korur (s.2).
2. Bir taslak olarak (bir su geçirmez veya olmadan) bir yatak bir ısıtıcı. Bu olmadan, ısının çoğu azalacak. Yaygın olarak kullanılan köpüklü polimerler (polistiren, peneks), mantar tabanı vb. Bir folyo tabakası ile yalıtım (örneğin, izospan) çok etkili olacaktır. Yalıtmaya ek olarak, ısı yansıtma yeteneğine de sahiptirler.
Malzemenin uzman tavsiyelerine göre yoğunluğu en az 35 kg / m³ olmalıdır. Malzemenin kalınlığı, ısı transfer oranını dikkate alır. Daha fazla ısı yükü - daha kalın tabaka. Patronlar ile çok rahat özel yalıtım paspasları. Buna ek olarak, onlara bir ılık su borusu döşemek çok uygundur.
“İzolasyonu sabitlemek için, üreticiler tarafından sunulan özel kelepçeler veya kendinden yapışkanlı bantlar kullanın.”
3. Perde duvarları boyunca, yanı sıra sütunların (varsa) damper bandını sabitleyin. Bu bir zorunluluktur! Varlığı, beton şapın ısıl genleşmesini telafi edecektir. Sabitleme bandı "kek" TVP'nin yüksekliğinde gerçekleşir.
4. Yalıtımın üzerine bir buhar bariyeri filmi yerleştirilir (tercihen daha kalın).
5. Takviye. Boruları sabitlemek için 10-15 cm'lik bir ızgaraya sahip bir ızgara pratik olacaktır. Bu, iletişim üzerindeki baskıya karşı ek güç ve koruma sağlar.
Her şey. Hazırlık çalışmaları tamamlandı.
Maliyetleri optimize etmek için faydalı ipuçları.
İlk olarak, oda duvarlarından daha fazla girinti yapın (veya borular arasındaki mesafeyi artırın). Neden? Burada her şey basit: duvarların yakınında insanların yürüyeceği yere göre daha az ısı gereklidir.
İkincisi, mobilya düzenlemesini düşünün. Neden? Daha sonra, buzdolabı tepsisini, kanepenin alt kısmını, ankastre mutfak veya gardırobun altını ısıtmak hiç mantıklı değil. Bir "sıcak zemin" sistemi, "sıcak bir dolap" veya "sıcak buzdolabı" değil. Bu arada, aynı zamanda zararlı bir mobilya. Dışarda.
“Tüm insanların okuryazar olduğunu anlıyorum, ama söyleyeceğim - sıradan plastik veya metal plastik borularla denemeyin. Sadece TVP için özel. Bir örnek burada. ”
Böylece, takviye boruları sabitlemek için temel olarak hizmet edecektir. Sabitleme elemanları, özel plastik klips-kelepçeler, menteşeler, paletler, bir dik açıda dönme yayları, vb. Ve genleşme derzlerinin kesitlerinde, boru üzerinde oluklu koruma mutlaka gereklidir. Gerekli tüm aksesuarlar TVP için boru üreticisi yelpazesinde bulunmaktadır.
"Sıkı bir montaj yapmayın, ısıtma borusunu genişletirken bir kompansatörün rolünü oynayacak" serbest koşu "rezervini bırakın."
Nasıl yatıyor. Birkaç şema var. En çok çalışan:
Her türün çeşitli alt türleri vardır. Bazı seçenekler için resme bakın.
Yılan, zeminin konturunun bitişik alanlarını hizalamak gerektiğinde kullanılır. Banyolarda, sıhhi ekipmanı kullanmanız gerektiğinde, yılan pratik değildir.
Sarmal (salyangoz) takılması daha kolaydır ve operasyonda daha güvenilirdir. Bu şemada borular, çevreden merkeze “hareket eder”. Bu düzenleme ile, "ters hareket" hakkında hatırlayın, yani, bir "iplik" geri tutmak zorunda. Karayolunun optimal uzunluğu 70-80 metredir. Bu uzunluğa uymuyorsanız, alanı 2 veya daha fazla kontura bölün. Örneğin, 10 m2'lik bir oda için, 15 cm'lik bir boru aralığı ile, borunun uzunluğu yaklaşık 68 metredir.
İş düzgün olmalı. Boru, bobinler halinde gelir ve oradan dönüşlerle çekilir, bu imkansızdır. Bu kademeli olarak yere montaj olarak yapılmalıdır.
Dönüşler, izin verilen bükme yarıçapını aşmamak kaydıyla dikkatlice yapılmalıdır. Borunun pasaportunda (yarıçap) belirtilmiştir. Bükümde beyazımsı bir oda görünürse, hasarlı bölgeyi değiştirin. Bu yerde aceleyle gelme riskini almayın. Ve deforme olmuş bir borunun bir bölümünün değiştirilmesi, aynı zamanda iyi olmayan yeni eklemler gerektirir. Daha az bağlantı - daha az sızıntı riski. İdeal olarak, uç bağlantılar toplayıcının girişinde ve çıkışında kapalıdır. Bu nedenle - hemen her şeyi yapın ve gelecekte sorun yaşamayacaksınız.
Hattın toplam uzunluğu da sınırlıdır. Uzunluk ne kadar büyük olursa, ısı kaybı da o kadar büyük olur. Dönüşler arasındaki mesafe termal hesaplama ile belirlenir. 10 ila 40 cm arasında olabilir, sabitleyiciler bir metrelik ortalama bir adım ile yerleştirilir.
Sızdırmazlık testi. Boruları dağıtım manifolduna yerleştirdikten ve bağladıktan sonra, buna bir ısıtma devresi verilir, hidrolik testler yapılır (basınç testi). Su, çalışandan biraz daha yüksek bir basınçla TVP boru sistemine beslenir. 0.02 MPa'dan daha fazla olmayan bir düşüşe izin verilir, ancak suyun t ° değeri değişmemelidir.
Bir test pompası olarak, bir kompresör veya hidrolik pres kullanılır.
Olağan test süresi, baskı altında bir gündür. Belirlenen kusurlar şap döşemeden önce ele alınmalıdır.
“Döşeme işlemi sırasında borular, çalışma basıncında sürekli soğuk su sirkülasyonu sağlanmalıdır.”
Derz dolgu çözeltisi, M 300 ve üstü çimento derecesinin kullanılmasını gerektirir. Dolgunun düzgünlüğü deniz fenerleri tarafından sağlanır. Miktarı kullanım koşullarına göre belirlenen bir plastikleştirici eklemek zorunludur. Ayrıca, TVP için hazır karışımlar satılıyor.
Tabla kurumaya bırakılmıştır. Daha sonra sistemi açın, yavaş yavaş soğutma sıvısının sıcaklığını artırın. Uzmanlara göre, maksimum çalışma sıcaklığı 7. günde servis edilir. Döşeme sadece şapın tamamen sertleşmesinden sonra yapılabilir. İyi termal iletkenliğe sahip malzeme almak onun için daha iyidir. Karoların altındaki zemin, hemen hemen her türlü (seramik, seramik-granit, vb.) İle çok iyi çalışır.
TVP'nin ana kurulum alanları için uygundur - banyolar, mutfak ve koridor. Ayrıca laminatın altında iyi termal iletkenlik. Linolyum ve halı döşeyebilirsiniz, ancak seçilen kaplamanın TVP için bir kaplama olarak kullanılma olasılığını belirten özel bir işarete sahip olması gerektiğini unutmayın.
Burada belki de söylemek istediğim her şey.
"Nottaki hanımefendi! Tesisatçıdan gelen sürekli dumanı öldürmek için, sadece ayakkabılarını çıkarmasını söyle. ”
Kim bu tür inşaat bilgisiyle ilgilenir, haberlere abone olur ve bizi arkadaşlarınız ve tanıdıklarınızla tanıştırır. Ailenize iyi şanslar ve sıcak zeminler!
Bilgelik Alıntı: Gerçekten otoriteye sahip olan, onun hatasını kabul etmekten korkmaz.
Su zemini ısıtma (VTP), özel inşaatlarda konut tesislerini ısıtmanın popüler bir yoludur. Yüksek ekonomik verimliliği nedeniyle seçilmiştir. Bu tip yerden ısıtma kullanılarak ısıtmada% 30'a kadar enerji tasarrufu sağlar. Buna ek olarak, bu tip ısıtma çok güvenilirdir, VTP'nin uygun kurulumu 50 yıla kadar sürebilir.
Teknoloji döşeme suyu yerden ısıtma
Bu tür sıcak zeminlerin en önemli dezavantajı, merkezi olarak ısıtılan apartmanlarda kullanılamamasıdır. Teorik olarak, ısıtma ağına ve yönetim şirketine bir başvuru gönderebilir, çok sayıda kontrol ve onay alabilir ve VTP'yi merkezi ısıtma sistemine bağlayarak kurabilirsiniz. Ama aslında, çoğu durumda, proje üzerinde anlaşmayacaksınız.
Sıcak su tabanının montaj projesi
Genel ısıtma devresine yasadışı bağlanma, hem siz hem de komşularınız için hoş olmayan sonuçlarla doludur. Isıtma sistemindeki sıcaklık ve basınç, yerden ısıtma sistemi için çok yüksek olduğundan, kurulum sırasında en ufak bir hata soğutma sıvısı sızıntısına yol açabilir, komşuları alttan taşabilir ve komşularını yukarıdan ısı almadan terk edebilirsiniz. Bu nedenle, apartmanlarda, elektrikli yerden ısıtmanın kullanılması tercih edilir.
Sıcak su tabanı
Ancak özel evlerde VTP, radyatör ısıtma sisteminde olduğu gibi, odanın içindeki havanın tek tip ısıtılması ve tavandaki en yüksek sıcaklıktan dolayı ısıtmada önemli tasarruflar sağlar.
Yüksek güvenilirliği nedeniyle VTP, bir garajı veya bir atölyeyi ısıtmak için mükemmeldir.
Garajda ısıtmalı zeminin düzenlenmesi
En iyi ısıtma, kiremit veya mermer fayansların yanı sıra bir üst kaplama olarak laminat kullanılarak elde edilir. Halı ile durum, ısıyı iyi yapmadığı için biraz daha kötüdür.
Prefabrik modül ile yerden ısıtma sistemi
Plastik ya da metal borular çimento şapına serilir, bu sayede bir ısıtma kazanı içinde ısıtılan bir ısı transfer sıvısı sürekli olarak bir sirkülasyon pompası içinden akar. Şapana ısı verir, ardından kazana döner. Tabla, konveksiyon ile son kaplamaya ısı aktarır ve odadaki hava bundan ısıtılır. Eğer VTP tek ısıtma kaynağı ise, o zaman sıcaklık kazanda düzenlenir. Sıcak zemin radyatörün ısıtılmasını destekliyorsa, sıcaklık, ısıtılmış ve soğutulmuş soğutucunun belirtilen oranda karıştırıldığı bir karıştırma ünitesi kullanılarak kontrol edilir.
Sıcak bir zeminin sisteme bağlanması
Böylece, tüm sistem bir ısıtma kazanı, bir ortak ısıtma kulesi, bir dağıtım birimi ve içinden soğutucunun dolaştığı borulardan oluşur. Isı taşıyıcı sıradan su veya örneğin antifriz gibi özel bir sıvı olabilir.
Toplayıcı ve su ısıtmalı zeminin şeması
Dağıtım düğümü, sırayla, farklı ısıtma devrelerini “dağıtan” bir sirkülasyon pompası, bir karıştırma düğümü ve bir kolektör grubundan oluşur.
Boru döşerken, zemine tam olarak paralel yerleştirildiğinden emin olmak önemlidir. Borunun başlangıcı ile bitişi arasındaki yükseklik farkı çapının yarısından fazlaysa, bu durum soğutma sıvısının sirkülasyonunu engelleyecek ve ısıtma verimliliğini önemli ölçüde azaltacak hava kapanmalarının oluşmasına neden olacaktır.
Borular kesinlikle yatay olmalıdır.
Her sirkülasyon döngüsü tek bir borudan yapılmalıdır, döngüdeki bağlantılar sadece kolektör grubuyla olmalıdır. İki parçanın bir devrede bağlanması ve bu bileşiğin şap içine dökülmesi son derece arzu edilmez. Bu, soğutucu sızıntısı olasılığını büyük ölçüde artırır ve birkaç kez tüm sistemin güvenilirliğini azaltır.
Kontur katı olmalı
Şapkayı dökmeden önce, tüm sistemin hidrolik testlerinin, soğutma sıvısının çalışma sıcaklığında arttırılmış basınçla yapılması önemlidir. Basınç gün boyunca değişmeden kalmalı, sızıntı olmaması önemlidir. Şapkayı döktükten sonra, bir sızıntı bulmak çok zor olacaktır.
Şap dökmeden önce yapılan tüm testler
Şap, 25 dereceyi geçmeyen bir soğutucu sıcaklığı ile dolu bir devre ile doldurulur. Bu kuralın yerine getirilmemesi, boruların deformasyonuna, hava kapaklarının oluşmasına ve tablanın düzgün olmayan şekilde sertleşmesine yol açarak, ısınmanın bozulmasına neden olabilir.
Sistemin, şap dökülürken 28 günden daha erken çalışma sıcaklığı ile çalıştırılmasına izin verilir. Daha erken dönemlerde ısıtma, şapın içindeki boşlukların oluşmasına yol açacak, bu da yer ısıtmasının verimliliğini birkaç kez azaltacaktır.
Şap dökülerek, ılık zeminler 28 gün sonra kullanılabilir.
Su ısıtmalı zeminin avantajları şunlardır:
Su ısıtmalı zeminin dezavantajları şunlardır:
Bu aşamada, ECP'nin ana ısıtma kaynağı mı yoksa sadece radyatör ısıtmasına eklenip eklenmeyeceğine karar vermek gereklidir. İlk durumda, karıştırma ünitesi olmadan yapabilir ve sıcaklığı doğrudan kazanda ayarlayabilirsiniz. Bu durumda, bir kural olarak, boyler soğutucuyu 45 dereceye kadar ısıtır, daha sonra doğrudan yerden ısıtma sistemine girer.
VTP radyatör ısıtma sistemini tamamlarsa, karıştırma ünitesinin kurulumu kesinlikle gereklidir. Radyatörlerin verimli çalışabilmesi için, soğutma sıvısının 70 derecelik bir sıcaklığa sahip olması gerekir, bu bir yerden ısıtma sistemi için çok yüksek bir sıcaklıktır, bu nedenle soğutma sıvısı karıştırma ünitesinde soğutulmalıdır.
Binanın her katı için ayrı toplayıcı düğümleri ve karıştırıcıların yerleşimini tasarlamanız gerekir, bunlar ortak bir ısıtma yükselticisine bağlanmalıdır. Kolektör düğümünün zeminin ortasına yerleştirilmesi tavsiye edilir, böylece tüm ısıtılmış odalara boruların uzunluğu yaklaşık olarak aynıdır. Bu, tüm sistemin konfigürasyonunu büyük ölçüde kolaylaştıracaktır.
En iyi seçenek fabrikada monte edilen ve test edilen hazır kollektör kabinlerini kullanmaktır. Gerekirse, gereken sayıda kolektör grubunu, dolaşım pompasının ve karıştırma ünitesinin gücünü seçmeniz yeterlidir. Kabin duvara monte edilir ve ısıtma devresi ortak yükselticiden ve ısıtılmış zeminin sirkülasyon hatlarına bağlanır. Bitmiş bir kollektör kabini kullanmanın tek dezavantajı nispeten yüksek bir fiyattır, ancak daha fazla güvenilirlik ve güvenlik söz konusu olduğunda, tasarrufta bir anlam yoktur.
Gerekli sayıda borunun kaba bir tahmini için, 1 m2'lik zemin başına 5 metrelik boru hesaplaması yapılabilir. Fiyat / kalite oranı açısından optimal, çapraz bağlı polietilenden yapılmış polimer borulardır. Az ağırlıklar, kurulumda iddiasızlar ve 50 yıllık bir hizmet ömrüne sahipler. Metal borular daha uzun bir servis ömrüne sahiptir, ancak daha pahalı ve montajı daha zordur. Günümüzde su ısı yalıtımlı zemin sistemlerinin çoğu polimerik borularda çalışmaktadır.
Su sıcak zemin. Proje, ölçümler ve hesaplamalar sonrasında derlenmiştir.
Boru döşeme düzeni hakkında önceden düşünmek gerekir. Küçük odalar için 20-30 cm'lik bir “yılan” ile boruların paralel döşenmesi uygundur, bu en az zaman alan bir yöntemdir, ancak boru aralığının 20 cm'den daha az olması gerektiğinde geniş odalar ve durumlar için uygun değildir, büyük bir odada bir “yılan” ile döşeme yapılırken, odanın karşıt köşelerindeki zeminin farkedilir ölçüde farklı olması ve küçük bir adımla bir “yılan” ile döşenirken, boru çok fazla bükülme nedeniyle kolayca kırılabilir.
“Spiral” yöntemi kurtarmaya gelir, daha yoğun emek gerektirir, ancak daha iyi sonuçlar verir. Yerden ısıtma mümkün olduğunca muntazam olacak ve boru ilave bükülme yükü yaşamaz.
Boru döşeme seçenekleri
Genel durumda, 10 m2'den daha küçük bir alana sahip odalar için “yılan” serme kullanılmıştır, her iki yöntem de 10-15 m2'lik alan için kullanılabilir ve büyük ölçüde, geniş odalar için çeşitli paralel spiraller kullanılır.
Eğer ılık zemin tek ısıtma kaynağı ise, o zaman boru hattı 15-20 cm olmalıdır, eğer odada başka ısıtma kaynakları varsa, o zaman perde 25-30 cm'ye çıkarılır.
Yerden ısıtma sisteminin hesaplanması
Boruların döşenmesi için taban mümkün olduğunca yumuşak olmalıdır. Bir devridaim devresinde yüksekliklerin 6 mm'den fazla düşmesine izin verilmez. Gerekirse zemini kaba bir beton şap ile doldurun.
Kaba şap ve borular arasına yeterli bir yalıtım tabakası konulmalıdır. Sıcak bir zemin altında ısıtmalı bir oda varsa, 3-5 mm kalınlığında bir polistiren veya penofol tabakası koymak yeterli olacaktır. Aşağıda bir soğuk oda varsa, o zaman tabaka en az 20 mm'ye yükseltilmelidir. Eğer bu birinci kat ve zeminin altında ise zemin, yalıtım tabakası 60-80 mm olmalıdır.
Fotoğraf amortisör bandı ve multifoil
Isı yalıtımı döşendikten sonra, üzerinde bir işaretleyici kullanarak bir boru döşeme deseni çizmek için tembel olmayın. Bu, kurulumu büyük ölçüde kolaylaştıracak ve boru döşeme işinin başlamasından önce bile olası hataları belirlemeye yardımcı olacaktır.
Boruları bağlamak için en popüler yöntem özel bir montaj ızgarası kullanmaktır. Bu, yalıtımın üzerine yayılmış 100 mm'lik bir örgü ile metal veya plastik bir örgüdür. Borular şemaya uygun olarak ızgara üzerine serilir ve tel veya plastik kelepçelerle tutturulur. Bu yöntemin avantajları, örgü ile takviye ile bitirme şapının ek güçlendirilmesidir ve eksi, kurulum sırasında yüksek işçilik maliyetlerine bağlanabilir.
Takviye örgü döşeme
İkinci en yaygın döşeme yöntemi, özellikle su ısıtmalı zeminin döşenmesi için oluşturulan polistren paspasların kullanılmasıdır. Aynı anda ısı yalıtımının rolünü oynarlar ve boruları istenilen pozisyona sabitlerler. Bu, matın yüzünde bir dama tahtası düzeninde düzenlenen özel çıkıntılar olduğu gerçeğiyle başarılır. Boru, istenen konumda güvenli bir şekilde sabitlenen bu çıkıntılar arasına serilir. Bu daha ısıtılmış bir zemin kurmak daha pahalı ama aynı zamanda daha rahat ve hızlı bir yoldur.
Ne tür bir kurulum ve kurulum yöntemi seçerseniz seçin, aşırı boru bükülmesinden kaçının, üzerine basmamaya çalışın ve ağır nesneleri düşürmeyin. Boruda ufak bir hasar bile tüm devrenin değiştirilmesini gerektirecektir.
Su borusu döşeme. Radyatöre sisteme bir örnek
Boruyu sadece yerine kesin, yani besleme manifoldundan döşemeye başlayın ve geri dönüş manifolduna getirdikten sonra kalan boruyu kesin. Borularda saklamayın, gerginliğe koymayın ve iki parçanın bağlantısını yapmaya çalışmayın. Olası tasarruflar, soğutucu sızıntısı ile ilgili potansiyel problemlere değmez.
Su koydu borular
Boruları bir “yılan” ile döşerken, odanın “soğuk” duvarına veya eşit olmayan yerden ısıtmayı telafi etmek için pencereye bir boru yerleştirmeyi deneyin. "Spiral" serilirken böyle bir ihtiyaç söz konusu olmaz, zemin her zaman eşit olarak ısınır.
Yerden ısıtma sisteminde pompa
Boruların pompaya bağlanması
Tüm devreler serildikten ve toplayıcı grubuna bağlandıktan sonra, sistemin hidrolik testine devam edebilirsiniz.
Şapları dökmeden önce, tüm sistem yüksek basınç ve sıcaklıkta test edilmelidir. Sistemi soğutucu ile doldurun. Toplayıcı gruba bağlı tüm devrelerin doldurulduğundan emin olun. Ardından sistemdeki basıncı 5 bara getirin. Basınç yavaş yavaş azalacak, bu normaldir. Basınç 2-3 bara ulaştığında, azalma durmalıdır. Tekrar basıncı 5 bara kadar getirin, bu döngüyü birkaç kez tekrarlayın. Tüm sirkülasyon devrelerini dikkatlice kontrol edin, hatta küçük sızıntıların olmadığından emin olun.
Sistemdeki basıncı, çalışma basıncına karşılık gelen ve bir gün boyunca bırakan 1.5-2 bar seviyesine getirin. Basınç düşmemelidir. Her şey yolundaysa, son teste devam edebilirsiniz.
Kazanda maksimum çalışma sıcaklığını ayarlayın ve çalışma basıncına ulaşmak için sirkülasyon pompalarını ayarlayın. Sıcak zemin radyatör ısıtmasını tamamlarsa, karıştırma ünitelerinin kontrollerini çalışma işaretlerine ayarlayın. Tüm sistem tamamen ısıtılana kadar bekleyin. Tüm sirkülasyon devrelerinin aynı derecede sıcak ve ısıtılmış olduğundan emin olun. Bir günde tekrar kontrol edin. Her şey yolundaysa, ısıyı kapatabilir ve bitirme tablasını doldurmaya hazırlayabilirsiniz.
Şapmanı sadece tamamen soğutulmuş borularda doldurmak mümkündür, boruların sıcaklığı 25 derecenin üzerindeyse şapın doldurulmasına izin verilmez.
En iyi seçenek, sıcak bir zemin için özel bir şap kullanmaktır, en iyi termal iletkenliğe sahiptir ve mümkün olduğunca eşit ısıtır.
Konutlar için boruların üstündeki şapın kalınlığı 20 mm olmalıdır, eğer garajda veya atölyede sıcak bir zemin yaparsanız, şapın kalınlığını 40 mm'ye getirmeniz tavsiye edilir.
Şap betonu
Yerden ısıtma için karışımların artıları ve eksileri
Betonun daha iyi kürlenmesi için tavsiye
Şapın tamamen kuruyana kadar ısıtılmış zeminin ısıtılmasına izin verilmez, genellikle en az 28 gün gerektirir.
Tablanın üstüne herhangi bir son kat koyabilirsiniz, ancak fayans ve laminat kullanıldığında en iyi etkiye ulaşılır.
Nikolai Strelkovsky Baş Editörü
07/26/2015 tarihinde yayınlandı
Bu yazıyı beğendiniz mi?
Kaybetmek için kaydet!
Yerden ısıtma sistemi, özel bir evi ısıtmak için en konforlu ve ekonomik seçenektir. Maddenin ters tarafı - radyatör devresinin maliyeti ile karşılaştırıldığında bileşenlerin ve tesisatın iyi bir fiyat. Malzemeyi satın almak, su ısıtmalı bir zemin (TP olarak kısaltılır) kurmak ve çimento şapını kendi ellerinizle doldurmak için önemli tasarruflar sunuyoruz. En düşük finansal maliyetlere sahip cihaz ısıtma devreleri üzerinde aşamalı bir talimat sağlamak için.
Yerden ısıtma sisteminin konusu oldukça geniştir, tek bir yayın içerisindeki tüm nüansları kapsaması sadece gerçekçi değildir. Düzenli olarak, sizi zor anları ayrıntılı olarak açıklayan diğer makalelere yönlendireceğiz. Burada beton zeminlerin dökülmesini içeren "ıslak" yöntemle sıcak zeminlerin kurulumu hakkında konuşacağız. Ahşap zemin üzerinde TP'nin "kuru" versiyonu nasıldır, ilgili bölümü okuyunuz.
Bir apartman dairesinde veya özel evde su yerden ısıtma organizasyonu, sıkı bir sırayla gerçekleştirilen bir dizi aktivitedir:
Öneri. Binalar arası bölümlerin inşasından hemen sonra, bina inşaatı sürecinde TP'nin kurulumunu gerçekleştirin. Bu, eşiklerin istenen yüksekliğine izin verecek ve zemin kaplamasının altındaki “pastayı” serbestçe dolduracaktır. Konut binaları zaten düşük eşiklere sahip kapıları oluşturmuşsa, önerilen yöntemleri kullanarak durumdan çıkmaya çalışın.
Isıtma katları düzenlemesinin her aşamasının ayrıntılı bir incelemesine geçelim.
Şapkanın altına sıcak bir zemini kendi ellerinizle düzgün bir şekilde monte etmek için, bir takım önemli noktaları ve gereksinimleri göz önünde bulundurun:
İlk olarak, daha doğru, karmaşık olsa da, bir tasarım sürümü öneriyoruz. Talimatlarımızı inceledikten sonra, ısıtma gücünü 2 yoldan herhangi biriyle hesaplayın - hacme, alana veya odanın ısı kaybına kadar. Daha sonra, kaplama - laminat, linolyum veya fayansın ısıl direncini hesaba katarak bitişik borular arasındaki serme desenini, çapını ve mesafesini belirleyin.
Not. Fayanslar ve diğer kaplama tipleri için serme borularının hatlarını hesaplama yöntemi aşağıdaki kılavuzda açıklanmıştır.
Birçok inşaatçı tarafından uygulanan geliştirme programının basitleştirilmiş bir versiyonunu sunuyoruz:
Önemli bir nüans. Isıtılmış bir zeminin dallarının uzunluğunu hesaplayarak, odadan uzaklığı pompa karıştırma ünitesi ile tarakın montaj noktasına kadar eklemeyi unutmayın. Döngülerin uzunlukları ile karıştırılmamak için eğitim videosunu izleyin:
Pil kablolarını neden taktığını açıklayın. Hesaplama yapılmadan boru ilmekleri döşendikten sonra, TP kapasitesinin en soğuk kış günlerinde yeterli olup olmayacağını önceden bilmezsiniz. Bir sorun ortaya çıkarsa, ısıtılmış zeminlerin 55 ° C'nin üzerinde ısıtılması gerekli değildir - yüksek sıcaklıklı radyatör ağını açmak daha doğru olur.
İnternette, kompozisyonda değişen birçok şema yayınlandı. Karışıklık genellikle film buharının kullanımı ve “kek” in çeşitli katmanları arasında su geçirmezlikten kaynaklanır. Yerde düzenlenmiş bir sıcak su tabanının klasik şemasının her elemanını açıklayalım (katmanların sayımı aşağıdan yukarıya doğru gider):
Bu bölüm şartlı olarak beton hazırlığı göstermemektedir, çünkü yalıtım sıkıştırılmış bir kum yatağı üzerine konabilir
Önemli bir nokta. Tarif edilen şema, nemli ekstrüde polistiren köpüğü, köpük plastik ve poliüretan köpüğü nemlendirmeyen polimer izolatörleri kullanırken doğrudur. Yangın güvenliği düzenlemelerinin bazalt yünü konması gerekiyorsa, yalıtımın yukarıdan ıslanmasını önlemek için şapın altına ek bir film tabakası konulmalıdır.
Üstatlar genellikle sıcak zeminlerin tasarımını basitleştirir - yalıtımı doğrudan kum yastık üzerine koyun, kaba ayakları dökmeyin. Çözeltiye tek bir koşul altında izin verilebilir - kum titreşimli bir plaka ile dikkatlice dengelenmeli ve mekanik olarak sıkıştırılmalıdır.
Üst film, nemin gidecek hiçbir yerin bulunmadığı mineral yünün içinden nem almasına izin vermez.
Bir ahşap zeminin kütükler üzerine yerleştirilmesi sırasında bir kuplörün reddedilmesi daha iyidir. Panellerin veya suntaların ve metal dispersiyon plakalarının TP-kaplamasının "kuru" yöntemini kullanın. Isı yalıtım malzemesi - mineral yün.
Bu yerden ısıtma yönteminin, soğuk bodrum katlarındaki odalarda veya ısıtılmış balkonlarda (loggias) kullanılması tavsiye edilir. Bazı mülk sahipleri yasağı görmezden gelmesine rağmen, apartman binalarının oturma odalarının üzerinde bir su kaynağı trafosu yapmak kabul edilemez.
Konsey. Yüksek katlı binalarda veya periyodik ısıtmalı mahallelerde, elektrikli bir yerden ısıtma sistemini kurmak için daha basit ve daha ucuzdur - bir ısıtma karbon filminden kablo veya kızılötesi.
Soğuk bir oda üzerine yerleştirilen "Pasta" TP, benzer şekilde zeminde ısıtılır, ancak kumlu bir yastık ve taslak şap içermez. Yüzey çok düzensiz ise, ısı yalıtım levhaları kuru bir çimento karışımı ve 1-5 cm yüksekliğinde kum (1: 8 oran) üzerine döşenir, ısıtılmış odaların üzerindeki ısıtma devreleri su geçirmez olarak döşenebilir.
Su ısıtmalı zeminin döşenmesinde kullanılacak ekipman ve yapı malzemelerinin bir listesini veriyoruz:
Neden zemin yalıtımı mineral yünü almamalıdır. Birincisi, 135 kg / m³'lik pahalı yüksek yoğunluklu plakalara ihtiyaç duyulacaktır ve ikinci olarak, gözenekli bazalt elyafın, ilave bir film tabakası ile yukarıdan korunması gerekecektir. Ve son şey: boru hatlarını yüne tutturmak zahmetlidir - metal bir kafes koymak zorundasınız.
Duvar örme tel örgü Ø4-5 mm kullanımının açıklaması. Unutmayın: yapı malzemesi bağlayıcıyı pekiştirmez, ancak “zıpkınlar” bir ısıtıcıya iyi yapışmazsa, boruların plastik bağlarla sabitlenmesi için bir alt tabaka görevi görür.
Boru hatlarını düz çelik tel ızgarasına takma seçeneği
Isıl yalıtımın kalınlığı, ılık katın bulunduğu yere ve ikamet yerine iklime bağlı olarak alınır.
Not. Yalıtımın kalınlığını SNiP yöntemine göre doğru olarak hesaplamak ve çeşitli yalıtım malzemelerinin termal özelliklerini öğrenmek istiyorsanız, tavan kaplaması talimatlarına gidin.
Sıcak zeminlerde 16 ve 20 mm çapında üç tip boru (DN10, DN15) kullanılmaktadır:
Polipropilenden yapılmış boru hatları TP'de kullanılamaz. Kalın duvarlı polimer ısıyı zayıf bir şekilde transfer eder ve ısıtma işleminden önemli ölçüde uzar. Monolit içinde olacağından emin olunan lehimli eklemler, meydana gelen gerilmelere, deforme olmaya ve akmaya izin vermeyecektir.
Genelde, bir oksijen bariyerli (sağda) metalplastik (solda) veya polietilen borular tablanın altına yerleştirilir.
Yeni başlayanlar için, sıcak zeminlerin bağımsız olarak döşenmesi için metal plastik boruların kullanılmasını öneririz. Nedenleri:
Koleksiyoncu bloğun başarılı bir şekilde seçilmesi ve birleştirilmesi için, bu konuyla ilgili ayrı bir kitap okumanızı öneririz. Hitch nedir: tarak fiyatı sıcaklık ayarı ve kullanılan karıştırma vanalarına bağlıdır - üç yönlü ve iki yönlü. En ucuz seçenek, karıştırma ve ayrı pompa olmadan çalışan termal başlıklar RTL'dir. Yayına aşina olduğunuzda, ısı yalıtımlı zeminlerin kontrol düğümü için doğru bir seçim yapacaktır.
Akış sıcaklığını dönüş sıcaklığına göre ayarlayan RTL termal kafaları ile kendinden dağıtım dağıtım bloğu
Ön çalışmanın amacı, tabanın yüzeyini düzeltmek, bir yastık koymak ve kaba bir kravat yapmaktır. Toprak tabanının hazırlanması aşağıdaki gibidir:
Konsey. Eşiklerin yüksekliği yeterli değilse, 40 mm pürüzlü bir zemini kurcalayın ve şap kalınlığını 6 cm'ye düşürün.Önemli durumlarda, on yerine 6-7 cm kum dökün ve pedi titreşimli bir plaka ile sıkıştırın. İzolasyon katmanı azaltılamaz.
Beton zeminin hazırlanması, tozu temizlemek ve plakalar arasındaki boşlukları kapatmaktır. Düzlemde yükseklikte açık bir düşüş varsa, 1: 8 oranında kum ile Portland çimento hartsovka - tesviye kuru bir karışım hazırlayın. Hartsovke yalıtımı koymak için, videoya bakın:
Her şeyden önce, taban duvarlarda 15... 25 cm'lik bir örtüşme ile bir su yalıtım filmi ile kaplıdır (ısı yalıtımı + şap kalınlığı). Komşu tuvallerin üst üste gelmesi en az 10 cm, eklemler bantlanır. Daha sonra yalıtım sıkıca paketlenir, dikişler poliüretan köpük ile doldurulur.
Daha sonra, zeminin kendisini nasıl yapacağımıza dikkat ediyoruz:
Soldaki fotoğrafta menteşeler doğru şekilde döşeniyor - yalıtım kapaklarına sıkıştırılıyor. Sağda, geleceğin aşırı ısınmasıyla ilgili bir komplo var - yalıtımlı borular yakın değil
Konsey. Isıtma sürecinde, monolitler genişler ve birbirlerine göre hareket ederler. Bu nedenle, plaka sınırlarını geçen boruları özel koruyucu kapaklara veya yalıtım kılıflarına yerleştirmek daha iyidir.
Deformasyon eklemi boyunca geçiş ünitesi - boruları kapaklarla kapatmak veya yalıtımı kapatmak daha iyidir
Sistemi monte ettikten sonra, sıcak zeminlerin hatlarını suyla doldurmak ve 2-4 barlık bir basınç oluşturarak derzlerin sıkılığını kontrol etmek gerekir (kazanın emniyet valfinin eşik tarafından yönlendirilmelidir). TP'nin her bir döngüsünden gelen havayı doldurma ve tüketme teknolojisi, bir sonraki malzemede detaylı olarak açıklanmıştır.
Ayrıca kazanı çalıştırmaya, ısıtılmış zeminleri şapsız ısıtmaya ve sistemin düzgün çalışıp çalışmadığını görsel olarak kontrol etmenize de zarar vermez. Videoda gösterilen yerden su ısıtmanın kurulumu nasıl yapılır?
Sıcak zeminlerin ısıtma monolitlerinin montajı için, 200 derecelik bir çimento-kum harcı, plastikleştirici bir bileşiğin zorunlu eklenmesi ile yapılır. Çimento M400 / kum - 1: 3 bileşenlerinin oranı, paketin üzerindeki talimatlarda belirtilen sıvı plastikleştirici miktarı.
Öneri. Boru hatlarının çalışma formunu koruyabilmesi ve çözülmemesi nedeniyle çözelti içinde yüzmemesi için sistem sıkma sonrasında boşalmaz - döngüler soğutma sıvısı ile dolu kalır.
İş yürütme prosedürü:
Minimum mukavemet değerleri kırmızı renkte vurgulanır, yeşil çalışmaların devamı için en uygun olanıdır.
% 75 kuvvete kadar sertleştikten sonra kazanı çalıştırabilir ve ısıtılmış zeminleri minimum sıcaklıkta yavaşça ısıtmaya başlayabilirsiniz. Toplayıcıdaki debimetreler veya valfler% 100'e açılır. Tam ısıtma şapı yaz aylarında, bir güne kadar günde 8-12 saat sürecek.
Döngüyü hesaplama ile dengelemenin en uygun yolu. Odaya gereken ısı miktarını biliyorsanız, devredeki su akışını belirleyin ve bu değeri rotametrede ayarlayın. Hesaplama formülü basittir:
Not. Debimetrelerin ölçeği dakikada litre olarak işaretlenmiştir, bu şekilde şekil ayarı yapılmadan önce 60 dakikaya bölünmelidir.
Son ayarlama, finiş hazır olduğunda aslında yapılır - epoksi kendiliğinden yayılan zemin, laminat, fayans vb. Eğer hesaplamalarda yer almak istemiyorsanız, “bilimsel yöntem” kullanarak kontürleri dengelemeniz gerekecektir. Valtec programını kullanmak da dahil olmak üzere toplayıcıyı ayarlama yolları, son videoda açıklanmıştır:
Küçük tek katlı bir evde su ısıtma tabanları cihazı oldukça çözülebilir bir iştir. Olası hataları ortadan kaldırmak için yeterli zamana sahip olmak için sıcak dönem başında çalışmak daha iyidir. Çalışmayı kolaylaştırmak ve kurulumu hızlandırmak istiyorsanız, TP için özel paspaslar satın alın, böylece kelepçelerle ve kelepçelerle ek sabitleme olmadan boruları hızlı bir şekilde tutturun. Tel örgü de gerekli değildir.