Yeni Sporlan Brand Kelvin II Kontrol Elemanları
Tüm Kelvin II kontrol elemanları çift kutuplu ve tek kutuplu EEV kontrol çıkışları ile birlikte temin edilir; Üç sıcaklık, bir basınç girişi, iki dijital çıkış ve Modbus iletişim çıkışı.
Birincil fonksiyon; herhangi bir kapasitede kullanılan EEVs’de aşırı kızgınlığın (superheat) kontrol edilmesidir. Havanın veya sıvının sıcaklığını kontrol etme amacıyla ilave bir sıcaklık sensörü kullanılır. İkinci sıcaklık girişi, dijital çıkış kapı şalteri, defrost senkronizasyonu veya diğer fonksiyonlar için bir dijital çıkış olarak kullanılabilir. Dijital çıkışlar, katı haldeki röleler şeklinde tesis edilmiştir ve solenoidleri, kontaktörleri veya EEVs-PWM tipini kontrol ederler. Sıcak gaz bay-pas hattının kontrolü, baş basıncının ve kaynama altı (subcooling) kontrolleri de isteğe bağlı olarak mümkündür. Kelvin IIS bağımsız kullanımlı tipi, bir yazılım yardımıyla ayarlanır. Böylelikle yetkisiz olarak sisteme giriş ve değişiklik yapılması riskine karşı korunma sağlar. Ailenin üçüncü üyesi; Kelvin IID ekranıdır. Bf, diğer Kelvin II komponentleriyle birlikte bir set olarak kullanılır veya kullanılan bir Kelvin II biriminin uzaktan müdahale edilmesine olanak veren paneli gibi kullanılır.
Bilgi: www.phstock.com