Özel bir ev ısıtmak için hangi borular kullanılmalıdır?
Bu yazıda, tüm bu nüansları hesaba katmaya ve özel konut sahiplerine, özel evlerin ısıtma sistemi için en iyi boru hattı armatürlerini vermeye çalışacağız.
Özel bir evin ısıtılması için hangi boruların en iyi şekilde kullanılacağına karar verirken, ev sahibi, çeşitli faktörleri hesaba katmak zorunda kalacak ve bu da bunların en uygun türü ve büyüklükteki parçaları seçebilmelerini sağlayacaktır. Bu faktörler arasında şunlar sayılabilir: kablolama türü ve ısıtma sisteminin kendisi, kat sayısı ve binanın ısı direnci, basınç ekipmanı kullanmaya hazır olma (sirkülasyon pompaları) ve bağlantı parçaları için malzeme türü.
Metal borular çelik veya bakırdan, soğuk veya sıcak haddelenmiş malzemelerden yapılmıştır.
Yerleşik geleneğe göre, özel bir ev ısıtmak için kullanılan tüm borular genellikle bu tür bağlantı parçaları oluşturmak için kullanılan malzeme tipine göre sınıflandırılır. Bu nedenle, modern boru tesislerinin ısınma için meta isimlendirilmesinde üç tip ürün vardır:
- Metal - bu armatürler soğuk veya sıcak haddelenmiş yöntemle çelik veya bakırdan yapılmıştır. Ve ısıtma nispeten küçük boyutlarda dikişsiz ürünler.
- Yapısal polimerlerin - bu tür bağlantı parçaları çapraz bağlı polietilen (PE-X) veya polipropilenden (PP) yapılır. Bu plastik derecelerin sadece seçimi, yüksek ısı direnci ile açıklanmaktadır. 90-95 ° C'ye ısıtılmış soğutma sıvısı taşırken bile yapısal sertliği kaybetmezler.
- İki bileşenli, metal-plastik - benzer ürünler, çapraz bağlı polietilen (iç tabaka) alüminyum veya bakır folyodan (takviye elemanı) ve polipropilenden (dış tabaka) yapılır. Bu hileler, boru hattındaki basıncı arttırmaktan kaynaklanmaktadır.
Özel bir evde ısıtmak için hangi borular daha iyidir? Bu sorunun cevabının, özellikle haddelenmiş çeliğin tüm yapısal malzemelerinin tüm avantajlarını ve dezavantajlarını ve ayrıca bu sistemlerden ısıtma sistemlerinin kurulumunun özelliklerini inceledikten sonra seslendirilmesi daha iyidir.
Çelik ürünler nispeten ucuzdur (metal bağlantılarda olduğu gibi), herhangi bir açıda (kırmızıya kadar ısındıktan sonra) kolaylıkla bükülür ve muazzam basınca (25 atmosfer) kadar dayanır. Bu tür vanalar buhar jeneratörlerine ve su kazanlarına bağlanır. Ve bu durumda ya binanın yüksekliğinde, kablo şemasının özelliklerinde ya da ısı taşıyıcısının sıcaklığı üzerinde herhangi bir kısıtlama yoktur.
Çelik boru evrenseldir, ancak çok büyük bir dezavantaja sahiptir - paslanır. Takviye içindeki korozyon işleminden kimsenin umurunda değilse (pas, sadece 40-50 yıl boyunca normal kalınlıktaki duvardan geçer), boru hattının dış yüzeyinin oksidasyonu, ev sahibi veya iç tasarımcıyı memnun etmez. Bu nedenle, çelik borular gizli ve / veya ısıya dayanıklı bileşiklerle boyanır.
Bakır boru bu dezavantajdan tamamen arındırılmıştır. Bu tür bağlantı parçaları herkesin önünde bırakılabilir ve onları iç kısmına çevirebilir. Ve haddelenmiş bakırın hizmet ömrü, yalnızca bireysel ısıtma sistemini değiştirmek istemeyen ev sahibinin sabrı ile ölçülür. Bu ürünler yüzyıllardır hizmet edebilir. Ayrıca, bakır plastiktir (ellerle bile bükmek kolaydır), ısıyı iyi bir şekilde iletir ve taşıyıcının sıcaklığını –200 ila 250 derece Santigrat aralığında tutar.
Bu sayede, bu malzemeden yapılmış bataryalar, rakorlar ve borular, sistemin yanlışlıkla buzdan arındırılmasına karşı korunur - herhangi bir koşul altında patlamaz. Dahası, bu tür borular alışılmadık derecede pürüzsüz bir iç yüzeye sahiptir (sürtünme katsayısı polietilen takviyeninkinden daha azdır), bu nedenle soğutucu akışkan akışı çok yüksek hızlara çıkarak, basınç borusunda sıcaklık farkını ve 5-10 ° C'de dönüş akışını sağlar.
Bakır boruların tek dezavantajı, bu tür bağlantı parçalarının yüksek fiyatıdır. Sonuç olarak, sorunun cevabı: “Çelik veya bakır gibi özel bir evde ne tür borular ısınır?” - ev sahibinin refahına dayanır. Sonuçta, siyah kiralama demir dışı metalden çok daha ucuzdur, ancak daha nitelikli ve dolayısıyla daha iyi ödenen bir koleksiyoncu gerektirir.
Çapraz bağlı polietilen, polipropilen ve kompozit metal plastikten yapılmış armatür, bakır ve çelik borulardan daha az ağırlığa sahiptir. Bu nedenle, ısıtma sisteminin kablo döşenmesi sırasında, polimer ve metal-polimer ürünleri daha az güçlük ve sıkıntıya neden olur. Bu ısı borusu tek başına ya da iki kişi tarafından döşenir. Bu ışık borusunda sadece destek duvarına değil, aynı zamanda iç bölmeye de monte edilebilir.
Ayrıca, tüm polimerler çürümez, paslanmaz, bakteri ile reaksiyona girmez ve çok düşük sürtünme katsayısı gösterir, bu da dönüş hattındaki sıcaklığın artması nedeniyle akış hızını arttırmanıza ve kazanın yakıt tasarrufu yapmanıza olanak tanır. Ve plastik boruların bükülmesi kolaydır, bu nedenle sadece bağlantı parçaları olarak değil, aynı zamanda "sıcak zemin" tipindeki ısıtma sisteminde radyatörler olarak kullanılırlar.
Polipropilen, termal genleşme korkusu olmadan duvarlara tuğlalanabilir.
Polimer ürünlerinin genel avantajları nispeten zayıf termal iletkenliği (enerjinin çoğu radyatöre gider) ve aynı zamanda küçük bir termal genleşme katsayısını içerir. Bu tür fittingler donta patlamaz ve gizli kurulum ile shterbone çatlamaz.
Aşağıdaki gerçekler, polimer boruların bireysel avantajlarına bağlanabilir:
- Polipropilen, termal genleşme korkusu olmadan duvarlara tuğlalanabilir.
- Çapraz bağlı polietilen, sabit ısıtmaya 90 derece ve sıcaklıkta kısa süreli 110 dereceye çıkar.
- Metal-plastik çok katlı binalarda kullanılabilir - bazı bağlantı parçaları 16 atmosfere kadar dayanabilir.
Polimerlerden yaygın bir eksi takviye, mekanik işleme için yüksek bir eğilimdir. Metal bir boru bile normal bir mutfak bıçağı ile kesilebilir. Ek olarak, bu tür vanalar sadece su kazanlarına bağlanabilir. Bu durumda buhar jeneratörleri kesinlikle kontrendikedir.
Çapraz bağlı polietilen, sabit ısıtmaya 90 derece ve sıcaklıkta kısa süreli 110 dereceye çıkar.
Usulleri inceledikten sonra, soruya verilen cevap: "Özel bir evin ısıtılması için hangi borular kullanılmalı?", Kendini önerdi. Elbette polimer! Sonuçta, tüm avantajları ile, onlar da inanılmaz derecede ucuz. Ama sonuçlara acele etmeyelim. Son toplamadan önce, metallerden ve polimerlerden ısı borularının montajı özelliklerini incelemek zorundayız.
Çelik ısı borusunu monte etmek için bir öğütücü, bir kaynak makinesi (elektrik veya gaz kaynağı için) ve bir anahtar gerekir. Ayrıca, sökülebilir bir bağlantının (kaplin üzerinde) düzenlenmesi bile, dişli sgonun (dişli uç) borusuna bir kaynak tesisatı gerektirmektedir. Yani, böyle bir boru hattının kurulumu için, bir tesisatçıya ve elektrik kaynakçısına ihtiyacınız olacak.
Polimer ısı iletkeni, difüzyon lehimleme için, sıkma ve sıkıştırma bağlantı parçaları (sökülebilir bağlantılar) için monte edilir
Bakır rakorlar, sıkma veya sıkıştırma bağlantı parçaları üzerine monte edilir ve lehimlenir (kılcal bağlantılarda). Böyle bir ısıtma sisteminin montajı için sadece bir tamirciye ihtiyaç duyulur ve bir takım araçlar bir havya, bir birleştirme ve kayan anahtarlar içerecektir. Ayrıca, bağlantı parçaları, lehim ve akıya ihtiyacınız olacak.
Polimer ısı iletkeni, difüzyon lehimleme için kıvrım ve kompresyon fitingleri (sökülebilir bağlantılar) için bir araya getirilmiştir. Üstelik, tüm montaj işlemi, sadece montaj parçasını sonda sabitlemek veya özel bir kaynak makinesi kullanarak bağlantıları ısıtmak ve birbirine sıkıca bastırmak zorunda olan, düşük vasıflı bir montajcı için uyarlanmıştır. Minimum el becerileri ile, herhangi bir ev sahibi plastik boruların montajını üstlenebilir.
Bu yüzden, bağlantı elemanlarının avantajlarının ve dezavantajlarının yanı sıra kurulumunun özelliklerini biliyoruz. Bu nedenle, şimdi hangi söylentilere ve kişisel tercihlere değil, gerçeklere dayanan özel bir evi ısıtmak için hangi boruların kullanılacağına karar verebiliriz. Ve bu gerçekler bizi şu sonuçlara itiyor:
Çok katlı bir bina ve buhar ısıtmanız varsa, çelik borular sizin için en iyi seçenek olacaktır. Hem yüksek sıcaklığa hem de yüksek basınca dayanacaklardır. Buna ek olarak, çelik donatının, soğutucu akışkanın (yerçekimi ile borulardan geçerken) yerçekimi indüksiyonu ile düzenlenmesi durumunda seçilmelidir. Aslında, bu durumda, büyük çaplı ve yüksek yapısal rijitliğe sahip borulara ihtiyacımız var.
Çok katlı binaların veya geniş bir alana sahip alçak konutların sahipleri, bir su ısıtma kazanı ile ısıtılmış, bakır boruları seçmek daha iyidir. Sistemdeki yüksek basınca dayanıklı olacak ve borudaki soğutucu akışkanı engellemeyecek ve aşırı yakıt tüketimine neden olacaktır. Ayrıca, büyük bir ev için yeterli paranız varsa, o zaman bakır armatürlerin maliyetinin sizi durdurması olası değildir.
Bir ısı jeneratörü olarak bir ortalama alan ve bir su ısıtma kazanı olan düşük katlı konut sahipleri, plastik borular kullanmak daha iyidir. Bu tür bağlantı parçalarının güvenlik payı, sistemin iki veya üç katlı bir evde düzenlenmesi için yeterlidir ve düşük fiyat ve basit kurulum bu avantaj için hoş bir ikram olarak hizmet edecektir.
Küçük, tek katlı binaların sahipleri çapraz bağlı polietilen veya polipropilenden yapılmış boruları kullanabilirler. Bu tür konutlarda, ısıtma sistemi elle üretilebilmekte, içten bir kazanı, çizimler olmadan ve uzmanları çekebilmekte ve plastik borular bunun için en uygun olanıdır.
Isıtma için hangi borular tercih edilir: karşılaştırmalı bir inceleme
Özel konut gayrimenkul inşaatı veya revizyonu sırasında hangi borunun ısıtma için daha iyi olduğu sorusu ortaya çıkmaktadır. Ev sahipleri ve apartman sahipleri danışmanlarını bina depolarında, montaj mühendislerinde ve tamir ekiplerinde soruyorlar, ancak kesin bir cevap alamıyorlar.
Bu nesnel bir gerçeklik, çünkü Modern ısıtma sistemleri birbirinden önemli ölçüde farklılık gösterir ve bireysel seçim gerektirir.
Ana boru seçim kriterleri
Yerleşik bir ısıtma sistemi için boruları makul ve doğru bir şekilde seçmek için aşağıdaki öğeler dikkate alınır:
- boru hattı kompleksinin montaj türü - yüzey veya gizli (iç);
- Tahmini basınç gücü - temelden mümkün olan en yüksek performansa kadar bir aralığın tahmini;
- ısıtma sistemi tipi - ısıtma bileşiminin yerçekimi veya zorla dolaşımı ile otonom veya merkezi iletişim;
- Soğutucunun tasarlandığı maksimum sıcaklık;
- Isıtma ekipmanının konfigürasyon özellikleri - tek borulu veya iki borulu kompleks.
Sadece tüm bu faktörleri bilerek, spesifik olarak belirtilen şartlarda kendini en iyi şekilde gösteren boru tipi seçimine geçin.
Isıtma sistemleri için boru malzemesi çeşitleri
Modern ısıtma sistemleri metal veya plastik gibi malzemelerden yapılmış boru bağlantı parçaları kullanır. İlk kategori sıradan çelik, alaşımlı çelik ve bakır boruları içerir. İkincisi, polipropilen, metal-plastik ve polietilen çapraz bağlanmış iletişim elemanlarını içerir.
Hepsinin olumlu nitelikleri vardır ve kendilerini farklı durumlarda etkili bir şekilde gösterirler. Belirli bir boru tipinin seçimi, beklenen çalışma koşullarına ve diğer önemli parametrelere bağlı olarak ayrı ayrı oluşur.
Çelik boruların özellikleri
Daha yakın zamanlarda, ısıtma sistemlerinin büyük çoğunluğunda çelik borular kullanıldı ve tek materyallerdi. Bugün, pozisyonları önemli ölçüde sarsıldı ve ciddi rakipler yakınlarda ortaya çıktı. Ancak, çelik boruların piyasadan tamamen çekilmesi mümkün değildi. Bunlar hala başarılı bir şekilde kullanılmaktadır, ancak büyük çaplı iletişimin kurulmasının gerekli olduğu özerk gravite barındırmayan komplekslerde bulunmaktadır.
Çelik boruların ana avantajları arasında, termal iletkenlik, aktif ısıtma ile düşük doğrusal genleşme, yoğun basınca dayanıklılık, hem düz hem de aşırı uzunlukta kesimlerde eşi görülmemiş mukavemet, agresif sıcaklık koşullarına ve uygun fiyatlı eleman maliyetlerine dayanma eğilimi oldukça yüksektir.
Eksiklikler arasında, problemli ve zaman alıcı bir kuruluma işaret ediyorlar, bu tür olayları tutmada geniş tecrübeye sahip profesyonel eğitimli ustalar tarafından ele alınabilecek özel pahalı ekipmanların kullanılabilirliği imkânsız.
Isıtma kompleksini ve boru malzemesinin etkileyici boyutlarını düzenleme sürecini engeller. Her şeyi tek başına yapmak imkansızdır, kaynakçı ve montajcıların becerilerine sahip olan arkadaşlardan veya akrabalarından birini çekmek daha iyidir. Tugay ile çalışmak daha kolay ve hızlıdır, sistemi her zaman net ve doğru bir şekilde düzenleyebilir, sistemi gerekli sıkılıkla sağlayabilirsiniz.
Gizli ısıtma sistemlerinin organizasyonu için, çelik borular kesinlikle uygun değildir. Metalin düşük bir korozyon direnci eşiği vardır ve nemli koşullarda çabuk paslanır, kızarır ve sızıntı yapar. Problemi çözmek için, iç mekanda dekoratif kaplama kaplamanın tamamen sökülmesi ya da eve giden yolda bir sorun meydana geldiğinde büyük ölçekli toprak işlerinin yapılması gerekir.
Alaşımlı çelik arasındaki fark nedir
Alaşımlı çelik, geleneksel kirliliklere ek olarak, metalin fiziksel özelliklerini iyileştiren çeşitli katkı maddelerine sahip dayanıklı bir malzemedir. Katkılı bir malzemenin bir örneği paslanmaz çeliktir -% 12'den az olmayan krom içeren özel bir çelik alaşımıdır. Bu katkı maddesi, boru korozyonuna karşı dayanıklılık ve özel aletler ile kolay kullanım sağlar.
0,4 - 5 mm ve 2-50 mm çalışma kalınlığı olan soğuk veya sıcak haddelenmiş çelik levhalar kullanılarak boru üretimi için.
Bitmiş ürünler sıradan çelikten daha az ağırlığa sahiptir, yapısal hasara ve mekanik hasara karşı iyi dirence sahiptir. Düşük termal genleşme katsayısı nedeniyle, çalışma sırasında ciddi sıcaklık yüklerine dayanması kolaydır. 16 bara kadar basınçlarda iyi çalışırlar.
Paslanmaz çelik alaşımlı boruların bir başka tartışmasız avantajı, sadece ısı-transfer akışkanını değil, aynı zamanda yüksek sıcaklıklara kadar ısıtılmış buharı da ısıtmaktır.
Paslanmaz çelik boru tipleri
Alaşım paslanmaz çelik borular iki şekilde yapılır: kaynak yapılmış ve kesintisiz. Birinci düzenlemede, elektrik kaynağı kullanan metal levhalar birbirine bağlanır, uzunlamasına veya spiral bir dikiş elde edilir. Düşük dereceli korozyonu önlemek için, eklem bölgesi özel olarak işlenmiş ve öğütülmüştür.
Dikişsiz ürünler, katı paslanmaz çelik alaşımlı kütüklerin soğuk veya sıcak deformasyonu ile yapılır. Soğuk bir şekilde, ince duvarlı borular üretilir ve sıcak - kalın duvarlıdır. Bitmiş ürün mükemmel pürüzsüz bir yüzeye sahiptir ve benzeri görülmemiş bir güvenilirliğe sahiptir.
Dikişsiz teknolojiyle üretilen borular, aşındırıcı etkilerden korkmaz, sert ve agresif çalışma koşullarında iyi çalışır ve kayıt sıcaklıklarına ve muazzam basınca karşı dayanıklıdır.
Isıtma için bakır borular
Isıtma sistemleri için boruların üretiminde, nadir durumlarda, çinko bileşeninin hacminin% 5'i geçmediği bakır-çinko alaşımı olan yüksek kaliteli bakır kullanın. Isı kaybını azaltmak ve ürünleri daha çekici hale getirmek için dış yüzey bir polietilen veya polivinil klorür tabakası ile kaplanır.
Bakır boru malzemesinin ana avantajları arasında, ilk olarak, yoğun kullanıma sahip ürünlerin, 100 yıl hizmet verdiği ve korozyona maruz kalmadığı için, benzersiz bir mukavemet olduğunu belirtiyorlar. Isıl iletkenlikleri, demir, çelik ve metal-plastiğin gerçek performansını büyük ölçüde aşan 389,6 W / mK'dir.
Bakır borular için çalışma sıcaklık aralığı çok geniştir. Hem yüksek (+ 250 ° C'ye kadar) hem de düşük (-100 ° C'ye kadar) sıcaklık koşullarında iyi performans gösterirler, yoğun ısıtma sırasında erimezler, çalışma sırasında çatlamaz veya deforme olmazlar.
Bakır boruların termal genleşme göstergeleri basittir. 90 ° C'den daha yüksek bir sıcaklığa sahip soğutma sıvısı metaline düzenli olarak maruz kaldığında, her çalışan iletişim sayacı yaklaşık% 0,1 oranında uzatılır. Diğer tüm malzemeler ve burada bakırdan önemli ölçüde daha düşüktür.
Zaman içinde estetik tutulması, sadece iç mekanı değil, aynı zamanda harici ısıtma sistemlerini yerleştirmek için uygun olan çekici bir görünüm ve sadece amaçlanan amaç için değil, aynı zamanda dekoratif bir iç elemanın işlevini de yerine getirmesidir.
Madencilerden, profesyoneller diğer metallerle zayıf uyumluluğa sahip olduklarını ve daha ucuz amaçlar için bakır boru rakorları veya dökme demir veya paslanmaz çelikten yapılmış diğer parçaları kullanmamalarını tavsiye etmemektedir. Böylesi bir “tasarruf”, daha sonra, elemanlar arasındaki kimyasal tepkime sonunda, tüm ısıtma sisteminin korozyonunu provoke edeceği için, sahibin yanına doğru gider.
Bakır boruların dezavantajları arasında çoğu zaman diğer malzemelere kıyasla yüksek maliyetlerinden söz edilmektedir.
Polipropilen ürünlerin ayırt edici özellikleri
Polipropilen, yüksek fizikomekanik özelliklere sahip katı bir toksik olmayan sentetik polimerdir. Bu modern malzemeden üretilen borular, olağanüstü darbe dayanımı ve tekrar tekrar bükme yeteneği, düşük gaz ve buhar geçirgenliği, aşınma direnci ve tam dielektrikliği gösterir.
Bu özelliklerden dolayı, PP'den boru malzemesi, hem endüstriyel ölçekte hem de özel sektörde ısıtma sistemlerinin düzenlenmesi için aktif olarak kullanılmaktadır.
Polipropilen borular, bütçe iletişim parçaları kategorisine dahil edilir ve küçük bir ağırlığa sahiptir, bu da onları tek başına taşımayı ve kurmayı kolaylaştırır.
Diğer avantajlar arasında aşağıdaki gibi pozisyonlar ayırt edilir:
- kireç birikintilerinin birikmesine katkıda bulunmayan ideal bir şekilde pürüzsüz iç yüzey, soğutma sıvısının serbest dolaşımını önemli ölçüde karmaşıklaştıran;
- profesyonel ve pahalı ekipmanların kullanılmasını gerektirmeyen hızlı ve uygun fiyatlı kurulum (tüm işler lehimleme için bir demir ile yapılabilir, bu da kolayca benzer işten çok uzakta olan bir kişiye “gönderir”);
- Verimlilik kaybı olmadan uzun servis ömrü (ortalama olarak tam yükte yaklaşık 25 yıl);
- negatif sıcaklıklara karşı iyi direnç;
- Zamanla bozulmayan düzgün, estetik görünüm.
Malzemenin dezavantajları arasında, gelecekte ısı hattının sarkmasına yol açabilen ve birleşme ya da kırılmada bir çatlamaya neden olabilecek zayıf plastik sertlik bulunmaktadır. Sorunu düzeltmek için, sadece parçanın yama çalışması işe yaramayacaktır. Daha sonraki doğru çalışma ve ısıtma kompleksinin bütünlüğünün restorasyonu için, iki bağlantı parçası arasında bulunan boru bölümünün değiştirilmesi gerekli olacaktır.
Isıtma için polipropilen boru çeşitleri
Ev ısıtma sisteminin daha uzun süre çalışabilmesi ve tüm işletme periyodu boyunca, mümkün olan en yüksek verim oranlarını göstermesi, güçlendirilmiş tipte polipropilen boruların kullanılması. Takviye malzemesi tipi ile sınıflandırılırlar.
Polipropilen borular dış tabakada, ortada veya iç kenarda alüminyum folyo ile takviye edilir. Bu durumda metal levhalar sürekli, sürekli ve oluklu olmayabilir.
Folyo, malzemenin gerçek termal genleşmesini azaltır ve oksijenin duvarlara nüfuz etmesini önleyen bir difüzyon bariyeri oluşturur. Sonuç olarak, bir kalsiyum çökeltisi, radyatörlerin ve kazanın duvarlarında oksidatif süreçler oluşturmaz ve uyarmaz.
Cam elyaf da borular için etkili bir takviye malzemesidir. Birlikte ekstrüzyonla, polipropilen borunun orta tabakasına yerleştirilir. Her iki malzemenin bileşim ve bazik özelliklerde benzer olması nedeniyle, uzun süreli çalışmalarda bile delaminasyona maruz kalmamak kaydıyla, bağlantı parçaları ile kaynaklama sırasında yüksek mukavemetli bir alaşım oluşur.
Fiberglas armatürlere sahip polipropilen borular, alüminyumdan farklı olarak, lehimleme işleminden önce kenarların ek temizlenmesini gerektirmez, mükemmel ses yalıtımı özellikleri gösterir.
Başka bir modern takviye elemanı kompozittir. Polipropilen ve fiberglas karışımıdır. Boruya eklenen takviye tabakasının yapışma özelliklerini arttırır ve mekanik hasara karşı mukavemet ve direnç gibi performans özelliklerini artırır.
Çapraz bağlı polietilen borular
Çapraz bağlı polietilen, modern teknolojiler kullanılarak yapılan ilerleyici bir malzemedir. Kimyasal veya fiziksel çapraz bağlama ile çapraz olarak bağlanan moleküllü bir etilen polimeridir. Homojen bir yapıya, esnekliğe ve yüksek çekme mukavemetine sahiptir.
Çapraz bağlı polietilenden yapılmış boruların ana avantajlarının listesi:
- mükemmel büzülme özellikleri;
- 200 ° C'ye ısıtıldığında bile dikiş çizgisi boyunca şekli açıkça tutma becerisi;
- Yoğun çalışma sırasında mükemmel aşınma direnci;
- Halojen ve ağır metallerin yokluğu;
- Aşındırıcı belirtilere ve artan basınca karşı bağışıklık;
- kimyasal olarak aktif agresif maddelere karşı zayıf kırılganlık;
- Düşük sıcaklıklarda normal tokluk (–50 ° C'ye kadar);
- ısı nedeniyle minimum genişleme yüzdesi;
- gömme montaj için uygun;
- Önleyici bakım için minimum ihtiyaç.
Plastisitesi nedeniyle, malzemenin işlenmesi kolaydır ve özel aletler, özel profesyonel yetenekler veya ciddi bir deneyim gerektirmez. Gerekli çalışmanın tanımı hakkında adım adım talimat veren bir amatör bile, ısıtma sisteminin düzenini idare edebilir.
Çapraz bağlı polietilenin en önemli dezavantajı, ultraviyole radyasyona karşı yüksek hassasiyet ve geniş çaplı boru malzemesinin üretilmesi için nesnel teknolojik imkansızlıktır.
Metalplastik malzemeden boru malzemesi
Metal ürünler - ev ısıtma sistemlerinin düzenlenmesi için en yaygın ve pratik malzeme. Plastik ve metalin avantajlarını, her iki malzemenin eksikliklerini emen minimum düzeyde uyumlu bir şekilde bir araya getirirler.
Metal borular karmaşık bir yapıya ve çok seviyeli bir yapıya sahiptir. Dış plastik tabaka bir sigorta görevi görür ve ürünü agresif çevresel etkilerden korur. Ayrıca, tortu ve tortuların içinde birikmeye izin vermeyen alüminyum folyo ve arttırılmış pürüzsüzlük polimeri bulunur.
Özel yapıştırıcı bileşimi, her seviyeyi sıkı bir şekilde kapatır, sonuç olarak sağlam ve aynı zamanda iyi fiziksel ve mekanik özelliklere sahip plastik malzeme oluşturur.
Metal boruların ayırt edici özelliklerinden en önemlileri şunlardır:
- Boru hattı sisteminin veya parçalarının deformasyonuna ve sarkmasına yol açmayan soğutma sıvısı etkisi altında minimum doğrusal genleşme;
- iç yüzeyin pürüzsüzlüğü, pasajın tıkanmadığı ve soğutucunun ayarlanan modda dolaştığı;
iyi sıcaklık direnci (metal parçalarınkinden daha düşük, ancak diğer plastik ürünlerinkinden daha yüksek);
- bükülme ve kopma mukavemeti, izin verilen yarıçaptaki plastisite (eşiğin aşılması durumunda bir “salon” mümkündür);
- kurulum işlemini önemli ölçüde kolaylaştıran küçük ağırlık;
- korozyon direnci;
- Özel ekipman kullanılmadan işleme imkanı.
Dezavantajlar, boru ürünlerinin (imalatçılara göre 15 yıla kadar) çok uzun hizmet ömrünü ve bağlantı parçalarının önemli bir maliyetini içermez.
Konuyla ilgili yararlı video
Videolarda ev ısıtma sistemi için en iyi seçenek boruların nasıl seçileceği ile ilgili bilgiler.
Isıtma evlerinde kullanılan bakır, metal-plastik, polipropilen ve çapraz bağlı polietilen boru parçalarının detaylı genel bakış, yararlı ipuçları ve ilginç nüansları.
Modern bir ısıtma sisteminin bir yerleşim evinde düzenlemenin çeşitleri. Metal ve diğer popüler malzemelerden yapılmış çeşitli ekipman montaj yöntemleri.
Radyatör ısıtma sistemi için boru ve ek parçaları seçim konseyleri. Hangi malzemenin üzerinde durulması daha iyi olur, böylece ekipman makul bir enerji kaynağı tüketimi ile maksimum getiriyi verir mi?
En deneyimli profesyonel bile, boruların özel bir evde ya da apartman dairesinde ısıtmanın düzenlenmesi için tercih edilmesinin tercih edildiği soruya kesin bir cevap veremez. Her bir durum, belirli bir ısıtma sisteminin özel tasarımını ve mülk sahiplerinin finansal yeteneklerini dikkate alarak ayrı ayrı ele alınmak zorundadır.
Sadece fiyattan ilerleyerek bir seçim yapmamalısınız. En iyi kaliteyi ve makul maliyeti birleştiren bir varyantta durmak daha iyidir, aksi taktirde, iş için iki kez ödeme yapan cimri pozisyonunda olabilirsiniz. Ayrıca, ısıtma ekipmanı kurulumu süreci zaman alır ve konut sahiplerine belirli sakıncalar doğurur.
Hangi borular özel bir evde ısıtmak daha iyidir
Özel bir ev ısıtmak için borular: uygulamak için daha iyi ve seçim neye bağlıdır
Özel bir evin inşaatı, rahat yaşamla ilgili kaygılarla bağlantılıdır ve yüksek kaliteli ve ekonomik ısıtma olmaksızın düşünülemez. Buharlı ısıtma ve yerden ısıtma sistemini içeren bir ısıtma sistemi tasarlamak, uzmanlara emanet edilmektedir. Kazan seçimi, belirli bir kazan modelinin ve tüketilen yakıtın verimliliğine bağlıdır. Özel bir evin ısıtılması için bir boru, kazanın gücüyle ve tüm sistemin toplam yüküyle eşleşmelidir.
Isıtma için boru seçimi, öncelikle gelecekteki sistemin türüne bağlı olarak birçok faktöre bağlıdır.
Isıtma sisteminin montajı için boru seçimini ne belirler?
İnşaat malzemeleri piyasası, özel bir evin ısıtılması için boru seçiminde bol miktarda fırsat sunuyor. Bir bina süpermarketi ile istişare etkisiz hale gelir, perakende zincirleri eski ve pahalı malları satmakla ilgilenir. Özel evler bazen şehir çapındaki sisteme bağlanır. Bu seçenek için, hesaplamalar belirlenen normlara göre yapılır. Bireysel inşaat farklı bir şemaya göre hesaplanır.
Ev zayıf yalıtım veya uyumsuzluk ile soğuk olacak:
- boru bölümleri;
- toplam konut alanı;
- kazanın tasarım kapasitesi;
- yakıt türü.
Özel bir ev için tüm ısıtma boruları belirli kriterleri karşılar. Isıtma sisteminin tipine bağlıdır:
Buna göre, farklı sıcaklık yükü ve sıcaklık değişikliklerine karşı duyarlılık olacaktır. Yerleşik borular
- evin dış çevresi üzerinde;
- binanın içinde;
- tabanın altında.
Boruları seçerken, gelecekteki ısıtma ağının tipi önemli faktörlerden biridir, örneğin, yerden ısıtma için esnek borular gereklidir.
Apartman binalarında bireysel ısıtma sisteminden tasarruf sağlamak için; Aynı borulardan ve özel bir evde olduğu gibi bu ısıtmayı yapmak daha iyidir. Çoğu malzeme bu yükü mükemmel şekilde desteklese de, mevsimsel ısınmaya başlarken su darbesi olasılığını hesaba katmak önemlidir.
Özel sektörde cihaz ısıtmanın özellikleri
Özel bir evde bağımsız ısıtma, şehir tarifelerine tabi değildir, eve sağlanan ısıtma ana ısıtma için ek ücret yoktur, bu nedenle daha ekonomiktir. Birkaç yıl içindeki pahalı bir kazan, türüne bakılmaksızın para kaybediyor. Aşağıdaki modellerden seçim yapabilirsiniz:
Bağımsız bir ısıtma sisteminin genel karlılığı, olasılıklarda gizlidir:
- evdeki ısıyı manuel modda düzenler;
- ısıtmayı kapatın veya gigacalories ayırma işlemini azaltın;
- radyatör sayısını arttırmak veya azaltmak;
- sistemi kendiniz açın ve yıkayın;
- ısıtmayı gereksiz yere ve ısınma sırasında kullanmayın;
- Isıtma mevsiminin başlangıcını ve bitişini bağımsız olarak belirler.
Sistemin kurulum yöntemi, özel bir evi ısıtmak için boru seçimine bağlıdır, bunu kendiniz yapabilir veya uzmanların hizmetlerine başvurabilirsiniz. Seçim, bu boruların olup olmayacağı konusunda aşağıya iniyor:
Dikkat edin! Metal borular, ağır yüklere dayanma yeteneklerinden dolayı özel geliştiriciler için bir önceliktir. Ancak evin duvarları içinde yer alan yerleşik sistem için yeterli plastik boru var, suyun çok sıcak olamayacağı sistemin bu bölümünde kullanılabilir.
Otonom ısıtmanın önemli bir avantajı, ısı akışını bağımsız olarak düzenleme yeteneğidir.
Özel bir evi ısıtmak için hangi boruların kullanılacağını belirlemek için, ısıtma sisteminin tüm parametrelerini dikkate almak önemlidir:
- yerçekimi veya zorla;
- basit veya karmaşık şema;
- tek katlı veya çok katlı bina için;
- hafif veya maksimum basınçla;
- sıcak veya ılık su altında.
Özel evlerin ısıtma sisteminde boru çeşitleri ve bağlantı tipleri
İnşaat piyasası, 2 tip boru - polimer ve metal seçeneği sunmaktadır. Kompozit borular, plastik ve metali (takviye için) birleştirmelerine rağmen, polimerik malzemelerdir.
Polimer şunları içerir:
- Plastik ve metal-plastik.
- Çapraz bağlı polietilen.
- Polipropilen.
Borular için metalleri kullanın:
- Demir ve paslanmaz çelik.
- Siyah karbonlu çelik (dökme demir).
- Bakır.
Dikkat edin! Aynı ısıtma sisteminde farklı türde bir malzeme, metal-plastik ve demir borular kullanabilirsiniz, ancak bunların doğru seçimi ve montajı önemlidir.
Metal boruların ısıtma sisteminin montajı, kaynak veya bağlantı parçaları kullanılarak yapılabilir.
Isıtma için metal borular çeşitli şekillerde monte edilir:
- gaz kaynağı;
- dişli bağlantı;
- kaplin ve flanşlarla kenetlenme.
Bağımsız olarak ısıtma sisteminin montajını kaynaksız yapmak isteyen kişiler, dişler - kavramalar ve flanşlar ile bir bağlantı kullanarak çalışmak daha kolay olacaktır. Bu yöntemler kaynak kadar sık kullanılmaz, ancak özel bir ev için ısıtmak için farklı metallerden borular seçerken oldukça uygulanabilir.
Boru metodu "butt" bağlantısının birleşimine ihtiyaç vardır:
- karşılık gelen bölümün kaplinleri,
- mastik,
- somun ve civatalar;
- flanşlar;
- lastik pedler
- sıkma ve sızdırmazlık halkaları.
Dişli bağlantılar, ısıtma ana döşenmesi ve ekipmanın bağlanması için kullanılır. Tüm eklemler Unipak sızdırmazlık maddesi, çekme veya FUM bant ile kapatılmıştır. Pazar ayrıca, bağlantının "Amerikan" gibi hızlı bir şekilde monte edilmiş elemanlarının kullanımını önermektedir. Basit bir dişli bağlantı ile, boruların uçları vida çentikli olmalı ve kesme bölümünde, dişi özel bir aletle yapmak daha iyidir.
“Amerikan” gibi bir bağlantı ile boruları kolayca ve hızlıca bağlayabilirsiniz.
Bu tip bir bağlantı için, boru sabitleme ve dallanma için tüm seti elde ederler:
- "Fıçılar" (dişli kaplinler);
- bir boru çapından diğerine adaptörler;
- döner elemanlar (haçlar, açılar, tees).
Bir kaynak makinesini kullanarak devrenin monte edilmesi, zamana göre test edilmiş bir yöntemdir. Boru hattı, dayanıklı ve güçlü hale gelir, ancak kaynak ekipmanı konusunda uzman olmadan yapılmaz.
Her iki yöntemde, sistemi yıkamak önemlidir ve sızıntıları tespit etmek için ısıtma sistemine başlamadan önce bağlantıyı kontrol etmek en iyisidir. Boruların özel bir evde ısınması çok önemli değil, sızıntı durumunda, lastik conta veya polimer soğuk kaynaklı kelepçelerle eşit derecede başarılı bir şekilde kapatıldı.
Özel bir evde ısıtmak için uygun boru çapı nedir?
Hangi boruların seçilmesi gerektiğini ve lümenin hangi çapta olması gerektiğini belirlemek için en kolay yol basit hesaplamalardır:
Sayım sayılırken:
- Akış hızı
- Toplam ısı yükü.
- Toplam yaşam alanı.
- Bölgenin iklim özellikleri.
Kurallar neler? Standardizasyona göre, evin 1 metrekaresi ısıtmak için 3 metrelik tavanlar, yaklaşık 100 watt enerji gerektirir. Sistemdeki soğutma suyu (sıcak su) hızı saniyede 0.4 - 0.7 metre aralığındadır. 20 metrekareye kadar bir oda için 2 kW, artı kayıplar ve dış sıcaklık dalgalanmaları için% 20-30 gereklidir. Buna göre, her bir pencere için 2 1.2 kW radyatör gerektirir. Ama bir seçenek var - pencerelerden birinin altında toplam 2.4 kW için 1 büyük radyatör kurmak daha iyidir.
Boru çapı seçiminin doğruluğu, tüm ısıtma sisteminin çalışmasına bağlıdır.
Soğuk dış cephe duvarı veya geniş bir balkon kapısının her iki yanında dekoratif bir kalkanla dikey radyatörlere tercih edilmelidir. Kurulum ve kreş için tavsiye edilir. Gerekirse yıkanması daha kolay olan, 10 mm'lik bir iç kesite sahip her tipte radyatör montaj borusu için.
Standardizasyon standartlarına göre, konutlarda ısıtma sistemindeki soğutma suyunun sıcaklığı 90-95 ° C'yi geçmemelidir. Özel bir evin ısıtılması için boru seçiminden bağımsız olarak, bu eşiğin gözlemlenmesi önemlidir.
Metal borular, yerçekimi (doğal) veya kombine sirkülasyonlu ısıtma sistemleri için kullanılır.
Çapları bir katı yakıtlı kazanın (maksimum) borusu altında seçilir, daha sonra azalabilir.
Modern kazanlarda, çıkış çapı 50 milimetredir, aynı "geri dönüş" olmalıdır. Dallanmadan sonra, çap genellikle azalır ve kapalı sistemler için, borular çoğunlukla 12.7 milimetre iç kesitte durmaktadır.
Dikkat edin! Özel bir hanehalkının ısıtma sistemindeki basınç, merkezi ısıtmanın kentsel koşullarından, yani yaklaşık 1,5 atmosferden 2-3 kat daha düşüktür. Bu koşullar altında, herhangi bir boru türü, bir hidrolik şok veya arttırılmış ısı yüküyle tehdit edilmez. Bu nedenle, özel bir evi ısıtmak için bir boru seçerken, mal sahipleri satın almak için neyin daha iyi ve daha ekonomik olacağına karar verme hakkına sahiptir.
Bir kablolama sistemini seçerken dikkat edilmesi gereken husus nedir?
Bir ısıtma sistemi tasarlamak en iyisi bir uzmana bırakılır. Mimari özelliklere ve özel bir evin yüksekliğine bağlı olarak, ısıtma sistemi için farklı bir bağlantı şeması kullanılır.
İki borulu bir ısıtma sistemi için, tek borulu bir ısıtma sistemi için neredeyse iki kat daha fazla malzemeye ihtiyaç olacaktır, bu da tahmin edilirken dikkate alınmalıdır.
Metal boruların düzeni üzerinde herhangi bir sınırlama yoktur:
- ışın (toplayıcı);
- tek boru;
- İki borulu.
Radyatörlerin hızlı ve eşit şekilde ısıtılmasını sağlayan, üst ve alt kablo bağlantıları dahil olmak üzere en yaygın 2 borulu devre. Özel bir evi ısıtmak için hangi borulara ihtiyaç duyulduğunu hesaplarken ve kaç metre uzunluğunun satın alınması gerektiğini dikkate almak önemlidir.
Isıtma için ana boru tipleri ve parametreleri
Metalden borular. Daha önce demir borulardan oluşan özel bir evde ısıtmanın alternatifi yoktu, çünkü başka hiçbir şey yoktu. Bu malzemeden borular uzun süre ve kusursuz bir şekilde servis edildi, ancak bu metal korozyona karşı hassastı ve pas yavaş yavaş kanalın tıkanmasına neden oldu. Isıtma borularını özel bir evde nasıl yıkayacağına dair bir çözüm aramalıydım.
Kendinden akan bir bağımsız ısıtma sisteminin çalışmasını sağlamak, büyük kesitli bir borunun kullanılmasını içerir. Çelik borular, bu görevle, katı yakıtlı kazanlar ve ısı eşanjörlü fırınlarda iyi bir şekilde başa çıkabilir. Galvanizli çelik her zaman sıradan demir borulara göre daha iyidir.
Demir, çelik veya bakır boru hattının kullanımı ile ısıtmanın avantajları:
- yüksek sıcaklığa dayanıklılık;
- yüksek mukavemet;
- kullanım kolaylığı;
- yeterli termal iletkenlik;
- Isıtma ve kurulum sırasında borunun bükülme ve herhangi bir açı yapması;
- metalin sertliği, duvarlara ve diğer dikey yüzeylere bağlantı elemanlarının sayısını en aza indirir;
- Kaynaksız bağlantı için düşük maliyet ve bileşenlerin bulunabilirliği (dirsekler, adaptörler, kavramalar, dökme demir ve çelik açılar);
- önemli mekanik etkiler ve iç basınç korumak;
- Tek bir sistemde diğer metallerden boru ve küçük parça kullanabilme yeteneği;
- çelik ve demir ömrü yaklaşık 40-50 yıldır (suyun kalitesine ve sıcaklığına bağlı olarak), bakır - 100 yıldan fazladır.
Bakır boruları seçmeniz önerilir - en dayanıklı ve güvenilir, ancak pahalı. Yüksek ısıtma ve donmayı kolayca tolere ederler. Ancak kurulum uzmanlara talimat vermek daha iyidir.
Bakır borular, ısıtma tesisatı için en iyi malzemelerden biri olarak kabul edilir, ancak böyle bir ağın maliyeti, diğer boru tiplerinden daha yüksek olacaktır.
- ek nakliye maliyetleri gerektiren ağır malzeme;
- sistemin yüksek kaliteli montajı kaynak gerektirir;
- polimer parçalarının yerleştirilmesinden daha uzun boru serme işlemi;
- demirin düzensiz iç yüzeyi, özellikle dönüm alanlarında tortuların ve oksitlerin birikmesine yol açar, sökülmesi ve yıkanması zordur;
- dış ve iç korozyon, bunları gizli bir ısıtma sistemi ile (duvarlarda) döşemek istenmez;
- boruların ve radyatörlerin sık sık boyama ihtiyacı;
- soğuk odalarda önemli ısı kaybı;
- pahalı kaynakçı hizmetleri.
İpucu! Boruları bir duvara monte etme niyetinde olduğunda böyle bir seçim istenmemektedir. Özellikle evin dış çevresi boyunca kademeli olarak oksitlenir ve çürür.
Polipropilen borular Isıtma sisteminin ekonomik seçenek düzenlemesi. İşaret, izin verilen sıcaklık aralığını gösterir. Olumlu özellikler şunlardır:
- Sedimanter tortuların hızlı oluşma olasılığını dışlayan düzgün duvarlı iç boşluk, ve bu nedenle, iç temizlik ihtiyacı daha az olacaktır;
- bir alt ev düzenlerken veya hareketli topraklara dayanarak onları tercih eden düşük özgül ağırlık, daha ucuz nakliye;
- kapalı tip şemaya göre duvara monte edilebilir;
- malzeme, metallere göre ısıtıldığında daha az genleşir, sıklıkla boyamak gerekli değildir;
- düşük sıcaklıkta, borular deformasyona maruz kalmaz ve oldukça uzun bir süre hizmet eder - 20 yıldan beri;
- Bir kır evinin ısınması bazen kışın açıldığında donmazlar;
- bakım kolaylığı (temizlik ve yıkama).
Modern özel evlerde, polipropilen borular genellikle ısıtma sistemleri için kullanılır.
- özel bir bağlantı tipi gerektirir (plastik ve polimer lehimleme aparatı);
- borular esnek değildir, tornalama kısımlarında bağlantı elemanları kullanılır;
- bitmiş boru hattının tamir edilmesi veya temizlenmesi zordur, iki bağlantı parçası arasındaki bölümlerin değiştirilmesi gerekir;
- düşük sıcaklık dayanımı - 70 ° C'ye kadar, arada ısıtma - 90 ° C'ye kadar;
- Düşük boru sertliği (sabitleme parçaları arasındaki uzun parçalarda sarkma).
Düşünmek önemlidir! Gizli tipin montajı, ısıtma sisteminin biraz genişletilmesini ve kompansatörlerin kurulumunu içerir.
Su sağlama sistemi için dikilmiş polietilenden (PEX) borular. Ad, moleküler düzeyde özel bir yapışma üretim teknolojisi ile ilişkilidir.
- yüksek basınca ve yüksek sıcaklığa karşı yeterli direnç - yaklaşık 90 ° C'lik çalışma yükü;
- malzemenin yüksek yoğunluğu;
- ısıtıldığında özel özellikler - boru istenilen açıya bükülür, tekrarlanan ısıl işlem aynı şekle girer (hafıza etkisi);
- malzeme dayanıklılığı - 50 yıl;
- Taşıma ve montajı basitleştiren düşük özgül ağırlık, temeldeki yükü en aza indirir;
- Pres tipi bağlantılarla kolay kurulum;
- pürüzsüz iç boşluk, kalsiyum birikintilerinin birikmesini önler;
- Küçük lineer genleşme nedeniyle, dahili tip ısıtma sistemi yapmaya karar verilirse bu en iyi malzemedir.
Çapraz bağlı polietilen borular çeşitli karmaşıklık sistemlerinde kullanılır, ayrıca diğer borularla birleştirilir
Önemli bir sakınca yoktur, herhangi bir şema için bu tür boruları seçmek mümkündür.
Metal borular Özel bir evi ısıtmak için en popüler borulardan biri. Onları diğerlerinden daha iyi yapan nedir? Bu uygun fiyatlı ve kurulumu kolaydır. Metal plastikler, çok katmanlı "dikiş" türüne bağlı olarak polimerlerin avantajlarını birleştirir. İç kısımda - pürüzsüz plastik, metal folyo takviyesi ve boya gerektirmeyen koruyucu bir dış tabaka.
Önemli eksiklikler yoktur, ancak bağlantı parçaları ve diğer bileşenler pahalıdır ve enine kesiti daraltmakta ve geçirgenliği azaltmaktadır. Ancak, bu tür boruların, ısıtma kullanımının mevsimsel olduğu ülke evlerinde kullanılması tavsiye edilmez: donmalarında donarlar. Onları kalıcı ikametgahı olan bir kır evi için seçerseniz - bu ideal bir seçenektir.
Bugün, her biri kendi yolunda alıcı için çekici olan ısıtma için birçok tip boru bulunmaktadır. Bununla birlikte, hangi ürünlerin kullanılacağı seçimi birçok faktöre bağlıdır. Bir satın alma işlemi yapmadan önce, belirli bir türün hangi özelliklerinin sizin için bir artı olacağını ve hangilerinin eksi ve buna dayanarak karar vereceğini öğrenmeniz gerekir.
Hangi malzemeden daha iyi olan özel bir evi ısıtmak için borular
Özel bir evde ısıtma sistemi tasarlamak, gelecekteki rahat yaşamın en önemli aşamalarından biridir. Gaz kazanının seçimi, ısıtma radyatörleri önemlidir, ancak tüm ısıtma sisteminin yüksek kaliteli çalışması için “doğru” boruların seçilmesi gerekir. Özel bir evi ısıtmak için borular, daha iyi olan, hangi malzemeden yapılması gerektiği - bu yazıda bu soruların cevaplarını bulacaksınız.
Bağımsız ısıtma, her şeyden önce, kolaylıktır. Evinize yılın her saatinde ısı sağlayabilir, istediğiniz sayıda radyatörü kurabilir ve ayrıca önemli miktarda para tasarrufu sağlayabilirsiniz.
Ev ısıtma ağınızın çalışması, boruların işletim özelliklerine ve doğru kurulumuna bağlı olacaktır. Isıya dayanıklı, aşınmaya dayanıklı olmalı, bir arıza durumunda, benzer parçalarla (tek tek bölümleri değiştirme olasılığı) kolayca değiştirilmelidir. Bu yapısal unsurları seçerken, nasıl kurulacağını (açık veya gizli bir şekilde) düşünmek gerekir.
Isıtma için hangi borular daha iyidir?
Bu soru nispeten yakın bir zamanda ilgili hale gelmiştir, çünkü daha önceki çelik boruları ısıtma sisteminin düzenlenmesinde tek seçenek olmuştur. Bugün inşaat piyasasında birçok gelişmiş analog var olmasına rağmen, onlar da yazılmamalıdır. Çelik yapı elemanları en iyi seçim olacaktır, eğer evinizde bir yerçekimi ısıtma sistemi planlanırsa, büyük çaplı boruların montajı gereklidir. Dayanıklı, mekanik hasara karşı dayanıklı, çok yüksek sıcaklıklara dayanabilen, yüksek basınç seviyesini sabit bir seviyede tutmanıza imkan verir.
Kaynakla üretilen çelik parçaların montajı. Aşındırıcı işlemlere maruz kaldığı için, bu tip bir borunun gizli bir ısı sistemi olarak kullanılması tavsiye edilmez (duvarların içinde bulunur). Eksi denilen şey, estetik bir görünüme ve boyama gereksinimidir, çünkü yüksek sıcaklıklardan dolayı yüzeyden periyodik olarak sıyrılan boyalar, pul pul dökülür, zamanla sararır. Çelik borular, uzun bir işletim ömrü (50 yıldan fazla) ile karakterize, nispeten düşük bir fiyat var.
Isıtma sisteminin çelik parçaları, fotoğraf:
Başka bir bütçe seçeneği - ısıtma için plastik borular, ayrıca polipropilen denir. Oldukça popülerdirler, teknik özelliklerde, yapılarda farklılık gösterirler. Sanext veya Aquatherm gibi Avrupalı üreticilerin analogları, evsel ısıtma sisteminin gereklilikleri için oldukça uygundur, hafiftir, kurulumu kolaydır ve korozyon işlemlerine tabi değildir. İçinde koruyucu bir kaplama bulunmayan boruların, ısıtma sıcaklığına göre sınırlamaları olduğuna dikkat edilmelidir - eşiğin aşılması durumunda kopma ve deformasyon mümkündür. Plastik parçalar özel lehimleme ile birleştirilir, ilgili derzler ve adaptörler eklemlere monte edilir.
Isıtmaya yönelik polipropilen borular, kirecin toplanmadığı pürüzsüz bir yüzeye sahiptir, pas görünmez. Uzun bir operasyonel periyotla (20 yıldan fazla) ayrılırlar, donmadan korkmazlar, boya gerektirmezler, düzgün bir görünüme sahip olmazlar ve zamanla rengi değiştirmezler. Bu malzemeden yapılmış borular bükülmez, ancak adaptörler ve bağlantı parçaları yardımıyla en karmaşık konfigürasyonu bile kurabilirsiniz. Yukarıda bahsedildiği gibi, bu plastik yapı elemanları düşük ısı direnci ile karakterize edilir, çalışma sıcaklığı sadece 70 derecedir, 90 derecelik bir gösterge ile malzeme deformasyonu riski vardır.
Polipropilen ısınması için borular, fotoğraf:
Bu durumda, çapraz bağlı polietilen (PEX) analogu çok daha pratiktir, yüksek sıcaklıklara mükemmel şekilde dayanır ve bağımsız bir ısıtma sisteminin kurulması için güvenle kullanılabilir. Bu tür borular ısıtılabilir ve istenen şekle (hafıza etkisi) sahip olabilir, dayanıklıdırlar (50 yıldan fazla), plastik "arkadaşlarının" tüm olumlu niteliklerine sahiptirler. Korozyondan korkmazlar, duvarların içine de kurulabilirler.
PEX borularda ısıtma, fotoğraf:
Evsel ısıtma ağını ısıtmak için en iyi boru seçimi
Plastik boruları ısıtmak için düşünürsek hangisini seçmek daha iyidir? Metal-plastik yapısal elemanlar ev ısıtma sistemleri için en popüler olarak kabul edilir, bunlar çelik ve polipropilen analoglarının en iyi özelliklerini mükemmel bir şekilde birleştirir. Bir bölümde plastik ve alüminyumdan çok tabakalı yapı görünür. Alüminyum katman, yüksek sıcaklıklarda koruma ve güvenli çalışma sağlar ve plastik, alüminyumun korozyon işlemlerinden korur. Kurulum basittir - özel ekipmanın dahil edilmeden özel sıkma parçaları veya baskı parçaları. Bu seçenek kullanımda (50 yıl) dayanıklıdır, ancak donma suyunun metal borulara (kopmalarla doludur) zararlı olduğu akılda tutulmalıdır. Yani, maliklerin periyodik olarak geldikleri bir kır evinin ısıtma sistemini düzenlemek için çalışmazlar.
Bir ev ısıtma sistemi için en iyi, ama en pahalı seçenek bakır borulardır. Özel ekipman montajı için kullanılır. Bunlara ısıtma ve bağlantı için bakır borular yüksek maliyettir. Bu durumda, yüksek kaliteli bağlantı elemanları (kılcal bağlantı parçaları) çok önemlidir, çünkü bütçe seçeneklerinin kullanılması, ısıtma sisteminin basınç düşürme riskini önemli ölçüde artırır. Şahsen, sistemin kurulumu aşırı çalışmaz, çünkü bakır parçaları yerleştirirken lehim içeren gümüşle özel bir lehim kullanılır.
Bu yapısal elemanlar 500 dereceye kadar sıcaklıklara dayanabilir, servis ömürleri 100 yıldan fazladır, donma, korozyondan korkmazlar, estetik açıdan hoş görünmektedirler. Yüksek teknik ve operasyonel göstergeler açısından, bakır analogları özel bir evde ısıtma sisteminin düzenlenmesi için neredeyse ideal bir seçenek olarak düşünülebilir. Ayrıca gizli bir şekilde ve yerden ısıtma sistemi için de kullanılabilirler.
Isıtma için bakır borular, fotoğraf:
Bağımsız bir ısıtma şebekesinin düzenlenmesi için kullanışlı, pratik bir seçenek, ısıtmak için cam elyaf takviyeli polipropilen borulardır. Bunlar bir plastik ve polipropilen borular sınıfının en iyi temsilcileridir. Daha basit analoglarından farklı olarak, yüksek sıcaklıkların etkisi altında meydana gelebilecek genişlemeyi önleyen sert bir çerçeveye sahip olmaları gerçeğiyle ayrılırlar. Bu tür yapısal elemanlar, duvarların içinde korku olmadan döşenebilir, belirli bir bölümde şişlik meydana gelse bile, bu durum sistemin bütün olarak çalışmasını etkilemeyecektir. Sabitleme özel kaynak veya dişli bağlantılar kullanılarak yapılır.
Ana soruyu özetlemek ve cevaplamak: ısıtma için hangi borular özel bir ev için daha iyidir, size aşırı tasarruflara başvurmamanızı tavsiye ederim. Bu soruda evinizden, sevdiklerinizden ve rahatlığınızdan bahsediyoruz, bu yüzden her şey yüksek kalitede ve uzun bir süre yapılmalı. Bakırdan yapılmış ısıtma sistemi ideal seçim olacaktır, ancak burada malzeme maliyetleri sorunu karar başındadır. Cam elyaf takviyeli polipropilenden yapılan ısıtma sistemi de oldukça güvenilirdir ve aynı zamanda iyi ve dayanıklı bir seçenektir.
Seçmek daha iyi olan özel bir ev ısıtmak için borular? Eski gerçek diyor ki - iyi olan ucuz değil, ama kendim de eklemek istiyorum: en pahalısı elde etmek her zaman uygun değildir. Tüm nüansları iyice inceleyin, tüm seçenekleri hesaplayın, gereksinimlerinize uygun sağlam, kanıtlanmış bir yapı malzemesi seçin.
Özel bir evde ısıtma boruları
Özel bir evin özerk ısıtması
Özel bir eve geldiğinde, tüm bakım ve onarım sorunlarının sahibinin omuzlarına düştüğünü anlamanız gerekir. Bu aynı zamanda ısıtma sistemi için de geçerlidir. Daha önce, hangi kazanın eviniz için en iyi seçim olduğunu daha önce konuştuk. Bugün, özel bir evi ısıtmak için hangi boruların var olduğu hakkında konuşacağız, onların özelliklerini ve kurulum yöntemlerini düşünelim. Geleceğe baktığımızda, pratikte polimer ürünlerinin değerlerini kanıtladıklarını ve su kaynağı ve kır evlerinin ısıtılmasından pratik olarak yer değiştirmiş metallere sahip olduklarını görüyoruz.
Özel bir evde hangi borular ısıtıyor
Yapmanız gereken ilk şey, özel bir evde hangi boruların ısınacağını ya da hangi malzemelerden yapıldığına karar vermektir. Bu niş içindeki mal miktarı yeterli olmakla birlikte, seçimin zor olduğu söylenemez. Prensip olarak, ısıtma sistemi herhangi bir modern malzemeden yapılabilir, çünkü otonom ısınmada merkezi olanın aksine yüksek yükler yoktur.
Özel bir ev ısıtmak için borular yeterince iyi huylu koşullarda çalıştırılacaktır:
- su sıcaklığı 80 dereceden fazla değildir;
- otonom sistemdeki basınç yaklaşık 2-3 atmosferdir;
- Soğutma sıvısı sirkülasyon oranı 0,3 m / s'den 0,7 m / s'ye;
- Programlı denetimler daha az yük altında gerçekleştirilir;
- Soğutucu kalitesi daha yüksektir.
Özel bir evde hangi borular ısıtıyor? Başlangıçta, seçim şudur:
Plastik ürünler neredeyse tamamen metalden arındırılmış olsa da, ikincisini yazmak için henüz çok erken. Aşağıda her bir kategoriyi ayrı ayrı ele alacağız.
Metal ürünler
Ev ısıtma boruları iki tip metalden yapılmıştır:
Pozisyonları yavaş yavaş kaybederken uzun bir süre ve verimli bir şekilde kullanıldılar. Çoğunlukla insanlar bu materyallerle ilgilenmek istemiyorlar, belki de boşuna.
Demirli metalden mamul ürünler, su tesisatçılarının hiçbiri, galvanizli hariç, müşterilerine bile teklif vermemektedir. Temel olarak paslanmaz çeliği vurgular.
Malzeme şüphesiz mükemmel, yüksek performansa sahip, ancak pahalı. Kurulum, baskı aparatları veya dişli bağlantılar ile gerçekleştirilir. İlk seçenek daha fazla
Tüm ihtişamıyla paslanmaz çelik borular
tercih edilir. Mali izin verirse, ısıtma için paslanmaz çelik borular, basın bağlantı parçaları monte edilmiş, mükemmel bir seçenek olacaktır.
Evdeki bakır ısıtma boruları estetik ve şıklığın yüksekliği olarak görülüyordu. Sadece çok varlıklı insanlar evlerine koydu. Bu materyalin popülaritesi, daha kabul edilebilir bir alternatifin yokluğuna bağlıydı. Sonuçta, bakır o kadar yumuşak değildir ve otonom bir devrede bu malzemenin kullanımının haklı olacağı kadar yüksek bir sıcaklık yoktur. Büyük kazanlarda, bu özellik bir kır evinde önemlidir - hayır. Polimer daha pratik iken, bakırın fiyatı iyi bağlantılara sahip yüksek kaliteli metal-plastiğe eşdeğerdir.
Plastik ürünler
Plastikten yapılmış özel bir evde gaz ısıtma boruları büyük bir dezavantaja sahiptir - bu büyük bir termal genleşme. Üreticilerin hacimdeki ve ısıtıldığında uzunluktaki artışı en aza indirmek için, üreticiler bir takviye katmanı sağlarlar. Isıtma sistemleri için sadece güçlendirilmiş ürünler kullanabilirsiniz. Takviye yöntemleri farklıdır, her malzeme için ayrı ayrı konuşacağız.
Plastik kavramı oldukça geniştir - petrol arıtma sonucu elde edilen bir malzemedir. Plastiğin moleküler yapısı çeşitli varyasyonlara, dolayısıyla çeşitli özelliklere sahiptir.
Özel bir evde su ısıtma için boruların üretimi için kullanılır:
- polipropilen (PP);
- polietilen (PEX);
- polivinil klorür (PVC).
Polipropilen, düşük fiyat ve montaj kolaylığı sayesinde bir kır evi için ısıtma borularının yapıldığı en popüler malzemedir. Montaj, plastikten dişe geçişle birlikte, tam plastik kaplinler ve bağlantı parçaları ile gerçekleştirilir. Parçaları birleştirmek için lehimlenir, yani erime sıcaklığına kadar ısıtılır ve kenetlenir. Polimerin katılaştırılmasından sonra, bir monolitik bileşik elde edilir. Propilen, alüminyum ve fiberglas elyaf ile güçlendirilmiştir. Doğrusal genişleme 0.03-0.035 mm / m'dir. Bu malzeme plastik değildir, bükülemez, bu nedenle soğutma sıvısının akış yönünü değiştirmek için aksesuarları kullanmanız gerekir.
Polietilen borular çok uzun zaman önce ortaya çıkmamıştı, ama zaten kendileriyle iyilik kazanmayı başardılar. Özel bir evde bulunan ısıtma boruları için sadece çapraz bağlı polietilen kullanılır. Dikiş moleküler düzeyde bileşiklerin sayısında bir artıştır. PEX,% 100 şekil hafızalı esnek ve sağlam bir malzemedir. Kötü olan, orijinal halini hatırlaması ve her zaman orijinal halini döndürmesidir. Kurulum bir pres montajı ile gerçekleştirilir. Alüminyum ve etilen vinil alkol ile güçlendirilmiş polietilen. Doğrusal genişleme 0.024 mm / m ve 0.021 mm / m. Farklı renklerde olur.
Polivinil klorür, sıcak bir çalışma sıvısı olan sistemlerde kullanılmadan önce, klorinasyona tabi tutulmalıdır - moleküller arasındaki bileşiklerde bir artış. Bu, aslında, PVC takviye. Sonuç klorlu polivinil klorür (CPVC) olarak adlandırılan bir malzemedir. Kompozisyondaki klor miktarı% 70'e ulaşırken, moleküler yapıya gömülmekte, böylelikle ayrılması imkansızdır. Bu ürünler gıda endüstrisinde bile kullanılırlar, kesinlikle güvenlidirler. Kurulum, propilen için bağlantı parçalarına ve kaplinlere benzer bağlantılarla gerçekleştirilir. Sadece lehimlenmez, özel tutkalla yapıştırılırlar, çok basit ve hızlıdır. Doğrusal genişleme, polimer muadillerinden daha fazla olan 0,062 mm / m'dir.
Metal ürünler
Metal boruların duvarlarının kalınlığı propilenden daha azdır.
Özel bir evde hangi boruların ısınacağına karar vermeden önce, bu ürünlerin başka bir kategorisini düşünelim - metal-plastik. Plastik ve metal plastik boruları bölmemize rağmen, prensip olarak neredeyse aynı. Kulağa uzun yıllar boyunca ısınan metal-plastik boruların ne olduğunu öğrenmek için kasıtlı olarak yaptık.
İsminden yola çıkarak, bunun bir metal ile bir polimerin bir simbiyoz olduğunu varsayabiliriz, ve öyle. Metal borular arasında iki katman polimer bulunur ve bunlar arasında bir metal tabakası (alüminyum) bulunur. Yani, bunlar, alüminyum folyo takviyeli propilen ve PEX ürünleridir. Etiketlemede hangi materyal uygulandı:
Metal plastik dediğimizde, aynı propilene göre daha ince duvarlı alüminyum takviyeli polimer ürünleri kastediyoruz.
Böyle bir kararın hem olumlu hem de olumsuz sonuçları vardır:
- malzeme bükülür ve şeklini tutar;
- Aynı dış çapta, metal-plastiğin şartlı geçişi daha büyüktür;
- Maksimum basınç 10 atmosfer, propilen 25 atmosfer.
Kurulum bir pres veya bir penset bağlantısı üzerinde gerçekleştirilir. Ürünün en zayıf noktası yapıştırıcı katmanlarıdır. Kalitesi düşükse, boru katmanlanabilir, blister yapabilir veya genel olarak çatlayabilir. Üreticinin üretim kurallarını ihlal etmemesi durumunda, sistemlerin sıcak zemin döşenmesi durumunda gerçekleşen şap içinde dökülebilecek güçlü bir boru ortaya çıkar.
Gizli yöntem montaj özellikleri
Malzeme seçimi ve kurulum arasındaki orta aşama, özel bir evin ısıtılması için boruların hesaplanmasıdır. Buna, “çap ve büyüklük hesaplaması” denilen bütün bir yazıyı ayırdık.
Isıtma borularını bir tuğla evde döşediğinize veya ahşap bir çerçeve muhafazasına sahip olup olmadığına bakılmaksızın, kurulum yöntemleri farklı değildir. Karayolları döşenebilir:
- açık yöntem;
- gizli yöntem.
Devrenin daha fazla anlaması için saklanmasına gerek yoktur. Başlamak için, otoyolun gizli döşenmesinin basitçe gerekli olduğu zamanı vurgulayalım. Kazan dairesi evde değil, belirli bir mesafede iken, aynı zamanda ısıtma borusunun bir kısmını sokağa bırakmanız gerekir. Doğal olarak, hiç kimse onları havaya bırakmaz, fakat onları yeraltına gömülür. Diğer tüm gizli kablolama durumları, evin sahibinin dekoratif yöntemlerine ve kişisel tercihlerine atfedilebilir ve teknik olarak gerekli prosedürlere bağlanamaz.
Yeraltı kablolama karayolu ne zaman önemlidir:
- toprak donma seviyesinin altına daldırma;
- mekanik yük koruması;
- yalıtım.
Merilon ile yalıtılan bodrumda ısıtma boruları
Yeraltı tesisatı için özel ürünler kullanmak için birkaç seçenek var. Metal veya plastik bir manşon, bir yalıtım tabakası ve sert plastik bir kasadan oluşurlar. Başka bir seçenek mümkündür. Odada olacak aynı karayolunu döşeyebilirsiniz. Bunları mineral yün veya polistiren tiplerinden biri ile ısıtın. Büyük çaplı herhangi bir boru için uygun koruyucu bir kabuk olarak, genellikle PVC'den yapılmış kanalizasyon boruları kullanılır.
Çoğu zaman kazan dairesi bodrum katında ayrı bir odaya sahiptir. Bu durumda, genleşme vanası, pompa, manifold, basınç kontrol cihazları gibi sistemin bu unsurları zemin katta kurulacaktır. Bu durumda, bunları özel bir evin bodrum katına bağlayan tüm ısıtma boruları yalıtılmalıdır. Poliüretan köpükten (Merilon) yapılmış kapaklar en uygunudur.
Odada otoyolların gizli döşenmesi gerçekleştirilebilir:
Yer döşemesi hem şap altının altında hem de ahşap kaplamanın altında (tahta, sıkıştırılmış talaş plakaları vb.) Gerçekleştirilebilir. Zemin şapları döşendiğinde, konturun doğrusal uzamasını hesaba katmalı ve bunu telafi etmek için önlemler almalısınız. En yaygın yaklaşım oluklu plastik boruların kılıf olarak kullanılmasıdır. İçlerinde, yükten güvenilir bir şekilde korunurken, kontur serbestçe uzanır.
Isıtma borularının ahşap zemin altındaki bir çerçeve evindeki dağılımı biraz daha kolaydır. Taslak ve bitmiş zemin arasında her zaman iletişimin olduğu bir tampon hava bölgesi vardır. Gerekli olan tek şey ısı kaybını önlemek için zemini veya ana hattın kendisini ısıtmaktır. Tabii ki, düzeni dikkatlice yapmak ve bunları belirli bir ilke prensibine göre düzeltmek daha iyidir. Otoyolların tam olarak nereye gittiğini bildiğiniz için, aksi takdirde finişe yerleştirirken kazara zarar verme riski vardır.
Bir tuğla ve ahşap evde duvarlardaki yerleşim farklıdır. Alternatif olarak, tuğlada, olukları kesebilir ve konturları bunlara yerleştirebilirsiniz, ancak bu zahmetli bir süreçtir ve her zaman haklı değildir. İletişimin gizleneceği sahte bir duvar kurmak daha kolaydır. Ahşap bir evde bulunan ısıtma boruları da yanlış bir duvarın arkasına gizlenebilir, ancak zeminde bunu yapmak daha kolaydır.
Yukarıdaki özelliklerin hepsinden sonra, polimerlerin su temini ve evlerin ve dairelerin ısıtılmasındaki liderlerin hak ettiği şekilde olduğu sonucuna varılabilir. Plastik kabul etmeyen muhafazakarlar için piyasa, onlar için mükemmel paslanmaz çelik ürünler sunuyor, ancak inançları için daha yüksek bir bedel ödemek zorunda kalacaklar. Her biri kendine ait.
Isıtma için hangi borular daha iyidir
Herkese merhaba, bugün size hangi boruların ısınma ile daha iyi olduğunu söyleyeceğim, bu elbette ki benim kişisel görüşüm, ancak eminim ki çoğu ile aynı olacaktır.
Yani, hangi borulardan evde ısıtma yapmak daha iyidir, böyle bir soru muhtemelen dairede onarım yapan veya özel evinin inşaatını tamamlayan herkes tarafından istenir. Eğer hangi boruların ısınmanın daha iyi olduğu sorusu üzerine düşünürseniz, büyük olasılıkla bir kazan, gaz veya elektrik, bir ısıtma kaynağı olarak seçtiğiniz anlamına gelir, önemli değil. Artık kazanınızı tüm radyatörlere bağlamak için evin her yerinde bir boru ağı inşa etmeyi sürdürüyor.
Isıtma için boruları seçerken nelere dikkat etmeniz gerekir. Bunun, kurulumun fiyatı ve kolaylığı olduğunu anlayın. Daha önce, bununla ilgili hiçbir soru yoktu, metal borular her yerde kullanılıyordu, ancak teknolojiler gelişiyordu ve seçim bugün o kadar büyük değil, orası da orada.
Isıtma için boru çeşitleri
- çelik
- Paslanmaz çelik
- pirinç
- plastik
- Metal plastik
Çelik borular
Çelik borular, en popüler ürün metalden olmasa bile, boruların yapılabildiği mühendislik iletişimlerinde öncülerdi. Birçok kişi, çelik boruların ısıtılmasının daha iyi olacağını tartışıyor. Çok güçlüdürler, iyi bir basınca dayanıklıdırlar ve nispeten küçük bir doğrusal genleşme katsayısına sahiptirler.
Çelik borular güvenilir, ancak ucuz değil, kullanım için çok uygun değil. Evlerin modern dekorasyonunda, bitirme malzemeleri altındaki tüm iletişimleri gizlemeye çalışırlar ve çelik borularla bunu yapmak zor olacaktır. Buna ek olarak, çelik boruların montajı için çok sayıda köşe, dönüş ve diğer şeyler olduğu için kalifiye bir kaynakçı gerektirir.
Plastik borular
Ayrıca, birçok kişi ısınmak için hangi boruların plastikten daha iyi olduğu sorusuna cevap veriyor. Ucuz, hızlı ve her şey el ile yapılabilir. Evet, plastik borular muhtemelen tüm boruların en ucuzudur ve montajı için sadece özel bir “demir” ve bağlantı için bağlantıların kullanılması gerekmektedir.
Ancak plastik ilk bakışta göründüğü kadar dayanıklı değildir. Yani, sıcak su plastiğin içinden aktığı zaman, genişleyecek ve uzayacak, sonra tersi olacaktır. Bu nedenle, her türlü plastik buna uygun değildir.
Metal borular
Bana sorarsanız, hangi borulardan ısıtma yapmak daha iyidir, o zaman bu plastiğe cevap vereceğim, bence bu en iyi fiyat-kalite oranıdır. Metal borular, dış ve iç taraflarında bir polietilen tabakası ile kaplı ince alüminyum borulardır. Metalin mukavemeti ve plastiğin güvenliği ortaya çıkıyor. Borular, neredeyse% 45'in altında bükülebilir, ancak tabii ki bir artı bir ark oluşturulacaktır. İçeride paslanma olmayacak ve dışarıdan borular çelikten çok daha estetik görünüyor.
Kurulumları için özel yetenek gerektirmez ve her şey el ile yapılabilir. Kurulum için, bağlantının tüm kurulumunun gerçekleştiği özel "topaklar" olan "bağlantı parçaları" na ihtiyacınız olacaktır. Fiyatı normal plastikten daha yüksektir, ancak daha uzun ömürlü olacaklardır.
Son zamanlarda apartmanımdaki su temini sistemini değiştirdim, sadece metal-plastik boru olarak kullandım, onunla çalışmaktan gerçekten keyif aldım, sadece benim tarafımdan olumlu eleştiriler aldım.
Diğer boru türleri
Bakır borular ve paslanmaz çelik borular da bulunmaktadır. Onlar büyük talep görmediklerinden, onlar hakkında yazmayacağım. Bakır boruları kullanmak çok güzel bir malzemedir, ancak bakırın bir malzeme olarak kullanılmasından dolayı bunların fiyatı çok yüksektir.
Paslanmaz çelik borular da evde ısıtma yapmak için harika, ama yine de, fiyat yüksek olacak. Her iki seçenek de kurulumla ilgili sorunlara yol açacaktır, çünkü uygun bir kalifiye kaynakçı gerekli olacaktır ve bu boruları duvarın arkasına ya da zeminin arkasına saklamak nispeten sorunlu olacaktır.
İsterseniz, bu tip borular hakkında bağımsız olarak bilgi arayabilirsiniz. Peki, bu konuda herşeye sahibim, borularımın ısınmak için daha iyi olduğu fikrimi söyledim, herkese başarılı bir kurulum diliyorum.