Sıcak zemin ısınmazsa ne yapmalı? Sıcak bir katın performansını nasıl kontrol edebilirim?
Tabii ki, panik yapmayın ve nedenleri bulmak için, her şeyden önce bulmak için sıcak katlar veya montajcılar üreticileri, hangi nedenle ortaya çıkarmak için örtbas etmeyin. Ama önce örtbas edebilirsin, sonra anlarsın.
Televizyonun önünde oturmuyorsanız ve bağımsız hareket etmeye karar verdiyseniz, bir tornavida ve bir test cihazı (direnç ve voltajı ölçebileceğiniz bir cihaz) veya en azından bir voltaj göstergesine ihtiyacınız olacaktır.
Isıtılan zeminin bir uzaktan sıcaklık sensörü ile bir sıcaklık kontrolörü tarafından bağlanması gerektiğinden, RTC 85.26 yer ısıtma sistemi için bir sıcaklık kontrol cihazı örneğini kullanarak bağlantı şemasını dikkate alacağız.
Isıtma kablosunun (kablo zemini) veya ısıtma folyosunun (kızıl ötesi film zemini) bir yük olduğunu ve No. 3 (N-sıfır) ve No. 4 (L-fazı yükü) terminallerine bağlı olduğunu zaten biliyoruz. - direnci ölçüyoruz, pasaportta beyan edilenlere karşılık gelmeli *.
* Pasaportunuzu kaybettiyseniz, R = U / P formülünü kullanarak direnç değerini hesaplayabilirsiniz, voltaj değeri 220 Volt ve güç demektir, örneğin 1,2 kW, R = U * U / P = 220 * 220/1200 direncini buluruz. = 40.3 ohm.
Sıcak bir zeminin gücünü bilmiyorsanız, yaklaşık değerini hesaplayabilirsiniz. Oda alanı (m 2 ) 150W / m ile çarpın 2 ).
Örneğin: tuvalet odası 6 m 2 * 150 W / m 2 = 900 watt. Dolayısıyla direnç 220/900 = 53,7 ohm
Kızılötesi yerden ısıtma sistemi kullanılması durumunda, her bir ısıtma elemanının direncini kontrol edebilirsiniz. Bunu yapmak için, kabloları ayırın (bağlantı şemasına bakın) ve direnci ölçün. Okumaları hesaplanan değerler ile karşılaştırın.
Direnç ölçümleri pasaportta belirtilen verilere karşılık geliyorsa, o zaman rahat bir nefes alabilirsin - ısıtılmış zeminin ısıtma elemanları sağlam!
Bu sebepten dolayı termostatta, kontrol etmek ve değiştirmek daha kolay ve daha ucuz olduğu konusunda hemfikir, ancak bu termostat fonksiyon kontrolü ile ilgili ayrı bir makalede kontrol edilir.
** sıcak zemin, ne olursa olsun, kablo, film, çince veya pasaportuna göre “Danimarka'da yapılan”, ama aslında Çin'de - yüktür.
Eğer elektrikçilerden uzaksanız (yani, insanlık için daha az değerli olmayan filoloji veya diğer bilimler alanında güçlü iseniz) ve ne okuduğunuzu anlamadıysanız, yerden ısıtma işlevini basit bir şekilde kontrol edebilirsiniz: bir ısıtmayı bağlayarak ısıtılmış bir zeminin performansını kontrol etmek Termostatı bypass eden 220V voltajına doğrudan eleman.
30-40 dakika boyunca panodaki makineyi açın ve zemin ısınana kadar bekleyin. Zemin ısınırsa, o zaman iyi olur. sıcak zemin işleri. Bu, termostatın arızalı olduğu ve doğrudan ısıtmalı zemine bağlandığı, termostatı baypas ettiği, ısınmadığı ve telin yakıldığı bir yer aramanız gerektiği anlamına gelir.
Uyarı. Isıtmalı zemini doğrudan bağladıysanız ve elektrik açıldığında, makine kapanır, ardından kısa devre veya makinenin arızalanması mümkündür, ısıtılmış zeminin direncini kontrol edin, sıfıra düşmemelidir.
Yaptın mı? İYİ! Gidip sevgilinden bir ödül alabilirsin.
Onlar yönetmediler ve sorular var, bu bir sorun değil, SORU-CEVAP bölümüne bakın veya arayın, sitede belirtilen numaraları arayın, birlikte öğrenelim.
Yerden ısıtma sistemindeki ısınma eksikliğinin en sık nedeni, ısıtılmış zeminin hatalı veya yanlış hesaplanmış ve monte edilmiş direncidir.
Bu bağlamda, güncel konular, bir arızanın nasıl tespit edileceği ve eğer mümkünse, yüksek nitelikli ücretli profesyonel işçilerin müdahalesi olmaksızın işteki kusurun bağımsız olarak ortadan kaldırılması, aşağıda yer almaktadır.
Elektrikli sistemde dengesiz veya ısınma yoksa, yerden ısıtma çok fazla hasara neden olmaz.
Kurulum sırasında tüm uygun kurulum parametreleri gözlenirse panik yapmayın, büyük olasılıkla problemden kurtulmak zor olmayacaktır.
Sisteme güç beslemesinin, sensörün sağlığının ve yük kablo sisteminin bütünlüğünün kontrol edilmesi gerekir.
Sıcaklık eksikliğinin en basit nedenleri, ayarlarda veya termostat kırılmasında arızalardır.
Kuplörün zamanından önce açılmaması için termik sensörün durumunu kontrol ediniz. Kablo iki tellidir.
Test için damarlar arasındaki direnci ölçmek gereklidir. Tipik olarak, direnç değerleri 5 - 120 kOhm aralığındadır, kesin değer teknik pasaportun termostatına gösterilir.
Kontrol sırasında direnç değeri pasaport ile uyuşmuyorsa, sensör çalışmıyor ve değiştirilmesi gerekiyor.
Kontrol etmeden önce gücü kesin.
Elektrikli yerden ısıtmayı kontrol edebilir ve gücü doğrudan zemine bağlayarak ısıtma sisteminin kendiliğinden çalıştığından emin olabilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız var:
Sistem bu bağlantı ile ısıtılırsa, termostat ünitesi arızalıdır. Zemin tüm olaylardan sonra çalışmıyorsa ve neden çözümlenmemişse, sorun çok daha derindir, tam anlamıyla.
Güç kaynağındaki ve regülatördeki sorun algılanmazsa, yük kablolarının bütünlüğünün bozuk olduğu anlamına gelir.
Kendi ısıtma elemanınızı test edin, bunun için ısıtılmış zeminin bir multimetre ile direncini ölçmeniz gerekir.
Ölçüm cihazını kontaklara № 3 ve № 4 bağlayın. Elde edilen şekil üreticinin pasaportunda belirtilen değere uygun olmalıdır. Sıcak katın direnci hakkında daha fazla bilgi için şu videoyu izleyin:
Film zemini olan bir durumda, ısıtılmamış bir alandaki direnci ölçmek yeterlidir.
Zemin kaplamasının, diğer elektrik sistemleri gibi ısıtılması, soğuk odaya neden olarak, arızalanabilir. Bu durumda, bir arıza tespit etmek için sıcak zeminin dikkatli bir şekilde kontrol edilmesi gerekir. Ayrıca, çimento şapın dökülmesinden ve son katın takılmasından önce, iş için uygunluğunun belirlenmesi gerekmektedir.
Özellikle önemli olan, özel hanelerin birinci katları veya bodrum katlarının üzerinde bulunan daireler için böyle bir katın düzenlenmesidir. Bu yerden ısıtma sistemi evinizi rahat ve konforlu hale getirmenize yardımcı olur. Böyle bir ihtiyaç varsa, sıcak zemin nasıl kontrol edilir?
Elektrikli bir kablodan veya bir kızılötesi film kullanılarak monte edilen bir ısıtmalı zemin sistemi, bir dizi elemandan oluşur:
Termostat veya termostat küçük bir anahtar şeklindedir. Tellere uygulanan voltaj miktarını ayarlamak için tasarlanmıştır. Bu cihazı bir faz ve sıfır kablo kullanarak standart bir elektrik ağına bağlayın.
Termostat voltajı otomatik modda ayarlar. Zemini odada soğutduktan sonra doğrudan ısıtma kablosuna beslenir. Isıtma derecesi, tellerin yakınına monte edilen ve bir çimento karışımıyla doldurulmuş bir termal sensör tarafından izlenir.
Yerliler bağımsız olarak yerden ısıtma sisteminin açılması gereken sıcaklığı ayarlar. Böyle bir ısıtma yapısının düzenlenmesi için kullanılan kablo dirençli ve kendi kendini düzenleyen bir sistemdir. Sonuncusu, sıcaklıktaki dalgalanmalardan bağımsız olarak tepki verir ve direnç seviyesini değiştirir. Buna karşılık, dirençli kablo böyle işlevlere sahip değildir.
Isıtma sisteminin çalışma parametrelerini hesaplarken ve kurulum sırasında, belirli kablo türlerinin uzunluğunun belirlenmesi gerektiğini unutmayınız. Kısaltılırlarsa, ısıtma ve akım göstergeleri derecesi değişebilir, bunun sonucu olarak kablolar yanlış çalışmaya başlayacak ve yalıtım, üzerlerinde bozulmaya başlayacaktır.
Sistemin düzeninde, tek bir iki iletkenli kablo veya paralel bir düzenlemeye sahip iki adet tek damarlı kablo kullanılır. Bunlardan birincisi, bir tarafında bir kapağı olan bir tel ızgarasıdır. Büyük boyutlu mobilya ya da cihazların yer alacağı yerlerde şapın kesilip yerleştirilebilmesi kabul edilemez.
Buna karşılık, tek damarlı kabloların kesilmesine izin verilir ve yalıtım ile ilgili yanlış bir şey olmaz. Benzer şekilde, kızılötesi zeminler, ısıtma gerektiren odanın alanına göre kesilir.
Kurulum tamamlandıktan ve her şey birbirine bağlandıktan sonra, sıcak zemin işe yaramıyor - neden kontrol ediliyor? Isı yoksa, yükleme işlemi sırasında bir hata yapıldığı veya uygun olmayan ekipmanın kullanıldığı anlamına gelir.
Daha önce, sıcak bir zeminin sağlığını nasıl kontrol edeceğimiz, öğelerinde meydana gelen temel hatalar hakkında bilgi edinmek zarar vermez:
Problemi daha az sıklıkla çözmek için, elektrikli yerden ısıtmanın nasıl kontrol edileceği ve sıklıkla tamir edilmediği durumlarda, zamanla test edilen üreticilerin ekipmanlarını satın almalısınız.
Sistemin sağlığını kontrol etmenin iki yolu vardır:
İlk adım, zemine güç kaynağının kullanılabilirliğini doğrulamak için görsel bir inceleme yapmaktır. Ardından, erimiş veya yanmış parçalara bakın. Hiçbir şey tespit edilemediyse, multimetreyi aktive edin.
Kablonun direncini ölçmeniz ve elektrik şebekesinde voltaj değerini almak için 220'ye bölmeniz gerekir. Bu değer sistemden geçen akım miktarını yansıtır. Ayrıca, bu rakam güç tüketimini belirlemek için voltajla çarpılır. Pasaporta yansıyan ısıtma sisteminin gücünü eşleştirmek gereklidir.
Alınan parametre daha büyük olduğunda, kablonun hasarlı izolasyona sahip olduğu anlamına gelir. Eğer değer pasaportta belirtilen değerden daha az ise, o zaman ılık katın bir mola için nasıl kontrol edileceğine dair talimatları okumalısınız. Ekipmanda belgelerin bulunmaması durumunda, gücün şartlı olarak 150 W / m2 olduğu düşünülmektedir.
Bir multimetre durumunda, sıcak bir zeminin direnci sıfır ise, sistem kısa devre tarafından devre dışı bırakılır. Bu durumda, ekipman onarımı pahalı olacaktır ve kablo alanında böyle bir hasar bulmak zordur. Bir kızılötesi zemin kullanarak ısıtma gerçekleşirse, zemin kaplamasını kaldırmanız, hasarlı bölgeyi bulmanız ve değiştirmeniz gerekir.
Zemin sağlıklıysa ancak işlev görmüyorsa, o zaman arızanın nedeni başka yerdedir. Cihaz bir direnç olduğundan, zemin sensörünü bir multimetre ile kontrol etmek için bir yöntem vardır, bu da kendi direncine sahip olduğu anlamına gelir.
Doğru, bir multimetrenin performansı büyük ölçüde zeminin sıcaklığına bağlıdır. 5 derecelik bir sıcaklıkta, 22 kΩ ve 40C - sadece 6 kΩ gösterecektir. Genel olarak, yerden ısıtma sensörünün direnci fabrika ayarlarına uygun olmalıdır. Beyan edilen değerden 5 kΩ'dan fazla olduğunda veya sıfıra eşit olduğunda, sensör bozulur ve değiştirilmelidir.
Bu cihaz ayrıca bir multimetre ile teşhis edilir. Yerden ısıtma termostatını kontrol edip arızanın nedeni olduğundan emin olmak için, yapının ısıtma elemanını kapatmak gerekir. Daha sonra ısıtma derecesi kontrolü maksimum olarak ayarlanır.
Daha sonra telsiz terminaller bir multimetre ile kontrol edilir. Kurallara göre röle çalışmalı ve cihaz voltaj seviyesini gösterecektir. Regülatör minimum ısıtma seviyesine ayarlanmışsa, röle kapanır, ardından voltaj kaybolacaktır.
Sıcak zemini bir test cihazı ile arızaların varlığını kontrol etmeden önce, belli bir hazırlık yapılması gerekir, bu da evin elektrik beslemesine ve termostatlara beslendiğinden emin olunması gerekir. Bu cihazda bulunan gösterge ışığına bakmak genellikle yeterlidir.
Sıcaklık ayarını kontrol etmek için elektrik akımı varlığında gereklidir. Bazen regülatörün minimum değerde olduğu görülür - bu nedenle sistemin çalışmadığı görülmektedir. Böyle bir yanlış anlaşılmayı önlemek için, cihazı dikkatlice incelemelisiniz.
Elektriğin sağlandığından emin olursanız, sıcaklık seviyesi doğru olarak ayarlanır, ancak zemin soğuk kalırsa, daha ciddi teşhis yöntemlerine gitmeniz gerekir.
Elektrik hakkında bilgi sahibi olduğunuzda ve bir multimetreli sıcak bir zemini nasıl teşhis edeceğiniz konusunda kendiniz de bir tornavidaya ihtiyacınız olduğu için kendiniz kontrol edebilirsiniz. Multimetre, bir voltaj göstergesiyle değiştirilebilir, ancak doğru tanılamalara ihtiyacınız varsa, tamamen bilgilendirici değildir.
Bazı durumlarda, satın alınan ekipman için doğrulama gereklidir. Ancak, kablo bağıyla kaplı olmayan elektrik kablosunun havaya dahil olmadığı unutulmamalıdır. Dökülmeden önce kontrol edilebilir, ancak sadece 5 dakika ve daha fazla güç sağlanmasına izin verilir ve tel açılmamalıdır.
Örnek olarak, konvansiyonel bir ampul kullanarak termostatın çalışmasını teşhis etmeyi düşüneceğiz.
Sistemin oluşturulmasında, şapın dökümü ile ilgili çalışmalara geçilmeden önce, uzmanlar bu prosedürü, ısıtılmış zeminin mukavemetini bir multimetre veya daha doğrusu ısıtma kablosuyla nasıl ölçüleceğini önerir:
Multimetre ile sıcak bir zemini çalmadan önce, ohmmetre ölçeğinin yanında bulunan bip simgesine ayarlanır. Problar birbirine temas ettiğinde, devrenin kapalı olduğunu belirten bir ses duyulur. Aynı zamanda ısıtmalı zeminin çekirdeklerine dokunursanız, sesli uyarı duyulur.
Yok olduğunda veya kesintiye uğradığında, damar yırtılmasından bahseder. Isıtmalı zeminin nasıl çalınacağını anladıktan sonra, aynı işlemi bir termal sensörle yapmanız gerekir. Pasaport verilerinin sensör direncinin yokluğu veya tutarsızlığı durumunda, arızalı olduğu açıktır.
Evin rahat ve konforlu olması, büyük ölçüde odanın sıcaklığına ve havanın sıcaklığına bağlıdır. Fakat merkezi ısıtmayla, sıcaklığı kendiniz kontrol etmek imkansızdır, bu yüzden çoğu, özellikle sezonun sonunda, kendi konforları için, ek özerk ısı kaynakları satın almaya çalışırlar. Bu pazarda, yerden ısıtma sistemleri şu anda tartışmasız avantajlar nedeniyle lider konuma sahiptir: demokratik fiyatlar, hızlı ve kolay kurulum, sıcaklığı kontrol etme ve bir dereceye kadar tutma yeteneği, vb.
Ancak, herhangi bir ısıtma cihazı gibi, yerden ısıtma sistemleri arızalanabilir. Bu tür vakalar nadirdir, ancak sahibine sorun yaratır. Isıtmalı zeminin çalışmasında en yaygın arızalardan biri yanmış bir termostattır. Sıcak bir kattaki termostatı nasıl kontrol edeceğimizi, bu makalede tartışacağız.
Sıcak bir zeminin arızasının nedenini tanımlamak için, sistemin çalışmasını etkileyebilecek ana bileşenleri bilmeniz gerekir. Yani, genel olarak, elektrikli yerden ısıtma sistemi oluşur:
Zemin aşağıdaki gibi çalışır: ısıtma elemanı içinden bir akım akar, daha sonra ısı yayılır. Sıcaklık verileri, özel bir sensör tarafından algılanır ve elde edilen veriler termostata iletilir.
Termostatın çalışması, sıcaklığı kontrol etmek ve korumaktır: istenen sıcaklık manuel olarak ayarlanır ve termostat istenen sıcaklığı oluşturmak için yerden ısıtma sistemini devreye sokar / devreden çıkarır. Genel yerden ısıtma sisteminin elemanlarının her birinin servis edilebilirliğini kontrol etmek için, bir dizi eylem vardır.
Isıtmalı zeminin çalışması, ısıtma elemanının kendisinde bir arızadan dolayı bozulabilir. Çalışmasını kontrol etmek için, zemini termostatsız bir ağa bağlamanız gerekir. Bağlantıdan sonra, bir süre beklemeniz ve ısıtmalı zeminin tüm parçalarının ısındığını kontrol etmeniz gerekir. Zemin düzgün bir şekilde ısınırsa ve herhangi bir arıza olmazsa, ısıtılmış zeminin veya sensörünün termostatının çalışmadığı anlamına gelir.
Dikkat edin! Yerden ısıtma sistemi bir termostat olmadan şebekede çalışırken, ısıtma tam kapasitede gerçekleştirilir ve bu da güç tüketimini önemli ölçüde artırırken, ısıtma sürekli kontrol altında tutulmalıdır - açın / kapatın.
Isıtılmış bir zeminin termostat sıcaklığının kontrol edilmesi, sorunun nedeninin belirlenmesine yardımcı olacak bir dizi basit ardışık eylem gerçekleştirmektir.
İlk olarak, kontrol edin veya tüm kablolar doğru şekilde yerleştirilmiş. Bunu yapmak için, düzenlerine odaklanın.
İkincisi, kontaklardaki voltaj değerini doğrularız. Termostattaki minimum sıcaklığı ayarlayın, cihaza 220V'luk bir voltaj uygulayın, özel bir cihazla (multimetre) kontak 1'de ve no. 2'deki voltaj değerlerini kontrol edin. Bu kontaklardaki voltaj, giriş ile aynı olmalıdır, yani 220V.
Üçüncü olarak, rölenin ve sıcaklık sensörünün çalışabilirliğini kontrol ediyoruz. Geçiş anahtarını “açık” konuma çeviriyoruz, regülatörü maksimum sıcaklık değerine ayarlıyoruz, 3 numaralı ve 4 numaralı kontaklara voltaj (220V) uygulayın. Tüm bu eylemlerin uygulanmasında dikkatlice dinleyiniz: Eğer bu anda tıklamalar sürekli olarak duyuluyorsa, ısıtılmış zeminin termostatı kırılmış demektir. Fakat bu temas noktalarında voltaj yoksa, bu sıcaklık sensörünün arızalandığını gösterir. Programlanabilir bir termostatınız varsa, ekranda otomatik olarak sensör arızası ile ilgili bilgiler görüntülenir.
“Sıcak zemin” sisteminin test sonuçları, sıcaklık sensörünün arızanın nedeni olduğunu gösteriyorsa, yeni bir tane ile değiştirilebilir, ancak sadece termostatın tasarımı buna izin veriyorsa. Ama unutmayın, aynı tipte ve aynı dirençte ve bir öncekiyle bir sensör satın almanız gerekir. Böyle bir değiştirme cebe vurmayacaktır, çünkü sıcaklık sensörleri fiyatları 600 ruble kadar değişmektedir. Sıcaklık kontrol cihazınız için uygun sensörü seçerken yardıma ihtiyacınız varsa, web sitesi başlığında listelenen kişilerle ilgili tavsiye almak için uzmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz. Danışma ücretsizdir.
Arızanın nedeni, zemin termostatının çalışmayı durdurması gerçeğinde yatarsa, en iyi seçenek yeni bir cihaz satın almaktır.
Isıtmalı zeminin termostat sıcaklığının değiştirilmesi, Terneo ST ve Terneo Pro'nun evrensel modellerinde yapılabilir. Bu modeller, çeşitli cihazlar ve ısıtma sistemleriyle birleştirilerek, enerji tüketiminde önemli ölçüde tasarruf sağlayabileceğiniz, belirlenmiş zaman çizelgelerine göre çalışabilir.
Bir sistem satın alırken ilk kontrol yapılır. Cihazın çalışmasını göstermek için satıcıya sormanız gerekir. Ekli belgeler paspasların direnç değerlerini gösteriyorsa, gerçek değerlerini bir multimetre veya test cihazı ile kontrol etmeniz önerilir. İzolasyon direncini de kontrol edebilirsiniz. Bu, büyük dirençlerin ölçülmesi veya bir megohmmetre ile bir multimetre ile yapılabilir.
Isıtma elemanlarını monte ettikten sonra, döşemeyi döşemeden önce ve tablayı dökmeden önce, bir güç kaynağına elektriksel bir yerden ısıtma bağlamanız ve farklı modlarda bir süre izleyebilmeniz gerekir. Termostatın, sıcaklık sensörünün ve ısıtma kablosunun bütünlüğünün doğru çalıştığından emin olmalısınız. İyi bir sistemle, tüm kablo bölümleri eşit şekilde ısıtılmalıdır, elemanların ısıtma sıcaklığı termostatın görevine göre değişmelidir.
Böyle bir ihtimal varsa, ısıtma elemanlarının homojenliği en uygun şekilde termal bir görüntüleyici ile kontrol edilir, ekranda zeminin her bir parçasının çalışıp çalışmadığını görebilirsiniz. Bu cihaz, aşağıdaki fotoğrafta gösterildiği gibi kızılötesi ışınlar tarafından oluşturulan bir görüntü oluşturur:
Bu aşamada, kontrol edilirken herhangi bir arıza tespit edilirse, sebebi araştırmamak ve ortadan kaldırmaya çalışmaktan daha iyidir. Garantiyi kullanmanız ve sistemi değiştirmeniz gerekir.
Isıtmalı zeminin çalışması sırasında normal çalışmadan sapmalar meydana gelebilir. Sistem ihlallerinin ana tezahürlerini dikkate alın.
Bu durumda, kırılma testi “kafa” dan başlatılmalı, yani, gücün sisteme beslendiğinden emin olunmalıdır. Şebeke voltajının varlığının göstergesi kapalıysa, makineyi panelde kontrol etmeniz gerekir. Bundan sonra, sıcaklık kontrolörüne giriş voltajı olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Girişteki voltaj varlığı ve çıkışta olmaması, termostatın kendisinde bir arıza olduğunu gösterir. Nedeni, regülatörün kendisinde veya direncini ölçerek kontrol edilebilen sıcaklık sensöründe olabilir. Sıcak bir zemine doğrudan bir termostatsız voltaj uygularsanız, kablonun iyi durumda olup olmadığını test edebilirsiniz.
Paneldeki makinenin sıcak zemini beslemesi koruma ile kapatıldığında bir durum olabilir. Bu kısa devreyi gösterir. Devreyi lokalize etmek için, ısıtılmış zemini besleyen faz ve sıfır teller arasındaki direnci test ediyoruz. Kabloyu çalmadan önce voltajı kaldırın. Besleme kablolarını sıcaklık kontrol cihazından ayırın. Panelden termostata olan alandaki direnci "faz - sıfır" ölçün. Cihaz sıfır direnç gösteriyorsa, direnç büyükse, bu bölgedeki kablolar hasar görür, aramaya devam edin. Isıtmalı zemin kablosunu sıcaklık kontrol cihazından ayırın. Regülatörün girişini ölçüyoruz. Test kısa devre tespit ederse, hasar termostatın içindedir. Değilse, sadece ısıtmalı yerden ısıtma kablosu kalır. Kablo çekirdeği arasındaki direnci ölçerek bunu kontrol edebilirsiniz. Bu durumda, zemin yüzeyini açmadan vazgeçilmezdir.
Voltaj ısıtma elemanlarına giderken ne yapmalı, fakat ısıtma gerçekleşmiyor mu? Bu durumda, kablonun kadranı yapılmalıdır, yani bütünlük kontrolü (veya isterseniz kopma). Multimetreyi direnç ölçüm modunda ayarladıktan sonra, kablo çekirdekleri arasında ölçüm yaparız. Sonsuzluğa yakın bir direnç değeri, bozuk bir iletkeni belirtir.
Aşağıdaki video, elektrikli yerden ısıtmanın bir multimetre ile nasıl kontrol edileceğini ve ısıtma kablosunun direncinin nasıl ölçüldüğünü açıkça göstermektedir:
Isıtma elemanları tüm zemin alanı ısınırsa, ancak regülatör tarafından ayarlanan ayar noktası değiştiğinde sıcaklık değişmezse, iki olası seçenek arasından birini belirleyerek sistemi kontrol edin:
Bu durumda, sıcaklık kontrolörü sökülmeli, tüm kabloların sökülmeli ve onarım için geri gönderilmelidir. Yerden ısıtmanın sıcaklık kontrolünün nasıl kontrol edileceği videoda gösterilir:
Bir sensörden şüpheleniliyorsa, direnci kontrol edilmelidir. Bunun için, sensör telleri regülatörden ayrılır ve bunlar arasında direnç ölçülür. Isıtmalı bir zemine ait sıcaklık sensörünün servis kolaylığı ile ilgili sonuç, elektrik direncinin değerini kontrol ederek ve pasaport verileriyle karşılaştırarak yapılabilir. Aşırı durumlarda, multimetre olmadan yapabilirsiniz. Bu öğe hala onarımın ötesinde olduğundan, aşağıdaki gibi devam edebilirsiniz. Bilinen iyi bir sensör alın ve ısıtılmış zemine yerleştirin, kontrol cihazına bağlayın. Sensörün zemine iyi temas etmesini sağlarsanız, regülatör iyi durumda olduğunda sistem çalışmalıdır. Bundan sonra, yeni sensörü yerine takabilirsiniz. Bu, zemin yüzeyinin açılmasını gerektirecektir.
Cihazın mevcudiyetinde, zemini ısıtmanın homojenliğini kontrol etmek, bir termal görüntüleyici kullanılarak yapılabilir. Bu durumda arızanın niteliği, bu modda sıcak zemin tarafından tüketilen toplam güç miktarına göre değerlendirilebilir. İki seçenek mümkündür:
İlk durumda, kabloda bir kesinti oldu, bunun sonucu olarak ısıtma elemanlarının bir kısmı enerjisiz kaldı. İkinci seçenek, bireysel kablo bölümleri arasında kısa devre oluştuğunu gösterir. Isıtma elemanlarının bu bölümünde şant edilir ve çalışmaz, diğer kısmı artan akım ve aşırı ısınma tüketir.
Son olarak, megger sayacının zemini nasıl kontrol ettiğini ve bu amaçla hangi cihazın en iyi şekilde kullanıldığını gösteren başka bir video izlemenizi öneririz:
Sıcak zemini bir multimetre ile kontrol etmenin yolu budur. Sağlanan doğrulama teknolojilerinin size açık olmasını ve ısıtma sistemini kendiniz onarmanıza yardımcı olmasını umuyoruz!
Herkese iyi günler!
DTIP-18 kablosunda ve matında DEVI sıcak bir zemin aldım. Daha önce performansımı kontrol etmek istiyorum.
podkazkoy.Podskazhite nasıl doğru yapılır?
Bir sigorta danışmanından garip sorular
Elbette, ilki cihazınızın *** *** ve sonra istediğiniz gibi "deneyin". Ancak lisanslı daha iyi el uzmanları
2lahr
Soru, uzmanlara hitap ediyor ve sizin gibi zeki adamlara değil.
Özel değil, ama kablo test cihazının çalması için yeterli olduğunu düşünüyorum, eğer herhangi bir kesinti yoksa, bir bütün anlamına gelir.
Test cihazı direnç için nasıl test edilir?
bir süreliğine aç
2jura T
Onu havada açabilir miyim?
mümkün, ama dikkatle
2jura T
Ve direnç testi nasıl yapılır?
2jura T
Adım adım adım neyi açıklar?))
1) fizik ders kitabını açın, hangi sınıfı hatırlamıyorum, direniş hakkında okudum. ve Ohm kanunu hakkında
2) direnç ölçer (tester, metre, ommetreler)
3) cihazı kullanmayı öğrenir
4) kablo yerden ısıtma direncini ölçmek
5) teorik değerle karşılaştırınız (bunun için Ohm yasasını inceledik)
6) Sapma makul sınırlar içinde olmalıdır, + -% 30
Zemin sensörünü kontrol edeceğiz mi? (veya üreticiye hala güvenebilir misiniz?)
Jura T yazdı:
Zemin sensörünü kontrol edeceğiz mi?
Öyleyse şemaya göre her şeyi toplayın, ama ısıtma kablosu yerine, akkor lambayı bağlayın ve sensörle oynayın))) (soğuk, ısı)
lamba açık olduğunda, ısıtma açık demektir)
ve ders kitabından.
">
Duvarı olmayan bir sıcak zeminin bir kabloyu bağlamanız önerilmez - aşırı ısınabilir.
Pasaportunda ona hangi direncin olması gerektiğini göstermeli ve bunu bir test cihazı ile ölçmelidir.
Ayrıca sıcaklık sensörünün direncini ölçün, aynı zamanda pasaportun termostatına da gösterilir.
Mirumir yazdı:
Onu havada açabilir miyim?
Sadece açılmamış ve 5 dakikadan fazla olmamalıdır. 5-10 saniye içinde gerçekten kaliteli ısı.
“Euro-plug” ı “yürünebilir” uçlara bağlayarak ve PE (toprak) kontaklarına ve korunan bir RCD'ye sahip sokete takarak açmayı tavsiye etmenizi tavsiye ederim. Bu şekilde mevcut kaçak olmadığından emin olabilirsiniz.
Termostat fonksiyonunun kendiliğinden kontrol edilmesini önermiyorum (sorulan sorulara bakarak). Ayrıca, yerini değiştirmek, odanın tasarımının ihlaline yol açmayan oldukça basit bir işlemdir.
Termostat yoksa sıcak zemini kontrol etmek mümkün mü?
2Mirumir Yetkili bir DEVI satıcısından, doğru yerde sıcak bir zemin aldıysanız, kontrol etmenize gerek yoktur. 2lahr doğru söyledi
lahr yazdı:
*** *** Bunlar kendi cihazınız ve sonra istediğiniz gibi "deneyin".
Stellar yazdı:
Termostat yoksa sıcak zemini kontrol etmek mümkün mü?
Isıtma kablosunu ve sensörü "çalın" (eğer elektronik olarak değilse, bu arada, DEVI durumunda farkında değilim). Ayrıca, sadece şap dökülmeden önce yapılması gerekiyor.
Stellar yazdı:
Sıcak zemini kontrol etmek mümkün mü?
Bu arada ilginç bir soru. Sadece kısalığı göz önüne alındığında, “kontrol” ne olduğu açık değildir. Tahmin etmeye çalışacağım:
Ama ciddiye, sadece yetkili satıcılardan satın almalısınız. Gerekli tüm satış öncesi kontroller zaten yapılacaktır.
Sıcak tabanın cihazı ve ana yapısal düğümleri
Çalışmıyorsa sıcak zemin nasıl kontrol edilir?
Nedeni bulmak için zemini açmadan önce, aygıt sistemiyle uğraşmanız ve hangi düğümlerden oluştuğunu öğrenmeniz gerekir.
Kablo döşeme tabanı.
Tüm tipler için genel tasarım şunları içerir:
Sıcak zemin şeması.
Termostat (sıcak zemin regülatörü), kabloya uygulanan voltaj miktarını düzenleyen elektronik bir cihazdır. Termostat, faz ve nötr iletkene 2 tel yardımıyla tek fazlı bir şebekeye bağlanır. Termostatın çalışması, odadaki sıcaklık değiştiğinde kabloya uygulanan voltajı otomatik olarak ayarlamaktır. Karşılaştırmanın yapıldığı göreceli sıcaklık, adam tarafından manuel olarak ayarlanır. Sıcaklık değeri şu anda bir termal sensör kullanılarak belirlenir. Sensör, zemin döşemesinde bulunur ve özel bir kabuğa yerleştirilir.
Isıtılmış bir zeminin tasarımında kablo prensibine göre şunlar olabilir:
Düzeni kablo sıcak zemin.
Çalışma modunda kendi kendini düzenleyen kablo, direncini sıcaklık değişimlerinde değiştirir. Rezistif kablonun direnç değeri sıcaklığa bağlı değildir. Kablonun kurulumu tüm gereksinimlere ve tavsiyelere uygun olarak gerçekleştirilirse, kablo sıcaklıktan zarar görmeyecektir. Kablo döşemesinin ana gerekliliği belli bir pozlama uzunluğudur. Kablo döşendiğinde uzun olduğu takdirde, kısaltılamaz, çünkü bu, mevcut özelliklerde ve ısınmada bir değişikliğe neden olacaktır, bu da yalıtımın tahrip olmasına yol açacaktır. Pratikte, çoğu zaman 2 tip ısıtma kablosu kullanın:
Tek bir iki çekirdekli kablo, bir tarafa takılı tel ızgarasıdır. Böyle bir kabloyu beton bir bağlantıya takın. Izgara seçimi, kesinlikle kesilemediği için, sıhhi tesisat ve mobilya içermeyen, oda alanı üzerinde gerçekleştirilir.
2 ayrı kablo çekirdeğinin paralel düzenlemesi de birleştiriciye monte edilir, fakat bir önceki kablodan farklıdır, çünkü uzunluğunun yalıtım korkusu olmadan değiştirilmesi mümkündür.
Kızıl ötesi ısıtmaya dayalı film zemini, kablo yapılarından farklıdır ve aktif direnç zinciridir. Filmin küçük kalınlığındaki avantajı ve hemen hemen tüm zemin kaplamaları ile kullanım imkanı. Filmin alanını değiştirmesine izin verilir, ancak sadece özel markalama işaretleri ile.
Sıcak katın sağlığı nasıl kontrol edilir? Sıcak bir zeminin sağlığını belirleme yöntemleri 2:
Şema sıcak zemin kontrol edin.
Görsel inceleme görünür kusurları, yanmış parçaları, besleme voltajının bağlantısız otomasyonunu ve tüm ev veya apartmanlarda voltaj bulunmadığını ortaya çıkarır. Besleme voltajının olmadığını, likit kristal ekranın göstergelerine veya termostatın bileşimindeki LED göstergesine göre kontrol edebilirsiniz. Bu yöntem en basit olanıdır, ancak daha karmaşık hataları tanımlamaya izin vermez. Bir multimetre ile ikinci ölçüm metodu, yapısal elemanların arızasını daha doğru bir şekilde belirlemenizi sağlar. Cihazın yardımıyla yapılan görsel bir incelemeden sonra, regülatörün soketten çıkarılmasıyla şebekenin voltajı ölçülür. L ve N terminallerinde 220 V voltajın değeri olmalıdır. Voltaj belirtilen değere karşılık gelirse, şüphe sıcak zemin, sensör veya kontrolöre düşer.
Yerden ısıtma, bir multimetre kullanarak DC direncini ölçerek kontrol edilir. Sıcak bir katın başarısızlığı nasıl belirlenir? Kablo veya filmin direncini ölçüyoruz, 220 V voltaj değerine bölerek, zeminden akan akım miktarını elde ediyoruz. Akım değerini voltaj değeriyle çarparak, güç tüketimi değerini elde ederiz. Bu değer pasaport katında belirtilen güce karşılık gelmelidir. Hesaplama çok daha büyük bir pasaport değeriyle sonuçlanırsa, bu, yalıtım zedelenmesi nedeniyle ılık zeminlerde kısa devreler olduğunu gösterir. Böyle bir arıza ile zeminin bir kısmının çok ısındığı, diğerinin de ısınmadığı gözlemlenebilir. Hesaplamada sonuç pasaport verisinden daha az ise, o zaman yerden ısıtma kablosunda bir kırılma olur. Kırılma, sıcak bir katın verimini azaltır ve dengesiz çalışmaya yol açar. Eğer sıcak zemine pasaport kaybolursa, pasaport gücü 1 m²'de 150 W alarak yaklaşık olarak hesaplanabilir.
Cihazın sıcak zemin diyagramı.
Multimetre ekranındaki direnç değeri sıfır ise, bu durumda sıcak zemin üzerinde kısa devre vardır. Bu tür bir arızayı onarmak için, kablo beton bir şap içinde olduğu için, son derece zordur. Bir film zemini kullanıyorsanız, zemini kaldırabilir ve hasar yerini bulabilirsin.
Zemin sağlamsa ne yapmalı? Bu durumda, sensörün sağlığını kontrol etmeniz gerekir. Sensör, bir multimetre ile ölçülebilen aktif direnci olan bir dirençtir. Direnç birimi genellikle kΩ aralığındadır. Direnç ölçerken, ortam sıcaklığı dikkate alınmalıdır. Örneğin, 10 kΩ nominal sensör rezistansı ile, ölçüm ile, sensörün etrafındaki sıcaklık 40 ° C'nin altındaysa, zemin sıcaklığı 5 ° C ve 6 kΩ ise 22 kΩ değerinde bir değer elde edilebilir. Nominal direnci değerlendirerek, sağlığını belirleyebilirsiniz. Ekran ekranlarındaki daha modern termostatlar bir sensör arızasını gösterir ve görsel olarak belirlenebilir.
Sıcak zemin arıza nedeniyle çalışmıyorsa, değiştirilebilir. Döşeme beton ile doldurulmuş olsa bile, yerine koyma yapılabilir, bu durumda sensör, dışarıya açılan bir özel boruya yerleştirilir. Sensör bir elektrik mağazasında serbestçe satın alınabilir. Evet ve çok da değil.
Sensör iyi durumda ise regülatör kontrol edilmelidir. Bir multimetre ile kontrol edebilirsiniz. Kontrol etmek için kabloyu veya yerden ısıtma filmini bağlayan kabloları ayırın. Ayrılmış terminallere bir multimetre bağlanır ve kontrol cihazını kullanarak maksimum sıcaklığı belirleriz. Röle çalışmalı ve cihazda besleme gerilimi görünecektir. Sıcaklığı minimumda değiştirirseniz, röle kapanır ve voltaj kaybolur. En basit ve pahalı olmayan arıza, regülatörün arızası olarak kabul edilir, çünkü değiştirilmesi çok kolaydır, zeminin veya sensörün bulunduğu yerin açılmasına gerek yoktur.
Isı yalıtımlı bir zemin aygıtı, arızalarının araştırılması ve giderilmesi
Yerden ısıtma, nispeten yüksek maliyetine rağmen, son derece popüler hale geliyor. Zeminden yayılan ısı, sadece odadaki havayı ısıtmakla kalmaz, aynı zamanda rahatlık hissi verir, ayakkabı olmadan evin etrafında dolaşmanızı sağlar ve abartısız bir ev atmosferi yaratır. Bu özellikle banyo, mutfak, koridor gibi soğuk karo zeminlere sahip odalar için geçerlidir. Ancak laminat veya linolyum giderek artan bir film kızılötesi yerden ısıtma altında saklanıyor.
Sıcak zeminlerin montajı teknik olarak özellikle zor değildir, ancak böyle bir zeminin bozulması gerçek bir baş ağrısına neden olabilir. Zemin monte edilir, hatta beton bir şap ile doldurulmuş olabilir ve aniden sıcak katın çalışmadığı ortaya çıkar. Ne yapmalı? Bu durumu anlamaya çalışalım.
Yerden ısıtma cihazı
İlk önce elektrikli ısıtmalı zemine karar vermeniz gerekiyor. Genel olarak, aşağıdaki unsurlardan oluşur: bir termostat (regülatör), bir sensör ve ısıtma kablosunun kendisi. Bir kablo kendi kendine regüle edilebilir (sıcaklığa bağlı olarak direncini değiştirir) veya dirençlidir, direnci sıcaklığa bağlı değildir. Her halükarda, bir elektrik akımı kablodan geçirilir, bu da iletkenleri ısıtarak yalıtım kılıfını, beton şapları ve benzerlerini çevreler. Kablo uzunluğu yeterli doğrulukla doğrulanırsa, kablo ve yalıtım sıcaklık hasarı ile tehdit edilmez.
Isıl direnç gerekliliklerinden ötürü, sıcak zemin kablolarının herhangi bir sırayla kesilememesidir: ısıtma teli çok kısa olduğunda, direnci düşük olacak, akım artacak ve hasara neden olacaktır. En yaygın iki tip kablo:
1) genellikle bir ızgara şeklinde tabanına bağlı ve bir tarafa takılı tek bir iki çekirdekli tel. Böyle bir kablo genellikle beton bir bağlantıya monte edilir. Kesin kategorik olamaz, bu yüzden kesinlikle mobilya veya sıhhi tesisat ücretsiz oda alanı için seçilir.
2) birbirine paralel ve ısıtma telleri ile bağlanmış iki ana tek damarlı tel. Bu ayrıca bir şap içine monte edilmiş bir kablodır. Yalıtımın bütünlüğü için kesinlikle korkmadan monte edildiğinde kurulum sırasında kesinlikle kesilebileceğinden farklıdır.
Film kızılötesi zemin biraz farklı çalışır, ancak herhangi bir elektrikçi açısından - aynı zamanda sadece bir aktif direnç zinciridir. Uygun film zemini, böylece küçük kalınlığı nedeniyle, herhangi bir zemin kaplamasının altına monte edilebilir. Döşeme filmini kesebilir, ancak sadece özel işaretleme çizgileri boyunca ve boyunca yapabilirsiniz.
Sıcak zeminlerin termostatı, ya da sıklıkla adlandırıldığı gibi, regülatör, ısıtılmış bir zeminin ısıtılmış teline voltaj beslemesini kontrol eden elektronik bir cihazdır. 220 volt ev tipi şebekenin “fazı” ve “sıfır”, termostatın L ve N terminallerine sırasıyla bağlanır ve en sıcak zeminin telleri, dijital göstergelere sahip olan ve regülatör pasaportunda tam olarak belirtilen terminallere bağlanır.
Çalışma sırasında termostat, ortamın sıcaklığını ısıtma kablosu veya zemin filmi etrafındaki kullanıcı tarafından ayarlanan sıcaklık ile sürekli olarak karşılaştırır. Sıcaklık ayar noktasının altındaysa, sıcak zemine voltaj uygulanır, bir elektrik akımı oluşur ve ısıtma gerçekleşir. Sıcaklık gerekli seviyeye ulaştığında, termostat gücü kapatır ve akım durur.
Termostat, ısı algılayıcısından dolayı ısıtılmış zeminin etrafındaki boşlukta mevcut sıcaklık ile ilgili sonuçlar çıkarır, bu da genellikle özel bir kılıfta zemin ile birlikte zemin şapı içine dökülür. Bir termal sensör, direnciyle doğrudan doğruya orantılı olan bir dirençtir. Bu direncin çıkışları da regülatörün özel terminallerine bağlanır.
Bir kablo veya film şeklindeki doğrudan ısıtmalı zemin ve termal sensörlü bir regülatör her zaman kendi seçiminiz için ayrı olarak satın alınabilir - markaların ve modellerin büyük çoğunluğu mükemmel bir şekilde bir araya getirilir. Pahalı regülatörler, diğer şeylerin yanı sıra, çeşitli ek fonksiyonlarla donatılmıştır: alarm saati veya dahili radyo gibi. Ama öz aynı kalır - sadece bir yer sıcaklık kontrolörü.
Hatalar ve problemlere olası çözümler
Akla gelebilecek ilk arıza, girişteki voltaj eksikliğidir. Devre kesici devrede (sıcak bir zemin için fark edilir) veya hat hasarlıdır. Bunu kontrol etmek hiç de zor değildir: çoğu regülatör için, giriş voltajının varlığı LCD ekrandaki sembollerle veya özel bir LED ışığının yanmasıyla gösterilir. Bu işaretlere güvenmiyorsanız, regülatörü prizden dikkatli bir şekilde çıkarabilir ve L ve N terminallerindeki voltajı bir multimetre ile ölçebilirsiniz.
Güç sıralıysa, o zaman üç "şüpheli" var: sıcak bir zemin, bir regülatör ve bir sensör. Isıtılan zemin, doğru akım direncini ölçerek kontrol edilebilir. Böyle bir zeminin temsil ettiği yük tamamen aktif olduğundan, bu direnç ısıtma kablosunun gerçek direncine eşit olacaktır.
Bu nedenle, kablonun veya ısıtma filminin direncini ölçüyoruz ve sonuçlar çıkarıyoruz. Ana voltajı (220 volt) Ohm cinsinden elde edilen dirençle bölüyoruz - teorik olarak ısı yalıtımlı kattan akan akımı alıyoruz. Bu akım yine 220 volt ile çarpılır ve katların şebekeden aldığı gücü alırız. Sonra bu gücü sıcak bir katın pasaport değeriyle karşılaştırabiliriz. Zeminlerin önemli ölçüde daha fazla güç harcadığı ortaya çıkarsa, bu kısa devre varlığını ve büyük olasılıkla yalıtımın zarar gördüğünü gösterir. Bu durumda, zeminin bir kısmı çalışmayabilir ve diğeri - tam tersine, daha uzun bir kuvvetle ısınır, ancak muhtemelen uzun sürmeyecek, çünkü artan akım hızla kablonun kullanılamaz hale gelmesine yol açacaktır.
Çok az güç tüketimi, elektrik devresinin geçmesine izin veren, ancak devrenin direncini artıran kablo devresinde kırılma olduğunu gösterir. Bu, sıcak zeminin veriminde ve dengesiz çalışmasında bir azalmaya yol açar.
Zeminin isim plakası gücü sizin için bilinmediyse, metre kare başına 150 wattlık bir hesaplama temelinde yaklaşık olarak belirlenebilir.
Kablo ılık döşemenin neredeyse tamamen dirençsiz olması, devrede kısa devre olması anlamına gelir. Zemine dökülen bir kablodan bahsediyorsak, bir arıza bulma sorunu ortadan kalkmaktadır çünkü zeminde bulunan bir kablonun değiştirilmesi veya onarılması son derece nadirdir. Bir film zemini ise, zemini kaldırabilir ve kısa devrenin meydana geldiği yeri bulmaya çalışabilirsiniz.
Zemin kendisi, Tanrıya şükür, sırayla çıktıysa, o zaman sıcaklık sensörüne gidin. Sensör doğal olarak bir direnç olduğundan, bir çeşit aktif direnç olmalıdır. Genellikle kilogram tarafından hesaplanır ve bir multimetre ile uygun sınırlarda ölçülür. Sensörün direncinin doğrudan sıcaklığına (o ve sensöre) bağlı olduğu unutulmamalıdır. Örneğin, nominal direnci 10 kΩ olan bir sensör için, multimetrenin okumaları, 40 derecede 5 derece ila yaklaşık 6 kΩ arasında bir sıcaklıkta 22 kΩ arasında değişebilir. Termal sensörünüzün oranını ve kritik değerlendirmesini belirlemek çok zor değildir. Sensörün arızalanması durumunda bazı dijital kontrol cihazları ekranlarına karşılık gelen bir mesaj verir.
Dışardan giden özel bir koruyucu boruya monte edildiğinden, sensörü su basmış zeminlerde bile değiştirmek mümkündür. Maksimum, duvara ulaşmak için hafifçe hasar vermek zorunda kalacaktır. Yerden ısıtma için sensörler çok düşük fiyatlarla ticari olarak temin edilebilir.
Sensör sırayla çıktıysa, büyük ihtimalle regülatörün kendisi arızalandı. Aynı multimetre yardımıyla kontrol edebilirsiniz. Gücü termostata bağlarız, sensörü bağlarız ve ısıtılmış zemine giden uçlar geri çekilir. Maksimum sıcaklığı ayarladık. Dahili röle açılmalı ve zemini bağlama amaçlı terminallerde bir voltaj görünmelidir. Düğmeyi ters yönde çevirin ve minimum sıcaklığı ayarlayın. Röle çalışmalı ve multimetre çalışma terminallerinde voltaj bulunmadığını gösterecektir.
Sıcak zeminlerin regülatörünün arızalanması, biraz kanla yapılabilecek bir arızadır. Gerçekten de, regülatörün yerini değiştirmek, döşeme kaplamasını açmak ve daha sıcak zeminin yerini almanın yollarını aramaktan çok daha kolay ve kolaydır. Sensörü değiştirmek de her zaman hoş bir işlem değildir, bu nedenle sıcak tabanınız çalışmayı durdurduysa, bunun yalnızca bir regülatör olduğunu ummak daha iyidir.