Sıvı Seviye Rölesi
Sıvı seviye rölesi: SSR (Solid State Relay); stabil, uzun ömürlü, modern elektronik anahtarlardır. Özellikle yüksek voltaj ve akım değerlerine sahip besleme hatlarının kontrolünde güvenli ve kullanımı kolay bir çözümdür.
SSR röle sıvı seviyesini kontrol etmek ve gerekli yerlerde kullanılmak üzere yapılmıştır. Sıvıların boşaltılmasında ve dolumun da kullanılan sıvı seviye rölesidir. Yağ tankları, su ve akaryakıt depoları, artezyen kuyularında pompa motorlarında su seviyesini ölçmek amacıyla kullanılır.
Sıvı Seviye Rölesi Ne İşe Yarar?
Rölede 3 tane elektrot kullanılır. Bu elektrotlar algıladıkları seviye konumuna göre çalışır. Üzerinde bulunan kontaklar ile çıkış verir. Devresine bağlı bulunan motor yardımı ile doldurmayı ve boşaltmayı sağlamaktadır. Sıvı seviye kontrol devresi, sistemi kurulduktan sonra yardım olmadan içindeki sıvı seviye kontrolünü yapar. Ayrıca kuyuların su seviye kontrolü veya su depolarının kontrolünü yapmaktadır.
SSR röle (solid state röle) derin su kuyularında motorların susuz çalışmasını önlemek için kullanılır. Depo içindeki su seviye kontrolü, buhar kazanlarında otomatik su almak ve kazan içindeki sıvı seviye kontrolü için kullanılır. İletken olmayan sıvılarda ve yanıcı maddelerin sıvıların kontrollerinde kullanılmazlar.
Sıvı Seviye Elektrotu
Sıvı seviye rölesinde iki veya üç tane elektrot bulunur. Hassas kontrollerde üç elektrot kullanılır. Üst elektrot rölenin çalışmasını, alt elektrot sıvı akışının durmasını, tabandaki elektrot ise rölenin hassas çalışmasını sağlar. Depo metal ile yapılmışsa taban elektrotuna gerek yoktur. Böyle durumda rölenin taban çıkışı direkt olarak metal depoya bağlanır. Yalıtkan depolarda üçüncü elektrot gövdeye bağlanmadan kullanılır. Sıvı seviye rölesinin daha hassas kontrolü için sıvı seviye sensörü kullanılır.
Sıvı Seviye Sensörleri
Paslanmaz sıvı seviye sensörleri bağlandığı tanktan aldığı seviye değerini elektriksel değere çevirerek dijital veya analog seviye ölçümü yapabilmesini sağlar. Plastik sıvı
seviye sensörleri ile paslanmaz malzemenin kullanılmadığı ortam ve sıvılarda dijital veya analoğ seviye ölçümü yapabilir. Paslanmaz malzemeye göre maliyeti daha az, uzun ömürlü ve sıvı seviye sensör fiyatları değişkendir. Yakıt, su, atık su, soğutma sıvısı, asit, vb gibi sıvıların seviye ölçümü için kullanılır.
Seviye Rölesi Çalışma Prensibi
Sıvı seviye rölesi çalışma ortamına göre 24–240 V AC/DC gerilim ile çalışır. Anlatılan sıvı seviye rölesi SRRC-04 için geçerlidir. Terminallerde bulunan sıvı seviye rölesinin üzerindeki U, L, B terminalleri elektrot bağlantı uçlarında kullanılır.
Çıkış rölesi, iletken sıvı üst seviye elektrotuna (U) ulaştığında ve elektrot ucuna değdiği anda ayarlanan zaman içinde röle kontağı konum değiştirir. Pompayı devreye alarak çalışmasını sağlar ve sıvı boşaltılmaya başlar. Sıvı alt elektroda temas edinceye kadar boşaltım devam eder. Temas kesildiği zaman yardımcı kontak devreye girerek konum değiştirir ve pompa durur. Yeniden sıvı üst seviyeye ulaşıncaya kadar pompa tekrar devreye girerek çalışmaya başlar. Bu işlem bu şekilde devam ederek gerekli kontrol sağlanmış olur.
Hassas çalışmayı sağlamak için taban gövdesine bağlı üçüncü elektrot üst ve alt elektrotlar bulunur. Bunlar arasındaki R (Kohm) olarak röle üzerinde bulunan düğme ile ayarlanır ve paneldeki kırmızı LED yanar.
- Sıvı seviye rölesi yanıcı sıvılarda kullanılmaz.
- Taban elektrodu mutlaka kullanılmalıdır, kullanılmadığı zaman röle çıkış vermez.
- Yalıtkan olan sıvı tanklar için tabana ayrı bir elektrot yerleştirilir.
Sıvı Seviye Rölesi Bağlantı Şeması
Yukarıdaki şekilde sıvı seviye rölesi bağlantı şeması verilmiştir. Buna göre rölenin 4 numaralı ucu aşırı akım rölesi kapalı kontağına, aşırı akım rölesi kapalı kontak çıkışı kontaktör bobinine, kontaktör bobin çıkışı nötre bağlanır. Bağlantı şemasında iletken sıvı üst seviye elektrodu (U) ve alt seviye elektrodu (L) olarak sembolize edilmekte iken (B) ise referans elektrottur. U, L, B uçları şekilde gösterilen biçimde röle üstüne bağlanır. A ucuna faz girişi yapılır. B ucu nötre bağlanır. Fazdan 1 numaralı uca giriş yapılır ve bağlantı sonlandırılır.
Kullanım ve Kurulum İçin Uyarılar
Özellikle kullanım ve kurulum işlemleri çok önemlidir. Yönergelere uyulmaması durumunda yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek durumlar ortaya çıkabilir. Cihaz üzerinde bir işlem yapmadan önce tüm besleme gerilimleri kesilir. Cihaz şebekeye bağlıyken ön panel çıkarılmamalıdır. Solvent veya benzeri maddeler ile temizlenmesi çok ciddi anlamda sıkıntı yaratabilir. Cihazı temizlemek için sadece kuru bez kullanılır. Cihaz çalıştırılmadan önce bağlantılarının doğru olduğu kontrol edilir. Cihaz panoya monte edilir.
Sıvı Seviye Rölesi Fiyatları
Marka, amaç, özellik, materyal gibi birçok parametreye bağlı olarak fiyatlar değişmektedir.