Ahşap pencereli evlerin yapımında çift camlı pencerelerin montajı öngörülmemiştir. Temiz hava odaya çatlaklardan girdi. Modern metal-plastik pencere yapıları havanın geçmesine izin vermez, bu nedenle hava değişimi bozulur, yeni pencerelerin montajından sonra havalandırma genellikle yoktur. Bu sorunu çözmek için bir besleme valfi icat edildi. Temiz hava temini için gereklidir. Aynı zamanda vantilatör, önemli ısı kaybını ve odaya gürültü girmesini önler.
Besleme valfi kullanma fizibilitesi
Odadaki hava, sıhhi standartlara göre sürekli değiştirilmelidir: kirli hava davlumbazdan çıkarılmalı ve temiz hava özel olarak yapılmış açıklıklardan girmelidir. O zaman kiracılar nefes alma, nem sorunu yaşamaz ve sıklıkla hastalanırlar. Geleneksel pencere çerçeveli evler, hava çatlaklardan geçtiği için hava girişlerine ihtiyaç duymuyordu. Mühürlü metal-plastik yapılarda, gürültüye karşı koruyan, ısıyı koruyan, ancak aynı zamanda havalandırma sisteminin normal çalışmasını engelleyen bir conta takılır.
Temiz hava kütleleri basit havalandırma ile gelir, ancak bu yöntemin bir takım dezavantajları vardır:
- pencere kapatıldığında havalandırma yapılmaz;
- dışarısı soğuksa, hava alırken ısı daireyi terk eder;
- besleme havası hacmi hiçbir şekilde kontrol edilemez - akış düzensizdir, cereyan meydana gelir.
Üreticiler dezavantajın farkındadır ve bu sorunu çözen bağlantı parçaları üretir - besleme valfleri.
Cihaz ve çalışma prensibi
Ventilatör, basınç düşüşü ve doğal çekiş ile çalışır. Bu nedenle, egzoz havalandırması aktif olmalıdır, aksi takdirde besleme valfinin plastik bir pencereye montajı önemli faydalar sağlamayacaktır.
Vana aşağıdaki unsurlardan oluşur:
- hava girişi - sokaktan bulunur, böceklerden ve yapısal elemanlar tarafından yağıştan korunur;
- kanal - kurulum sırasında yapılan pencere çerçevesindeki bir deliğe yerleştirilmiş bir tüp; hava bu kanaldan girer;
- çıkış bloğu - odanın yanında bir filtre, bir meme ve bir kontrol valfi ile donatılmış bir eleman.
Doğal çekişin etkisi altında, taze hava kütlesi çerçevedeki açıklıktan içeri girer. Soğuk akım, pencerenin altında bulunan ısıtma sisteminden yükselen hava kütlesi ile çarpışır, ısının etkisi ile tavana yükselir ve karışır.
Besleme valfi, yalnızca + 5 ° C'nin altındaki sıcaklıklarda optimum şekilde çalışır.
Besleme vanaları çeşitleri
Vantilatörler, üretim malzemesi, kalite, verim özellikleri, çalışma ve kurulum özellikleri bakımından farklılık gösterir.
Üretim malzemesine göre vanalar metal, ahşap, plastikten ayırt edilir.
Giriş yoluyla, şunlar vardır:
- Gömme vantilatörler - bir delik açarak çerçeveye monte edilirler. Kurulum sırasında cam ünitesi demonte edilmez. Pencere yapısının yalıtım özellikleri korunur, kurulum herhangi bir özel zorluğa neden olmaz. Bununla birlikte, katlama cihazlarının verimliliği düşüktür - en fazla 5 m3 / s.Bunları küçük odalara veya aynı anda pencere başına iki vantilatöre kurmanız önerilir. Bazı modeller otomatiktir.
- Oluklu hava girişleri - bir veya iki bloktan oluşur. Yuvanın uzunluğu 17 ila 40 cm, genişlik 12 ila 16 mm'dir, bu da yaklaşık 20 m3 / s'lik yeterli bir giriş hacmi sağlar. İki bloklu modelleri kurmak için pencere çerçevesini frezelemeniz gerekecektir. Sızdırmazlık parçasının yerine basit bir yarık tipi giriş valfi takılmıştır. Giriş kapağı, eve giren böceklere, toza, yağmur suyuna karşı koruma sağlar. Oda içerisinde ayar sistemi mevcuttur.
- Yüzeye monteli vantilatörler, diğer pencere besleme valflerine kıyasla en yüksek performansa sahiptir. Kör pencere çerçevelerine bile monte edilebilirler. Ancak kurulum, çift camlı pencerenin kurulumundan önce gerçekleştirilir veya değiştirilmesi gerekecektir. Ek olarak, baş üstü modeller, ısı ve ses yalıtımını önemli ölçüde azalttıkları için konut uygulamaları için uygun değildir.
Hava değişimi yoğunluğunun düzenlenmesi mekanik veya otomatik olarak gerçekleştirilir.
Plastik pencerelere kurulum
Pencerenin üst kısmına katlanmış bir vantilatör yerleştirilmiştir, bunun için ılık bir mevsim seçmek en iyisidir. Çerçeveyi frezelemek için elektrikli ekipmana ve diğer araçlara ihtiyacınız olacak:
- yapboz;
- 5 ve 10 mm çapında matkaplarla elektrikli matkap;
- kontrplak veya sunta şablonu;
- ince taneli dosya;
- silikon dolgu macunu.
Hazırlık aşamasında, kanat çıkarılır, eğimli veya dikey bir konuma monte edilir, frezelemeye engel olacak bağlantı parçaları ve çarpma plakaları çıkarılır.
Adım adım kurulum:
- Şablon dikey bir çıkıntıya yerleştirilerek işaretleme yapılır.
- 10 mm çapında bir matkapla, birbirinden belirli bir mesafede arka arkaya birkaç delik delinir.
- Delikler bir yapbozla bağlanır.
- Prosedür, çerçevenin üst üste binmesiyle tekrarlanır.
- Açılan pencere odaları dolgu macunu ile doldurulur.
- Montaj şeridine arkadan bir sızdırmazlık maddesi uygulayın ve kanada uygulayın. Kendinden kılavuzlu vidalarla sabitleyin.
- İç ünite mandallarla çubuğa sabitlenmiştir.
- Dış vizör kendinden kılavuzlu vidalarla sabitlenmiştir. Eklemler bir sızdırmazlık maddesi ile tedavi edilir.
- Pencere bağlantı parçaları ve kanat arkaya monte edilmiştir.
Pencereye zarar vermemek için delme ve kesme işlemleri dikkatli yapılmalıdır.
Frezeleme gerektirmeyen valfin montajı daha da kolaydır. Gerekli aletler:
- santimetre;
- inşaat bıçağı;
- bir tornavida veya elektrik karşılığı - bir tornavida.
Bu modelin besleme valfi paketi şunları içerir:
- sızdırmazlık bantları seti;
- taslaklar;
- kendiliğinden takılan vidalar;
- doğrudan vananın kendisi.
Kanat yeterince genişse, valf ortasına yerleştirilir. Dar ise, pencere armatürlerinin karışmaması için sola veya sağa kaydırılırlar.
Bir pencereye havalandırma sağlamak için bir vananın montajı aşağıdaki gibi yapılır:
- Kurulum yerini işaretleyin. Uç noktalarda çentikler yapılır ve sızdırmazlık bandı çıkarılır.
- Serbest oluğa sabitleme dübelleri takılır: kenarlarda - iki, ortada - bir.
- Koruyucu şeridi yapışkan banttan çıkarın ve kapağı yapıştırın.
- Cihazı, dübellere vidalayarak kendinden kılavuzlu vidalarla pencere profiline sabitleyin.
- Çerçeve üzerindeki bant, setten daha dar olana değiştirilir.
Kurulumdan sonra, kaydırıcının konumu sola veya sağa değiştirilerek ayarlamalar yapılır. Sağ konum hava akışını artırır, sol konum azaltır.
Vantilatörü kurduktan sonra dairedeki havalandırma iyileştirilmelidir. Bu olmadıysa, daha ciddi sorunlar var demektir.
Ayarlama ve çalıştırma
Giriş performansı sadece kanal kesitine ve basınç farkına bağlı değildir. Optimum göstergeler 10 Pa statik basınçta 20-35 m3/saattir.Ventilatörle birlikte verilen teknik belgelerde kapasite, standart basınç farkı dikkate alınarak belirtilmiştir. Ses yalıtımı göstergeleri açısından özellikler, metal-plastik bir pencerenin özelliklerine uygun olmalıdır. 30-35 dB tercih edilen aralıktır. Bu durumda vana takıldıktan sonra ses yalıtımı etkilenmeyecektir. Termal molalı vantilatörler, ev iklimi koşullarında kendilerini en iyi şekilde gösterir.
Tüm havalandırma valfleri modelleri için besleme havası hacminin ayarlanması sağlanmamıştır. Mümkün olduğunda, ayarlama otomatik veya manuel olabilir. En basit cihazlarda havalandırma yoğunluğu hiçbir şekilde düzenlenmez.
Otomatik valf iki prensipten birine göre çalışır:
- Hava beslemesi, sokak ve iç basınç arasındaki farkla dengelenir. Önceden ayarlanmış bir akış aralığı önceden ayarlanmıştır ve bu hacim otomatik olarak korunur.
- Bir poliamid sensör kullanılır. Yardımı ile valfin kesiti düzenlenir: aşırı nem değerleri ile artar ve göstergeler normal olduğunda azalır.
Otomatik cihazlar mekanik olanlardan daha pahalıdır; havalandırma engellemesi yalnızca bazı modellerde mevcuttur.
Manuel ayar yöntemi ile, sahibinin isteği üzerine ve seçtiği yoğunlukta havalandırma gerçekleştirilir. Dezavantajları, mekanik cihazların sürekli izleme gerektirmesi ve odanın aşırı soğutulması ve hava akımı oluşturma riski olmasıdır. Tipik olarak, düğmenin en soldaki konumu havalandırmanın tamamen açık olduğunu, en sağdaki konumun ise havalandırmanın kapalı olduğunu gösterir.
Besleme vanalarının çalışma özellikleri:
- Soğuk havalarda vanayı tamamen kapatmayın. Gerekirse, hava girişini azaltmak için dış boşluk kısmen kapatılmalıdır.
- Yılda iki kez dış vizör elektrikli süpürge ile temizlenir ve gövde nemli bir bezle silinir.
- Temizlik için agresif kimyasallar kullanmayın.
- Hava filtreleri periyodik olarak değiştirilmelidir.
- Onarım çalışmaları sırasında valf tozdan korunur.
Konut binaları için, hava değişiminin yoğunluğunu kontrol etmenize ve tamamen engellemenize izin veren cihazları seçmek daha iyidir.
En iyi üreticilerin gözden geçirilmesi
Besleme vanası modelleri farklı ülkelerde üretilmekte olup, teknik ve renk varyasyonları ile sunulmaktadır.
aereco - Fransa'dan plastik pencereler için havalandırma valfleri üreticisi. Ürün yelpazesi, artırılmış ses yalıtımına sahip ürünleri içerir (EHA2 serisi). Nem seviyesini dikkate alarak hava akışını otomatik olarak düzenleyen V8 sensörlü hatta valfler bulunmaktadır. Valf rengi, pencerenin gölgesiyle eşleştirilebilir Vantilatörler gri ve beyaz, tik ve kayın olarak mevcuttur. Modeller özellikle popülerdir:
- ЕНА2 - 35 m3 / saate kadar kapasiteye sahip plastik cihazlar. Farklı bant genişliklerine sahip üç çeşidi vardır. 37 dB seviyesinde ses yalıtımı.
- EMM - hareketli bir dış ünite ile karakterize edilir.
- EMF - mekanik regülatörlü.
Hava kutusu - plastikten mekanik vanalar üreten yerli üretici. İçlerinde nem seviyesi sensörü yoktur, ancak eksikliği kurulum kolaylığı ve cazip maliyet ile telafi edilir. Dış ünite de kayıp. Giriş, çerçeve kanadına içeriden sabitlenir.
Diziliş aşağıdaki serilerle temsil edilir:
- Standart. Frezeleme gerekmez. Performans küçüktür - 4.8 m3 / s. Ses yalıtım seviyesi - 32 dB.
- Konfor. Frezeli ve frezesiz olarak monte edilir. Birinci şekilde montaj yapıldığında kapasite 31 m3/saate karşı 42 m3/saate çıkar. Herhangi bir kanat üzerine monte edilebilir.
- Comfort S. Cihazın verimliliği 40 ila 42 m3 / s arasındadır. Montaj frezeleme ile gerçekleştirilir. Ana fark, havalandırma verimliliğini artıran iki yönlü akış yönüdür.
Rehau - kendini en iyi taraftan kanıtlamış en ünlü üreticilerden biri. Her biri çeşitli amaçlarla tesisler için tasarlanmış birkaç ürün serisi üretir:
- Aerovent + - şehir daireleri için. Damperler, basit montaj ve yeterli hava değişimi ile karakterize edilir.
- AR75, kır evleri ve geniş daireler için bir çizgidir. Damperler, cam ünitesinin değiştirilmesi şartıyla, birkaç odayı havalandırmak için tasarlanmıştır, bitmiş pencereye monte edilirler. Çok kademeli kontrol sistemi sayesinde maksimum besleme hacmi 113 m3/saate kadar çıkmaktadır.
- Invisivent - geniş kamusal alanlar için. Besleme havası hacmi 300 m3 / saate ulaşırken, valfler iyileştirilmiş ses yalıtımı ve kolay bakım ile ayırt edilir.
Renson Belçikalı alüminyum slot vantilatör üreticisidir. 21 m3 / s kapasiteye sahip olan Aerovent modeli öne çıkıyor (10 Pa'lık bir dış ve iç basınç farkı için). Gürültü yalıtımı en az 42 dB'dir. Koruyucu bir ağ ve filtre sağlanır.
Yüksek kaliteli ve çeşitli ürünler şirketler tarafından üretilmektedir: Helios, Siegenia, Mabitek... Alıcıların güvenini hak ediyorlar.
Besleme valfleri, havalandırma için teknolojik ve uygun bir alternatiftir. Çocukların olduğu yere kurulurlar, çünkü zemin boyunca sürünen cereyan ve soğuk havadan korurlar. Havalandırma valfleri, klima sistemleri olarak değil, vantilatörler olarak çalışır, bu nedenle özel ekipman değiştirilmez.