1 Güvenlik Güvenlik UYARI YÜKSEK VOLTAJ! Frekans dönüştürücüler, AC şebeke giriş gücüne bağlandıklarında yüksek voltaj içerirler. Kurulum, başlatma ve bakım işlemleri, yalnızca uzman personel tarafından gerçekleştirilmelidir. Kurulum, başlatma ve bakımın uzman personel tarafından yapılmaması, ölüme veya ciddi yaralanmaya neden olabilir. Yüksek Voltaj Frekans dönüştürücüler, tehlikeli şebeke voltajlarına bağlanır. Şoka karşı koruma sağlamak için en iyi bakım uygulanmalıdır. Yalnızca elektronik donanımları bilen eğitimli personel, bu donanımı kurmalı, başlatmalı ve bakımını yapmalıdır. UYARI İSTENMEYEN BAŞLATMA! Frekans dönüştürücü, AC şebekesine bağlandığında, motor herhangi bir zamanda başlayabilir. Frekans dönüştürücü, motor ve çalıştırılan donanımlar işletilmeye hazır durumda olmalıdır. Frekans dönüştürücü AC şebekesine bağlandığında işletilmeye hazır olmamak, ölüme, ciddi yaralanmaya, donanım veya mal hasarına neden olabilir. İstenmeyen Başlatma Frekans dönüştürücü AC şebekesine bağlandığında, motor bir dış anahtarla, bir seri bus komutuyla, bir giriş referans sinyaliyle veya temizlenmiş bir hata koşuluyla başlayabilir. İstenmeyen bir başlamaya karşı korunmak için uygun önlemleri alın. UYARI DEŞARJ SÜRESİ! Frekans dönüştürücüler, AC şebekesinin bağlantısı kesildiğine bile yüklenmiş kalmaya devam edebilen DC bağlantı kondansatörleri içerir. Elektrik tehlikelerini önlemek için, herhangi bir servis veya onarım yapmadan önce AC şebeke gücünü kesin ve Tablo 1.1'de belirtilen süre kadar bekleyin. Güç kesildikten sonra, birimde servis veya onarım yapmadan önce belirtilen süre kadar beklememek, ciddi yaralanmaya veya ölüme neden olabilir. Voltaj (V) Minimum Bekleme Süresi (Dakika) ,1-3,7 kw 1 1/2-5 hp 5,5-45 kw 7 1/2-60 hp ,1-7,5 kw 1 1/2-10 hp kw hp ,1-7,5 kw 1 1/2-10 hp kw hp yok kw hp Yüksek voltaj, uyarı LED'leri kapalı olduğunda bile bulunabilir! Deşarj Süresi Simgeler Bu kılavuzda aşağıdaki simgeler kullanılmıştır. UYARI Kaçınılmadığı taktirde ölüme veya ciddi yaralanmalara neden olabilen olası tehlikeli durumları gösterir. DİKKAT Kaçınılmadığı taktirde küçük veya orta ölçekli yaralanmalara neden olabilen olası tehlikeli durumları gösterir. Güvensiz uygulamalara karşı uyarı amaçlı da kullanılabilir. DİKKAT Yalnızca donanım veya eşya hasarına neden olabilecek kaza durumlarını gösterir. NOT! Hataları veya donanımı optimal performansın altında işletmeyi önlemek için dikkate alınması gereken, vurgulanmış bilgileri gösterir. Onaylar MG.11.AE.42 - VLT, Danfoss'un tescilli ticari markasıdır.
2 Güvenlik MG.11.AE.42 - VLT, Danfoss'un tescilli ticari markasıdır.
3 içindekiler içindekiler 1 Giriş Kılavuzun Amacı Ek Kaynaklar Ürün Genel Görünümü İç Frekans Dönüştürücü Denetleyici İşlevleri Çerçeve Boyutları ve Güç Güçleri 7 2 Yükleme Kurulum Sahası Kontrol Listesi Frekans Dönüştürücü ve Motor Ön Kurulum Kontrol Listesi Mekanik Tesisat Soğutma Kaldırma Montaj Sıkıştırma Torkları Elektrik Tesisatı Gereklilikler Toprak (Topraklama) Gereklilikleri Kaçak Akım (>3,5 ma) Kalkanlı Topraklama Kablosu Kullanarak Topraklama Kanal Kullanarak Topraklama Motor Bağlantısı AC Şebeke Bağlantısı Kontrol Telleri Erişim Kontrol Terminali Türleri Kontrol Terminallerine Kablo Tesisatı Blendajlı Kontrol Kabloları Kullanarak Kontrol Terminali İşlevleri Geçici Bağlantı Teli Terminalleri 12 ve Terminal 53 ve 54 Anahtarları Terminal Seri İletişim 22 3 Başlatma ve İşlev Testi Ön Başlatma Güvenlik Kontrolü Başlatma Kontrol Listesi Frekans Dönüştürücüye Güç Verme Temel İşletim Programlaması 25 MG.11.AE.42 - VLT, Danfoss'un tescilli ticari markasıdır. 1
4 içindekiler 3.4 Otomatik Motor Adaptasyonu Motor Dönüş Kontrolü Yerel Kontrol Testi Sistemi Başlatma 28 4 Kullanıcı Arabirimi Yerel Denetim Panosu LCP Düzeni LCP Ekran Değerlerini Ayarlama Ekran Menü Tuşları Gezinme Anahtarları İşletim Tuşları Parametre Ayarlarını Kopyalama ve Yedekleme Verileri LCP'ye Karşıya Yükleme Verileri LCP'den Karşıdan Yükleme Varsayılan Ayarları Geri Yükleme Önerilen Başlatma Manuel Başlatma 32 5 Frekans Dönüştürücü Programlama Hakkında Giriş Programlama Örneği Kontrol Terminali Programlama Örnekleri Uluslararası/Kuzey Amerika Varsayılan Parametre Ayarları Parametre Menüsü Yapısı Hızlı Menü Yapısı Ana Menü Yapısı MCT-10 ile Uzaktan Programlama 46 6 Uygulama Kurulum Örnekleri Giriş Uygulama Örnekleri 47 7 Durum Mesajları Durum Ekranı Durum Mesajları Tanım Tablosu 52 8 Uyarılar ve Alarmlar Sistem İzleme Uyarı ve Alarm Türleri Uyarı ve Alarm Ekranları Uyarı ve Alarm Tanımları 56 2 MG.11.AE.42 - VLT, Danfoss'un tescilli ticari markasıdır.
5 içindekiler Arıza Mesajları 57 9 Temel Sorun Giderme Başlatma ve İşletim Belirtimler Güce Bağlı Belirtimler Genel Teknik Veriler Sigorta Tabloları Yan Devre KorumasıSigortaları UL ve cul Yan Devre Koruması Sigortaları V İçin Yedek Sigortalar Bağlantı Sıkıştırma Torkları 79 Dizin 80 MG.11.AE.42 - VLT, Danfoss'un tescilli ticari markasıdır. 3
6 Giriş 1 1Giriş Çizim 1.1 Patlatılmış Görünüm A Boyutu 1 LCP 10 Motor çıkış terminalleri 96 (U), 97 (V), 98 (W) 2 RS-485 seri bus konektörü (+68, -69) 11 Röle 1 (01, 02, 03) 3 Analog G/Ç konektörü 12 Röle 2 (04, 05, 06) 4 LCP giriş fişi 13 Fren (-81, +82) ve yük paylaşımı (-88, +89) terminalleri 5 Analog anahtarlar (A53), (A54) 14 Şebeke giriş terminalleri 91 (L1), 92 (L2), 93 (L3) 6 Kablo gerginlik giderici / PE toprak 15 USB konektörü 7 Dekuplaj plakası 16 Seri bus terminal anahtarı 8 Topraklama kelepçesi (PE) 17 Dijital G/Ç ve 24 V güç beslemesi 9 Kalkanlı kablo topraklama kelepçesi ve gerginlik giderici 18 Kontrol kablosu kapak plakası 4 MG.11.AE.42 - VLT, Danfoss'un tescilli ticari markasıdır.
7 1 1 Giriş Çizim 1.2 Patlatılmış Görünüm B ve C Boyutları 1 LCP 11 Röle 2 (04, 05, 06) 2 Kapak 12 Kaldırma halkası 3 RS-485 seri bus konektörü 13 Montaj yuvası 4 Dijital G/Ç ve 24 V güç beslemesi 14 Topraklama kelepçesi (PE) 5 Analog G/Ç konektörü 15 Kablo gerginlik giderici / PE toprak 6 Kablo gerginlik giderici / PE toprak 16 Fren terminali (-81, +82) 7 USB konektörü 17 Yük paylaşımı terminali (DC bus) (-88, +89) 8 Seri bus terminal anahtarı 18 Motor çıkış terminalleri 96 (U), 97 (V), 98 (W) 9 Analog anahtarlar (A53), (A54) 19 Şebeke giriş terminalleri 91 (L1), 92 (L2), 93 (L3) 10 Röle 1 (01, 02, 03) 1.1 Kılavuzun Amacı Bu kılavuz, frekans dönüştürücünün kurulması ve başlatılmasına ilişkin ayrıntılı bilgi sağlamaya yöneliktir. Kurulum başlıklı 2. Bölüm, mekanik ve elektrik tesisatı için, giriş, motor, kontrol ve seri iletişim kabloları ve kontrol terminali işlevleri dahil gereklilikleri sağlamaktadır. Başlatma ve İşlev Testi başlıklı 3. Bölüm, başlatma, temel çalıştırma programlaması ve işlev testi için prosedür ayrıntılarını sağlamaktadır. Diğer bölümler, ek ayrıntılar sağlamaktadır. Bu ayrıntılar, kullanıcı arabirimini, ayrıntılı programlamayı, uygulama örneklerini, başlatmayı sorun gidermeyi ve belirtimleri içermektedir. 1.2 Ek Kaynaklar Gelişmiş frekans denetleyici işlevlerini ve programlamayı anlamak için başka kaynaklar mevcuttur. Programlama Kılavuzu, parametrelerle çalışmaya ilişkin daha çok ayrıntı ve birçok uygulama örneği sağlamaktadır. Dizayn Kılavuzu, motor kontrol sistemlerini tasarlamak için ayrıntılı yetenekler ve işlevsellik sağlamaya yöneliktir. Ek yayınlar ve kılavuzlar Danfoss'tan alınabilir. MG.11.AE.42 - VLT, Danfoss'un tescilli ticari markasıdır. 5
8 Giriş 1 Liste için, Literature/Technical+Documentation.htm adresine bakın. Anlatılan prosedürlerde bazı değişiklikler gerektirebilen opsiyonel donanımlar da mevcuttur. Spesifik gereksinimler için ilgili seçeneklerle birlikte verilen yönergelere bakmayı unutmayın. Danfoss tedarikçinizi arayın veya karşıdan yüklemeler ve ek bilgiler için +Documentation.htm adresine gidin. 1.3 Ürün Genel Görünümü Bir frekans dönüştürücü, AC şebeke girişini bir değişken AC dalgaformu çıkışına dönüştüren, bir elektronik motor denetleyicidir. Çıkış frekansı ve voltajı, motor hızını veya torkunu kontrol etmek için düzenlenir. Frekans dönüştürücü, fan, kompresör veya pompa motorlarının sıcaklık veya basınç değişimi gibi sistem geri beslemesine yanıt olarak motorun hızını değiştirebilir. Frekans dönüştürücü, dış denetleyicilerden gelen uzak komutlara yanıt olarak da motoru düzenleyebilir. Ayrıca frekans dönüştürücü, sistem ve motor durumunu izler, arıza koşulları için uyarılar veya alarmlar verir, motoru başlatır ve durdurur, enerji verimliliğini optimize eder ve çok daha fazla kontrol, izleme ve verimlilik işlevleri sunar. Dışarıdaki bir kontrol sistemine veya seri iletişim ağına durum göstergeleri olarak işletim ve izleme işlevleri mevcuttur. 1.4 İç Frekans Dönüştürücü Denetleyici İşlevleri Aşağıda, frekans dönüştürücünün iç bileşenlerinin blok şeması görülmektedir. Bunların işlevleri için, bkz. Tablo 1.1. Alan Başlık İşlevleri 1 Şebeke girişi Frekans dönüştürücüye üç fazlı AC şebeke güç beslemesi 2 Redresör Redresör köprüsü, çevirici gücü beslemek için AC girişini DC akımına dönüştürür 3 DC bus Frekans dönüştürücünün ara DC bus devresi, DC akımınıyönetir 4 DC reaktörleri Ara DC devre voltajını filtreler Hat geçici akım korumasını kanıtlar 5 Kondansatör bölümü RMS akımını azaltır Hatta geri yansıtılan güç faktörünü yükseltir AC girişindeki harmoniği azaltır DC gücünü depolar Kısa güç kayıpları için kararlılık koruması sağlar 6 Çevirici Motora kontrollü bir değişken çıkış sağlamak için DC'yi kontrollü bir PWM AC dalgaformuna dönüştürür. 7 Motora çıkış Motora üç fazlı çıkış gücünü düzenler 8 Kontrol devresi Giriş gücü, iç işleme, çıkış ve motor akımı izlenerek, etkin işletim ve kontrol sağlanır Kullanıcı arabirimi ve dış komutlar izlenir ve gerçekleştirilir. Durum çıkışı ve kontrol sağlanabilir Tablo 1.1 Frekans Dönüştürücü İç Bileşenleri Çizim 1.3 Frekans Dönüştürücü Blok Şeması 6 MG.11.AE.42 - VLT, Danfoss'un tescilli ticari markasıdır.
9 Giriş 1.5 Çerçeve Boyutları ve Güç Güçleri Bu kılavuzda çerçeve boyutlarına yapılan referanslar Tablo 1.2'de tanımlanmaktadır. Çerçeve Boyutu (kw) Volt A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C ,1-2,2 3,0-3,7 0,25-2,2 1,1-3,7 5, , ,5 18, ,1-4,0 5,5-7,5 0,37-4,0 1,1-7, , , yok 1,1-7,5 yok 1,1-7, , , Tablo 1.2 Çerçeve Boyutları ve Güç Güçleri MG.11.AE.42 - VLT, Danfoss'un tescilli ticari markasıdır. 7
10 Yükleme 2Yükleme Kurulum Sahası Kontrol Listesi Frekans dönüştürücü, soğutma için ortam havasını kullanır. Optimal işletim için ortam havasının sıcaklığı üzerindeki sınırlamalara uyun Kurulum yerinde frekans dönüştürücüyü monte etmek için yeterince destek kuvveti bulunduğundan emin olun Frekans dönüştürücünün iç kısmını toz ve kirlerden uzak tutun. Bileşenlerin mümkün olduğu kadar temiz kalmalarını sağlayın. İnşaat alanlarında koruyucu örtü kullanın. İsteğe bağlı IP55 (NEMA 12) veya IP66 (NEMA 4) muhafazalar gerekli olabilir. Ayrıntılı kurulum ve işletim yönergeleri için kılavuzu, çizimleri ve şemaları el altında bulundurun. Kılavuzun donanım operatörlerinin erişebileceği yerlerde bulunması önemlidir. Donanımı motorun olabildiği kadar yakınına koyun. Motor kablolarını olabildiği kadar kısa tutun. Gerçek toleranslar için motor özelliklerini kontrol edin. Kalkansız motor uçları için 300m (1000ft) uzunluğu kalkanlı kablo için 150m (500ft) uzunluğu aşmayın. 2.3 Mekanik Tesisat Soğutma Soğutucu hava akışını sağlamak için, birimi sağlam ve düz bir yüzeye veya isteğe bağlı bir arka plakaya monte edin (bkz Montaj) Hava soğutma için üstten ve alttan açıklık sağlanmalıdır. Genel olarak, mm (4-10inç) gereklidir. Açıklık gereklilikleri için bkz. Çizim 2.1 Uygun olmayan montaj, aşırı ısınmaya ve performans düşmesine neden olabilir 40 C (104 F) ila 50 C (122 F) arasında başlayan sıcaklıklarda ve deniz seviyesinden 1000m (3300ft) yüksekte azaltma düşünülmelidir. Ayrıntılı bilgi için donanım Dizayn Kılavuzu'na bakın. 2.2 Frekans Dönüştürücü ve Motor Ön Kurulum Kontrol Listesi Plakadaki birim model numarasını, sipariş verilen numarayla karşılaştırarak, donanımın uygunluğunu doğrulayın Aşağıdakilerin her birinin aynı voltaj derecesinde bulunduğundan emin olun: Şebeke (güç) Frekans dönüştürücü Motor Tepe performansı için, frekans dönüştürücünün çıkış akım gücünün motor tam yük akımına eşit veya daha büyük olmasını sağlayın Uygun aşırı yük koruması için motor büyüklüğü ve frekans dönüştürücü eşleşmelidir Frekans dönüştürücünün gücü motorun gücünden düşükse, tam motor çıkışına ulaşılamaz Çizim 2.1 Üstv e Alt Soğutma Açıklıkları Muhafaza A2 A3 A4 A5 B1 B2 a/b (mm) a/b (inç) Muhafaza B3 B4 C1 C2 C3 C4 a/b (mm) a/b (inç) Tablo 2.1 Minimum hava akışı açıklık gereklilikleri 8 MG.11.AE.42 - VLT, Danfoss'un tescilli ticari markasıdır.
11 Yükleme Kaldırma Güvenli bir kaldırma yöntemi belirlemek için birimin ağırlığını kontrol edin Kaldırma aygıtının göreve uygun olduğundan emin olun Gerekirse birimi taşımaya uygun güçte bir asansör, vinç veya forklift kullanmayı planlayın Kaldırma işlemi için, varsa birimin üzerindeki kaldırma halkalarını kullanın Montaj Birimi dikey olarak monte edin Frekans dönüştürücü, yan yana kuruluma olanak sağlar Montaj yerinin kuvvetinin, birimin ağırlığını desteklemeye yeterli olduğundan emin olun Birimi, düz ve sağlam bir yüzeye veya isteğe bağlı arka plakaya monte ederek, soğutma hava akışı sağlayın (bkz. Çizim 2.2 ve Çizim 2.3) Uygun olmayan montaj, aşırı ısınmaya ve performans düşmesine neden olabilir Duvar montajı için varsa birimin üzerindeki yuvalı montaj deliklerini kullanın. Çizim 2.3 Raylarla uygun montaj NOT! Raylara montaj yapılırken arka plaka gereklidir Sıkıştırma Torkları Uygun sıkıştırma belirtimleri için bkz Bağlantı Sıkıştırma Torkları. Çizim 2.2 Arka plakayla uygun montaj A öğesi, birimi soğutmak için gereken hava akışını sağlayacak şekilde uygun monte edilmiş bir arka plakadır. MG.11.AE.42 - VLT, Danfoss'un tescilli ticari markasıdır. 9
12 Yükleme Elektrik Tesisatı Bu bölüm, frekans dönüştürücü kablolaması için ayrıntılı yönergeler sağlamaktadır. Aşağıdaki görevler açıklanmaktadır. Motoru, frekans dönüştürücü çıkış terminallerine bağlama AC şebekesini frekans dönüştürücü giriş terminallerine bağlama Kontrol ve seri iletişim tellerini bağlama Güç verildikten sonra, giriş ve motor gücünü kontrol etme; kontrol terminallerini tasarlandıkları işlevlere göre programlama Çizim 2.4, temel bir elektrik bağlantısı göstermektedir. Çizim 2.4 Temel Kablo Tesisatı Çizimi. * Terminal 37, bir seçenektir 10 MG.11.AE.42 - VLT, Danfoss'un tescilli ticari markasıdır.
13 2 2 Yükleme Çizim 2.5 Tipik Elektrik Bağlantısı 1 PLC 6 Kontrol kabloları, motor ve şebeke arasında min. 200mm (7,9inç) 2 Frekans dönüştürücü 7 Motor, 3 fazlı ve PE 3 Çıkış kontaktörü (Genellikle önerilmez) 8 Şebeke, 3 fazlı ve takviyeli PE 4 Toprak (topraklama) rayı (PE) 9 Kontrol telleri 5 Kablo izolasyonu (sıyrılmış) 10 Eşitleme min. 16mm 2 (0,025inç) MG.11.AE.42 - VLT, Danfoss'un tescilli ticari markasıdır. 11
14 Yükleme Gereklilikler 2 UYARI DONANIMA TEHLİKE! Döner şaftlar ve elektrik donanımı tehlikeli olabilir. Tüm elektrik işleri, ulusal ve yerel elektrik yönetmeliklerine uygun olmalıdır. Kurulum, başlatma ve bakım işlemlerinin, yalnızca eğitimli ve uzman personel tarafından gerçekleştirilmesi kuvvetle önerilir. Bu yönergelere uyulmaması ölüme veya ciddi yaralanmalara neden olabilir. DİKKAT KABLO TESİSATI İZOLASYONU! Giriş gücü, motor tellerini ve kontrol tellerini üç ayrı metal kanaldan geçirin veya yüksek frekanslı gürültü izolasyonu için ayrılmış kalkanlı kablo kullanın. Güç, motor veya kontrol tellerinin yalıtılmaması en iyi frekans dönüştürücü ve ilişkili donanım performansından daha düşük performansa neden olur. Güvenliğiniz için, aşağıdaki gerekliliklere uyun. Elektronik kontrol donanımı, tehlikeli şebeke voltajına bağlıdır. Birime güç verilirken, elektrik tehlikelerine karşı koruma sağlamak için en iyi bakım uygulanmalıdır. birden çok frekans dönüştürücüden gelen motor kablolarını ayrı ayrı dolaştırın. Birlikte geçirilen çıkış motor kablosu kaynaklı indüklenmiş voltaj, donanım kapalı veya kilitli olduğunda bile donanım kondansatörlerini şarj edebilir. Aşırı Yük ve Donanım Koruması Frekans dönüştürücü içerisindeki, elektronik olarak etkinleşen bir işlev, motora aşırı yük koruması sağlamaktadır. Aşırı yük, alarm işlevini (denetleyici çıkışını durdurma) etkinleştirme zamanı için artış düzeyini hesaplar. Çekilen akım ne kadar yüksekse, alarm yanıtı o kadar hızlı olur. Aşırı yük, Sınıf 20 motor koruması sağlar. Alarm işlevi hakkındaki ayrıntılar için bkz. 8 Uyarılar ve Alarmlar. Motor kablo tesisatı yüksek frekanslı akım taşıdığı için, şebeke, motor gücü ve kontrol için kablo tesisatlarının ayrı ayrı yapılması önemlidir. Metalik kanal veya ayrılmış kalkanlı tel kullanın. Güç, motor veya kontrol tellerinin yalıtılmaması en iyi donanım performansından daha düşük performansa neden olur. Bkz. Çizim 2.6. Çizim 2.6 Kanal Kullanarak Uygun Elektrik Tesisatı Tüm frekans dönüştürücülerine, kısa devre ve aşırı akım koruması sağlanmalıdır. Bu korumayı sağlamak için giriş sigortası gereklidir, bkz. Çizim 2.7. Fabrikada sağlanmamışsa, sigortalar kurulumun parçası olarak kurulumu yapan kişi tarafından takılmalıdır. Maksim sigorta güçleri için, bkz Sigorta Tabloları. Çizim 2.7 Frekans Dönüştürücü Sigortaları Tel Türü ve Dereceleri Tüm kablo tesisatı, kablo kesiti ve ortam sıcaklığı gereklilikleriyle ilgili ulusal ve yerel düzenlemelere uygun olmalıdır. Danfoss, tüm güç bağlantılarının minimum 75 C gücünde bakır telle yapılmasını önerir. Önerilen tel boyutları için bkz Güce Bağlı Belirtimler. 12 MG.11.AE.42 - VLT, Danfoss'un tescilli ticari markasıdır.
15 Yükleme Toprak (Topraklama) Gereklilikleri UYARI TOPRAKLAMA TEHLİKESİ! Operatör güvenliği için, ulusal ve yerel elektrik yönetmelikleri ve bu kılavuzdaki yönergeler doğrultusunda frekans dönüştürücünün uygun şekilde topraklanması önemlidir. Toprak akımları 3,5 ma'dan yüksektir. Frekans dönüştürücünün uygun şekilde topraklanmaması, ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanabilir. NOT! Donanımın ulusal ve yerel elektrik yönetmeliklerine ve standartlarına uygun olarak doğru şekilde topraklanmasını sağlamak, kullanıcının veya sertifikalı elektrik tesisatçısının sorumluluğundadır. Elektrikli donanımları doğru şekilde topraklamak için ilgili tüm yerel ve ulusal elektrik yönetmeliklerine uyun Toprak akımları 3,5 ma'dan yüksek donanımlar için uygun koruyucu topraklama yapılmalıdır; bkz. Kaçak Akım (3,5 MA) bölümü. Giriş gücü, motor gücü ve kontrol telleri için özel bir toprak teli gerekir. Uygun toprak bağlantılarını yapmak için donanımın üzerinde bulunan kelepçeleri kullanın. Bir frekans dönüştürücüyü diğerine "papatya zinciri" tarzında topraklamayın Toprak teli bağlantılarını olabildiğince kısa tutun. Elektrik gürültüsünü azaltmak için yüksek bükümlü tel kullanılması önerilir Motor üreticisinin tel tesisatı gerekliliklerini izleyin Kaçak Akım (>3,5 ma) Kaçak akımı > 3,5 ma olan koruyucu topraklama donanımlarıyla ilgili ulusal ve yerel yönetmelikleri izleyin. Frekans dönüştürücü teknolojisi, yüksek güçtü yüksek frekans anahtarlama içerir. Bu, toprak bağlantısında bir kaçak akım oluşturur. Frekans dönüştürücünün çıkış güç terminallerinde bir kaçak akım, filtre kondansatörlerini yükleyebilecek ve bir geçici toprak akımına neden olabilecek bir DC bileşeni içerebilir. Toprak kaçak akımı, RFI filtrelemesi, blendajlı motor kabloları ve frekans dönüştürücü gücü gibi çeşitli sistem konfigürasyonlarına bağlıdır. EN/IEC (Elektrikli Sürücü Sistemi Üretim Standardı), kaçak akım 3,5mA'yı geçtiğinde özel dikkat gösterilmesini gerektirir. Topraklama aşağıdaki yollardan biriyle takviye edilmelidir: En az 10mm 2 topraklama teli Her ikisi de boyutlandırma kurallarına uyan iki ayrı topraklama teli Ayrıntılı bilgi için bkz. EN/IEC ve EN RCD'ler kullanmak Toprak kaçak devre kesicisi (ELCB) olarak da bilinen kaçak akım aygıtları (RCD) kullanıldığında, bunların aşağıdaki hususlara uymaları gerekir: Yalnızca AC ve DC akımlarını saptayabilen B tipi RCD'ler kullanmak Geçici toprak akımları nedeniyle arızaları önlemek için, deşarj gecikmeli RCD'ler kullanmak RCD'leri sistem konfigürasyonuna ve çevre koşullarına göre boyutlandırmak Kalkanlı Topraklama Kablosu Kullanarak Topraklama Topraklama kelepçeleri, motor kablo tesisatı için sağlanmıştır (bkz. Çizim 2.8). Çizim 2.8 Kalkanlı Kabloyla Topraklama Kanal Kullanarak Topraklama DİKKAT TOPRAKLAMA TEHLİKESİ! Frekans dönüştürücüye bağlanmış kanalı, uygun topraklama yerine kullanmayın. Toprak akımları 3,5 ma'dan yüksektir. Uygun olmayan topraklama, kişisel yaralanmayla veya elektrik kısa devreleriyle sonuçlanabilir. Özel topraklama kelepçeleri verilmiştir (bkz. Çizim 2.9). 2 2 MG.11.AE.42 - VLT, Danfoss'un tescilli ticari markasıdır. 13
16 Yükleme 2 Kabloyu verilen topraklama yönergeleri doğrultusunda topraklayın. Terminalleri Bağlantı Sıkıştırma Torkları bölümünde verilen bilgiler doğrultusunda sıkıştırın Motor üreticisinin tel tesisatı gerekliliklerini izleyin Aşağıdaki üç çizim, temel frekans dönüştürücüler için şebeke girişi, motor ve topraklamayı temsil etmektedir. Gerçek konfigürasyonlar, birim türüne ve opsiyonel donanıma bağlı olarak değişir. Çizim 2.9 Kanalla Topraklama 1. Uygun topraklama sağlamak amacıyla izolasyonu çıkarmak için tel sıyırıcı kullanın. 2. Topraklama kelepçesini, telin sıyrılmış kısmına sağlanan vidaları kullanarak sabitleyin. 3. Topraklama telini, sağlanan topraklama kelepçesine sabitleyin Motor Bağlantısı Çizim 2.10 A Çerçeve Boyutları İçin Motor, Şebeke ve Topraklama UYARI İNDÜKLENMİŞ VOLTAJI! Birden çok frekans dönüştürücüden gelen motor kablolarını ayrı dolaştırın. Birlikte geçirilen çıkış motor kablosu kaynaklı indüklenmiş voltaj, ekipman kapalı veya kilitli olduğunda bile ekipman kondansatörlerini şarj edebilir. Çıkış motor kablolarının ayrı geçirilmemesi ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanabilir. Maksimum tel boyutları için, bkz Güce Bağlı Belirtimler Kablo boyutlarıyla ilgili yerel ve ulusal elektrik düzenlemelerine uyun. Motor tellerinin çıkan parçaları veya erişim panoları, IP21 tabanında ve daha yüksek (NEMA1/12) birimlerde sağlanmıştır. Frekans dönüştürücü ve motor arasına güç faktörü düzeltme kondansatörleri kurmayın Frekans dönüştürücü ve motor arasına, bir başlatma veya kutup değiştirme aygıtının telini bağlamayın. 3 fazlı motor kablo tesisatını, 96 (U), 97 (V) ve 98 (W) terminallerine bağlayın. Çizim 2.11 B Çerçeve Boyutları ve Yukarısı İçin Kalkanlı Kablo Kullanarak Motor, Şebeke ve Topraklama 14 MG.11.AE.42 - VLT, Danfoss'un tescilli ticari markasıdır.
17 Yükleme Kabloyu Toprak (Topraklama) Gereklilikleri bölümünde verilen topraklama yönergeleri doğrultusunda topraklayın. Tüm frekans dönüştürücüler, izolasyonlu bir giriş kaynağıyla ve toprak referans güç hatlarıyla kullanılabilir. İzolasyonlu bir şebekeden (IT şebekesi veya yüzer delta) veya topraklanmış bacaklı TT/TN-S şebekesinden (topraklı delta) beslendiğinde, RFI Filtresi'yi OFF (Kapalı) konuma ayarlayın. Kapatıldığında, şasi ile ara devre arasındaki iç RFI filtre kondansatörleri, IEC 'e göre toprak kapasite akımlarını azaltmak ve ara devrenin hasar görmesini önlemek için izole edilir Kontrol Telleri Çizim 2.12 B Çerçeve Boyutları ve Yukarısı İçin Kanal Kullanarak Motor, Şebeke ve Topraklama AC Şebeke Bağlantısı Tellerin boyutu frekans dönüştürücünün giriş akımına bağlıdır. Maksimum tel boyutu için bkz Güce Bağlı Belirtimler. Kablo boyutlarıyla ilgili yerel ve ulusal düzenlemelere uyun. 3 fazlı AC giriş gücü tellerini, L1, L2 ve L3 terminallerine bağlayın (bkz. Çizim 2.13). Donanımın konfigürasyonuna bağlı olarak, giriş gücü, şebeke giriş terminallerine veya giriş bağlantı kesmeye bağlanacaktır. Kontrol tellerini, frekans dönüştürücüdeki yüksek güç bileşenlerinden yalıtın. Frekans dönüştürücü, bir termistöre bağlanırsa, PELV izolasyonu için, opsiyonel termistör kontrol telinin takviye edilmesi/çift izolasyon yapılması gerekir. 24 VDC besleme voltajı önerilir Erişim Kapak plakasını bir tornavidayla çıkarın. Bkz. Çizim Veya bağlama vidalarını gevşeterek ön kapağı çıkarın. Bkz. Çizim Çizim 2.14 A2, A3, B3, B4, C3 ve C4 muhafazalar için Kontrol Tellerine Erişim Çizim 2.13 AC Şebekesine Bağlama MG.11.AE.42 - VLT, Danfoss'un tescilli ticari markasıdır. 15
18 Yükleme Kontrol Terminali Türleri 2 Çizim 2.19 çıkarılabilir frekans dönüştürücü konektörlerini göstermektedir. Terminal işlevleri ve varsayılan ayarları, Tablo 2.3'te özetlenmiştir. Çizim 2.15 A4, A5, B1, B2, C1 ve C2 muhafazalar için Kontrol Tellerine Erişim Kapakları sıkmadan önce lütfen bkz. Tablo 2.2. Çerçeve IP20 IP21 IP55 IP66 A4/A B1 - * 2,2 2,2 B2 - * 2,2 2,2 C1 - * 2,2 2,2 C2 - * 2,2 2,2 * Sıkılacak vida yok - Yok Çizim 2.16 Kontrol Terminali Yerleri Tablo 2.2 Kapaklar İçin Sıkıştırma Torkları (Nm) Konektör 1, dört programlanabilir dijital giriş terminali sağlar; bunların ikisi ek dijital terminaldir ve ister giriş, ister çıkış olarak programlanabilir; biri 24V DC terminal besleme voltajı içindir ve biri de müşterinin sağladığı opsiyonel 24V DC voltajı için ortak terminaldir Konektör 2 terminalleri (+)68 ve (-)69, RS-485 seri iletişim bağlantısı içindir Konektör 3, iki analog giriş, bir analog çıkış, 10V DC besleme voltajı ve giriş ve çıkışlar için ortak terminaller sağlar. Konektör 4, MCT-10 Kurulum Yazılımı ile birlikte kullanılan bir USB bağlantı noktasıdır Ayrıca frekans dönüştürücü konfigürasyonuna ve boyutuna bağlı olarak çeşitli yerlerde bulunan iki Form C röle çıkışı da vardır Birimle birlikte sipariş edilebilen bazı seçenekler, ek terminaller sunabilir. Donanım seçeneğiyle birlikte verilen kılavuza bakın. Terminal güç ayrıntıları için 10.2 Genel Teknik Veriler bölümüne bakın. 16 MG.11.AE.42 - VLT, Danfoss'un tescilli ticari markasıdır.
19 Yükleme Terminal Açıklaması Dijital Girişler/Çıkışlar Varsayılan Terminal Parametre Ayar Açıklama 12, V DC 24V DC besleme voltajı. Maksimum çıkış akımı, tüm 24V yükler için 200mA'dır. Dijital girişler ve dış dönüştürücüler için kullanılabilir [8] Başlatma [0] İşletim yok [0] İşletim yok Dijital girişler [0] İşletim yok [2] Ters Dijital giriş veya çıkış yanaşma için seçilebilir [14] ARALIKLI Varsayılan ayar giriştir. ÇALIŞTIRMA 20 - Dijital girişler ve 24V besleme için 0V potansiyel için ortaktır Güvenli Tork Kapalı (STO) (opsiyonel) Güvenli giriş. STO için kullanılır. Analog Girişler/Çıkışlar 39 - Analog çıkış için ortaktır Hız 0 - Üst Sınır Programlanabilir analog çıkış. Analog sinyal maksimum 500Ω'da 0-20mA veya 4-20mA'dır V DC 10V DC analog besleme voltajı. 15mA maksimum bir potansiyometre veya termistör için ortak olarak kullanılır Referans Analog giriş. Voltaj Geri besleme veya akım için seçilebilir. A53 ve A54 anahtarları, ma veya V seçer Analog girişler için ortaktır Seri İletişim 61 - Kablo blendajı için entegre RC-Filtresi. YALNIZCA EMC sorunları yaşarken blendajı bağlamak içindir. Terminal Açıklaması Dijital Girişler/Çıkışlar Varsayılan Terminal Parametre Ayar Açıklama 68 (+) 8-3 RS-485 arabirimi. 69 (-) 8-3 Terminal direnci için bir kontrol kartı sağlanmıştır. Röleler 01, 02, [0] [0] Alarm Form C röle çıkışı. AC 04, 05, [1] [0] Çalıştırma veya DC voltajı ve rezistif veya indüktif yükler için kullanılabilir. Tablo 2.3 Terminal Açıklaması Kontrol Terminallerine Kablo Tesisatı Kontrol terminali konektörleri, Çizim 2.17'de gösterildiği gibi kurulum kolaylığı sağlamak için frekans dönüştürücüden çıkarılabilir. Çizim 2.17 Kontrol Terminallerini Çıkarma 1. Aşağıdaki çizimde gösterildiği gibi, temasın üstündeki veya altındaki yuvaya küçük bir tornavida sokarak teması açın. 2. Çıplak kontrol telini temasın içine sokun. 3. Kontrol telini temasın içine sabitlemek için tornavidayı çıkarın. 4. Temasın sağlam şekilde kurulduğundan ve gevşek olmadığından emin olun. Gevşek kontrol telleri, donanım arızalarına veya en iyi işletimden daha düşük bir işletime neden olabilir. Kontrol terminali tel boyutları için bkz Güce Bağlı Belirtimler. Tipik kontrol teli bağlantıları için bkz. 6 Uygulama Kurulum Örnekleri. 2 2 MG.11.AE.42 - VLT, Danfoss'un tescilli ticari markasıdır. 17
20 Yükleme gerekir. Terminaller ve ilişkili parametreler için bkz. Tablo Kontrol terminalinin doğru işlev için programlandığını doğrulamak önemlidir. Parametrelere erişme ayrıntıları için bkz. 4 Kullanıcı Arabirimi ve programlama ayrıntıları için bkz. 5 Frekans Dönüştürücü Programlama Hakkında. Varsayılan terminal programlama, frekans dönüştürücüyü tipik bir işletim modunda başlatmaya yöneliktir. Çizim 2.18 Kontrol Tellerini Bağlama Blendajlı Kontrol Kabloları Kullanarak Doğru blendajlama Çoğu durumda tercih edilen yöntem, kontrol ve seri iletişim kablolarını, her iki uca konan blendaj kelepçeleriyle sabitleyerek, olası en iyi yüksek frekans kablo temasını sağlamaktır. 50/60 Hz topraklama çevrimleri Çok uzun kontrol kablolarında, topraklama çevrimleri oluşabilir. Topraklama çevrimlerini önlemek için, blendajın bir ucunu toprağa bir 100 nf kondansatörle (uçlarını kısa tutarak) bağlayın Geçici Bağlantı Teli Terminalleri 12 ve 27 Bir geçici bağlantı teli, terminal 12 (veya 13) ve terminal 27 arasında, frekans dönüştürücünün fabrika varsayılan programlama değerleri kullanılarak işletildiğinde gerekli olabilir. Dijital giriş terminali 27, bir 24VDC dış kilitleme komutu almak üzere tasarlanmıştır. Birçok uygulamada, kullanıcı bir dış kilitleme aygıtını terminal 27'ye telle bağlar. Kilitleme aygıtı kullanılmadığında, kontrol terminali 12 (önerilir) veya 13 ve terminal 27 arasında bir geçici bağlantı teli kullanın. Böylece terminal 27'de iç 24 V sinyal sağlanır. Sinyal olmaması, birimin işletilmesini önler. LCP altındaki durum satırında OTOMATİK UZAK YANAŞMA okunduğunda veya Alarm 60 Dış Kilit görüntülendiğinde, birimin işletilmeye hazır, fakat terminal 27'de bir giriş sinyali eksik demektir. Fabrikada takılan opsiyonel donanım terminal 27'ye telle bağlanmışsa, o telleri çıkarmayın Terminal 53 ve 54 Anahtarları Seri iletişimde EMC gürültüsünü önleyin Frekans dönüştürücüler arasında düşük frekanslı gürültüyü önlemek için, blendajın bir ucunu terminal 61'e bağlayın. Bu terminal toprağa bir iç RC bağlantısıyla bağlanır. İletkenler arasındaki paraziti azaltmak için bükülmüş çift kablo kullanın Kontrol Terminali İşlevleri Frekans dönüştürücü işlevlerine, kontrol giriş sinyalleri alınarak kumanda edilir. Her terminalin, destekleyeceği işlev için, o terminalle ilişkili parametrelerde programlanması Analog giriş terminalleri 53 ve 54, ya voltajı (0 ila 10V) ya da akım (0/4-20mA) giriş sinyalleri için seçilebilir Anahtar konumlarını değiştirmeden önce frekans dönüştürücüden gücü kesin. A53 ve A54 anahtarlarını sinyal türünü seçmek üzere ayarlayın. U, voltajı, I ise akımı seçer. Anahtarlara, LCP çıkarıldığında erişilebilir (bkz. Çizim 2.19). Birimle birlikte kullanılabilen bazı seçenek kartlarının, bu anahtarları içerebileceğini ve anahtar ayarlarını değiştirmek için çıkarılmaları gerekeceğini unutmayın. Seçenek kartlarını çıkarmadan önce, her zaman birimin gücünü kesin. 18 MG.11.AE.42 - VLT, Danfoss'un tescilli ticari markasıdır.
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kullanma VLT AutomationDrive FC 300 Güvenlik Güvenlik UYARI YÜKSEK VOLTAJ! Frekans dönüştürücüler, AC şebeke giriş gücüne bağlandıklarında yüksek voltaj içerirler. Kurulum,
Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals adresinden indirebileceğiniz
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kullanma VLT AutomationDrive FC 300 Güvenlik Güvenlik Güvenlik Voltaj (V) Minimum bekleme süresi (dakika) UYARI YÜKSEK VOLTAJ! Frekans dönüştürücüler, AC şebeke giriş gücüne
Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Daha ayrıntılı kurulum bilgileri için lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kullanma VLT AutomationDrive FC 300 Güvenlik Güvenlik UYARI YÜKSEK VOLTAJ! Frekans dönüştürücüler, AC şebeke giriş gücüne bağlandıklarında yüksek voltaj içerirler. Kurulum,
DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM DKG-190 telekom sistemlerinde kullanılan jeneratörlerin çalışma saatlerini azaltmak amacıyla tasarlanmış ileri teknoloji ürünü bir cihazdır. Cihaz kullanıldığı yerlerde
MTS Fundamental Pnömatik Çene Kontrolör Manual Title Additional Ürün Information Kılavuzu be certain. 100-238-342 A Telif hakkı bilgisi Ticari marka bilgisi 2011 MTS Systems Corporation. Tüm hakları saklıdır.
EATON FDJ Serisi için Çalıştırma ve Bakım Kılavuzu Talimat Kitapçığı Daha fazla bilgi için şu siteyi ziyaret edin: www.chfire.com Talimat Kitapçığı FDJP / FDJY Sayfa 2 Haziran 2010 İÇİNDEKİLER 1. Kontrol
Unidrive M100 Açık çevrim uygulamalara değer, kalite ve performans katar 0,25 kw - 7,5 kw Ağır Yük Çalışma (0,33 hp - 10 hp) 100 V 200 V 400 V Unidrive M En iyi verim, açık otomasyon sistemleri, maksimum
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kullanma Kılavuzu VLT AutomationDrive FC 301/302 0,25-75 kw www.danfoss.tr/drives içindekiler Kullanma Kılavuzu içindekiler 1 Giriş 4 1.1 Kılavuzun Amacı 4 1.2 Ek Kaynaklar
Online teknik sayfa FW102 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip FW102 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri
VLT Mikro Sürücü FC 5 Hızlı Kılavuzu Hızlı Kılavuz Hızlı Kılavuz. Güvenlik.. Uyarılar Yüksek Voltaj Uyarısı: Şebekeye bağlandığında, frekans dönüştürücünün voltajı tehlikelidir. Motorun veya frekans dönüştürücünün
Alçak gerilim AC sürücüler Solar pompa sürücüleri 0.37-18.5 kw Solar pompa sürücüleri Güneşin gücünü kullanın! Düşük karbon yayılımı ABB sürücüler güneş enerjisinden yararlanarak karbon ayak izinizi azaltmaya
Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden
MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA Bireysel ve Ticari Tipler üzme Havuzu için Isıtma ve Soğutma Suyu sağlar. Kapasite Durumu 6 kw: 40m³ 8 kw: 50m³ BİREYSEL HAVUZ/SPA ISI POMPASI 12kW: 60~85m³ 14kW:
Online teknik sayfa VISIC50SF A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VISIC50SF Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri
Artesis* MCM* / PCM* Özellikler ve Sipariş Bilgisi Genel Tanım MCM/PCM, elektrik motoru ve jeneratörlerindeki ve yine bunların sürücülerinde ya da sürülen ekipmanlarındaki mevcut ve gelişmekte olan arızaları,
VW2W100 KABLOSUZ SİSTEM ALICI / VERİCİ KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU GENEL AÇIKLAMA Finder kablosuz ürünler; kablolamanın mümkün olmadığı, yüksek mimari hassasiyetin önemli olduğu özel alanlar için uygundur.
Smile HERŞEY KONTROL ALTINDA Hepsi bir arada ısıtma kontrolörü Hepsi bir arada ısıtma kontrolörü Smile kontrolörler, güneş enerjisi, Özellikler katı yakıt, doğalgaz ve fuel-oil kazanları, n Birden fazla
ISITMA/SOĞUTMA OTOMASYON SİSTEMLERİ KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU MODEL NO.: TH2006 TH2006RF RV0356 DİKKAT : Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve daha sonra gerekli durumlarda kullanmak üzere muhafaza
Sürücü tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler *22161961_0515* Düzeltme MOVITRAC B Baskı 05/2015 22161961/TR SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler İçindekiler 1 Düzeltmeler...
.3 X X testregistrierung Genişletme modülleri TAM EASYLAB adaptör modülü EASYLAB'in 30 V şebekeye bağlantısı ve kesintisiz güç kaynağı için TCU3 Tipi EASYLAB kontrolörlerinin ve TAM Tipi adaptör modüllerinin
Sesli/Görsel Alarm Sensör ve izleme sistemleri ile birlikte kullanım için, birleşik sesli ve görsel alarm sinyalleme Ortamlar: Madencilik Tünel açma Makine izleme Özellikleri Tehlikeli alanlarda sensör
Elektronik Kurtarma Sistemleri KULLANIM KILAVUZU V - 2.0 SKY ELEVATOR KATA GETİRME SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU VE ÖZELLİKLERİ BU BELGE KULLANICILAR İÇİN KILAVUZ OLMASI AMACIYLA HAZIRLANMIŞTIR SKY ELEVATOR
Ecras Elektronik Multimetre Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Kolay panel montajı sistem bağlantısı Anlık Her fazda VL-N ve ortalama değerleri. Her fazda
UltraView IP XP3 Gündüz/Gece Sabit Kamera Hızlı Başlangıç Kılavuzu P/N 1070300-TR REV B ISS 17NOV10 Telif Hakkı 2010 UTC Fire & Security. Tüm hakları saklıdır. Ticari markalar ve patentler UltraView adı
KONTROL INVIKTA PAKET İÇERİĞİ A) "Kontrol Invikta" ph ve REDOKS ölçüm & kontrol cihazı B) Emiş Hortumu (2 m) PVC Kristal 4x6 C) Basma Hortumu (3 m) Polietilen D) Bağlantı vidası ( =6 mm) E) Emiş filtresi
AŞIRI GERİLİM KORUMA ÜRÜLERİ (SPD) PARAFUDR Aşırı Gerilim Koruma Ürünleri Tip 1+2 (Sınıf I+II, T1+T2, B+C) Tip 2 (Sınıf II, T2, C) E 61643-11 ye göre test edilmiştir Maksimum sürekli çalışma gerilimi U
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE, 11-4 kw D-Çerçeve VLT HVAC Sürücü FC 1 Güvenlik Güvenlik Güvenlik UYARI YÜKSEK VOLTAJ! Frekans dönüştürücüler, AC şebeke giriş gücüne bağlandıklarında yüksek voltaj içerirler.
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE, 9 kw 315 kw D-çerçeve VLT AutomationDrive FC 3 Güvenlik Güvenlik Güvenlik UYARI YÜKSEK VOLTAJ! Frekans dönüştürücüler, AC şebeke giriş gücüne bağlandıklarında yüksek voltaj
Elektronik Kontrol Paneli L-ION-EF21 Mikrokontrolör esaslı dijital teknoloji Gelişmiş kullanıcı arabirimi 2x16 Dijital LCD gösterge Kullanışlı Türkçe menü yapısı Parametre ayarları ile çok çeşitli sistemlere
BENNĐNG TÜRKÇE ÜRÜN KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU IT 120 (TESĐSAT TOPRAKLAMA MULTĐMETRE) Emniyet ve Kullanım Uyarıları 1. Emniyet ve Kullanım uyarı 1.1 Dikkat - Bu belge kullanıcı el kitabının yerine geçmez.
ARAYÜZÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ MODBUS DÖNÜŞTÜRÜCÜ UTY-VMGX PARÇA NO. 9708438030 Modbus, Schneider Electric SA şirketinin tescilli ticari markasıdır. LONWORKS Echelon Corporation şirketinin Amerika Birleşik
www.reinhausen.com Uzaktan konum göstergesi (analog) Direnç kontağı sırası aracılığıyla sinyal için Kullanma Kılavuzu 2220061/01 BİLGİ! Bu belgenin redaksiyonu bittikten sonra üründe değişiklikler olmuş
Blue Eye VGA Su Bloğu GH-WPBV1 Rev. 1001 060428 İçindekiler Türkçe Dikkat...3 Ürün Görünüşünün Gösterimi...4 Ürün Teknik Özellikleri...4 Özelliklerin Özeti...4 Bileşen Listesi...5 I. Donanım Kurulumu...5
HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. Dokunmatik
ENC50-8 MAGNET- KONTROL SİSTEMİ TEKNİK PLAN ENC serisi magnet kontrol sistemleri yoğun proseslerde elektromagnetleri çalıştırmak için geliştirilmiştir. Ana kontrol/güç devrelerinde kontaktör kullanılmayan
içindekiler içindekiler 1 Bu İşletim Yönergeleri nasıl okunmalı? 3 Onaylar 4 Semboller 4 Kısaltmalar 5 2 Güvenlik Yönergeleri ve Genel Uyarı 7 Yüksek Voltaj 7 FC 300 Güvenli Durdurması 9 IT Şebekesi 13
Panorama Yumuşak yolvericiler Tüm seri Neden yumuşak yolverici? Mekanik ve elektriksel problemler için ideal çözüm Endüstride fan, kırıcı, pompa, konveyör, mikser gibi bir çok uygulamanın kalbi olan AC
Reaktif Güç Yönetim Çözümleri Tasarrufun Elektrik Yönü Temel Özellikler Kontrolörlerinin basit bir şekilde tanımlanması Güç faktör kontrolörleri reaktif gücü azaltarak güç dağıtım sistemlerinin maksimum
1 TEKNİK ÖZELLİKLER Giriş besleme voltajı Maks. güç harcaması Besleme koruması Motor gerilimi Motor çıkış akımı Motor kontrol şekli Motor koruması Encoder tipi Encoder çözünürlüğü Encoder voltajı Kumanda
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE VLT Refrigeration Drive FC 103 1.1-90 kw www.danfoss.com/drives içindekiler içindekiler 1 Giriş 3 1.1 Kılavuzun Amacı 3 1.2 Ek Kaynaklar 3 1.3 Belge ve Yazılım Sürümü 3 1.4
Hibrid araçlar ve hibrid sistemler hakkında genel bilgiler Hibrid araçlar ve hibrid sistemler hakkında genel bilgiler Scania'nın hibrid araçları içten yanmalı motor ve elektrikli motordan oluşan paralel
Oksijen sensörünün değiştirilmesi Giriş Oksijen sensörünün her iki senede bir ya da gerekirse daha kısa aralıklarla değiştirilmesi gerekir. Genel onarım talimatları Ventilatöre bakım yaparken, ventilatör
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Hızlı Kılavuz VLT Micro Drive 1 Hızlı Kılavuz 1 1 1.1 Güvenlik 1.1.1 Uyarılar UYARI YÜKSEK VOLTAJ! Frekans dönüştürücüler, AC şebeke giriş gücüne bağlandıklarında yüksek voltaj
Gürültü kaynakları ve alıcılar Gürültüleri önleme Sensörler / Aktuatorler Alıcı ve Göndericiler ESD (elektro statik deşarj) Frekans konverterleri Veri aktarım ve iletim aygıtları Kontrol kabin tasarımı
FRENIC Multi (E1S) ile Asansör Uygulamaları için Hızlı Devreye Alma Kılavuzu Tarih _ Versiyon 10/05/06_1d İçindekiler Giriş... 3 Bölüm 1 Enerji Terminalleri... 4 Kontrol Terminalleri... 5 Bağlantı Örneği...
Hisense Inverter Ticari Seri Kaset ve Kanallı Tip Split Klima Arıza Kodları 1. Dış Ünite Hata Kodu Dış Ünite veya iç ünite durduğunda, kompressör durur. Dış ünite ekranında aşağıdaki kodu belirir. Hata
H-SVC10 Reaktif Enerji Regülasyonlu Endüktif yük sürücü. Bu kitapçık 1 Adet H-SVC10 Cihazı kullanımı ve montajıyla ilgili son kullanıcıya yönelik bilgiler içerir.!!! DİKKAT!!! Bu kılavuzu okumadan kurulum
Dell XC720xd Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E14S Series Resmi Tip: E14S001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT: NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanızı sağlayan önemli bilgileri anlatır.
DIGITRACE RAYSTAT-ECo-10 Ortam algılama Enerji tasarrufu sağlayan donma önleme kontrol birimi Genel Kullanım alanı Normal alan, dış mekan Ortam çalışma sıcaklığı aralığı -20 C ila +40 C Besleme voltajı
EM 111 geliştirme modülü Typ E20/F20/Jxx TR Montaj ve kullanım için el kitabı 1. Simgelerin açıklaması 2. İçindekiler Açıklamalar 1. Simgelerin açıklaması.........2 2. İçindekiler..................2 3.
ISITMA/SOĞUTMA OTOMASYON SİSTEMLERİ KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU MODEL NO.: TH1149 TH1149SA TH1149SB TH1149RF TH1149MSA TH1149MSB DİKKAT : Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve daha sonra gerekli
FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik
PHONIC iamp SERİSİ Profesyonel Dijital Amplifikatör iamp1620 I iamp3020 IAMP iamp1620 I iamp3020 Profesyonel Dijital Amplifikatör KULLANIM KILAVUZU ÖNCE GÜVENLİK! DİKKAT YANGIN veya ELEKTRİK ŞOKUNA NEDEN
DENEY 3 HAVALI KONUM KONTROL SİSTEMİ DENEY FÖYÜ 1. Deneyin Amacı Bu deneyde, bir fiziksel sistem verildiğinde, bu sistemi kontrol etmek için temelde hangi adımların izlenmesi gerektiğinin kavranması amaçlanmaktadır.
içindekiler içindekiler 1 Giriş 3 Telif Hakkı, Yükümlülük Sınırlaması ve Revizyon Hakları 3 2 Güvenlik 9 Yüksek Voltaj Uyarısı 9 Onarım İşine Başlamadan Önce 10 Özel Koşullar 11 İstenmeyen başlatmayı engelleyin
Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis Emniyetli Ayırma Uygulamalar Baskı 06/007 68785 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler Önemli uyarılar...
ELEKTRİKLİ KOMPRESÖR KILAVUZU Desteklenen Cihazlar: EWXH-036-8 Bölüm 1 Giriş 1.1 Genel Bakış Kılavuz ELEKTRİKLİ KOMPRESÖRÜ tanıtır. Kompresörü kullanmadan once kılavuzu dikkatlice okuyunuz. Eğer sorunuz
BİLEŞENLER Güç kontaktörü Tip 09.08 / 18.08 Genel bilgi Dünyanın dört bir yanında yüz binleri aşan sayıda kullanılan kontaktör, güçlü performansı ve son derece yüksek güvenilirlik seviyesi ile otomobil
Ek kılavuz Aşırı gerilim güvenlik modülü B81-35 Document ID: 50708 İçindekiler İçindekiler 1 Kendi emniyetiniz için 1.1 Amaca uygun kullanım... 3 1.2 Genel güvenlik uyarıları... 3 1.3 Ex alanlar için güvenlik
Tek faz AC motor sürücüleri VE1 serisi Tek Faz VE1 Serisi 0.2...2.2kW Hız ayar tuşları Motor çalıştırma ve durdurma tuşları Gösterge LED leri RUN: Motoru çalıştırma FWD: İleri çalıştırma REV: Ters çalıştırma
VLB3 SERİSİ AC MOTOR SÜRÜCÜLERİ VLB3 SERİSİ AC MOTOR SÜRÜCÜLERİ TRİFAZE 0,4 İLE 30KW ARASI KOMPAKT, ÇOK YÖNLÜ YÜKSEK PERFORMANS Otomatik araç yıkama makineleri UYGULAMA ALANLARI Paketleme Otomatik ve yarı