Endüstriyel kazanların çoğu sürekli gözetimsiz çalıştırılmaktadır. Düşük su seviyesi ve yüksek su seviyesi alarmları zorunludur ve kazanı kapatmak için düşük su alarmı gerekir.
Düşük seviyeye, besleme pompası arızası, besi suyu tankında bir besleme suyu kıtlığı, besleme suyu hattının bir vana vasıtası ile yanlışlıkla izolasyonu ve seviye kontrol sisteminin arızası neden olabilir.
Düşük su seviyesi önlenmezse ne olur?
Bir kazandaki düşük su seviyesinin etkisi, ısıtılmış tüplerin veya borularının açığa çıkabilmesi ve artık kazan suyu tarafından soğutulmamasıdır. Metal sıcaklığı hızlı bir şekilde artar ve mukavemeti düşer ve çoğunlukla çökme meydana gelir.
Kazan işletimini kapsayan kural ve düzenlemeler ülkeden ülkeye değişebilir. Ayrıca müşteri isteklerine ve kazan üreticisine de bağlı olabilir.
Vira Seviye Alarm probları 3 farklı şekilde kullanılır. İki elektrot yüksek alarmı, iki elektrot düşük alarmı veya bunlardan biri yüksek, diğeri düşük alarmdır.
Not: Prob iletkenlik prensibi üzerinde çalışır ve sadece sinyal verir. Aşağıdaki özellikleri elde etmek için gerekli kontrolör bağlantıları yapılmalıdır.
İki Elektrot Düşük Alarmı (Yaygın Kullanım)
Yüksek Su Alarmı (Nadir Kullanım)
Çok yüksek bir su seviyesinden kaynaklanan riskler çok hafif olmamasına rağmen, çoğu işletmede genellikle göz ardı edilir.
Kazan tamburundaki yüksek su seviyesi, koç darbesine, ıslak ve kirli buhara ve yüksek işletme maliyetlerle kötü çalışmaya neden olabilir.
Koç Darbesi, ıslak ve kirli buhar ve kötü çalışma sonucunda yüksek su seviyesi düşük üretim oranlarına, düşük buhar kalitesine ve artan bakım maliyetine neden olabilir.
Görülebileceği gibi, genellikle göz ardı edilmesine rağmen, aşırı yüksek su seviyesindeki tehlikeler göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir ve düşük su seviyesi koşullarına verilenlere eşit derecede önem verilmesini hak eder.
Elektrotlardan sinyal alarak Vira Seviye Alarm probunda, kazan dairesinde alarm almak yeterlidir ve gerekli bağlantılar yapılarak besleme pompası, brülör veya besleme suyu valfı kapatılabilir. Temel olarak, herhangi bir dokunuş olmadan gerekli işlemi yapmanıza yardımcı olur.
Seviye Kontrolörü SK 1200, Seviye Duyargası SD 1200 ile birlikte iletkenlik prensibine göre çalışarak, iletken sıvılarda seviye alarm sinyali verir. Kontrolör ve duyarga su, kondens, kazan suyu gibi tüm farklı özelliklerdeki sıvılarda kullanım için uygundur. Seviye Alarm Sistemi, iletkenlik değeri 1 μS/cm'in (25 °C de) üstünde olan sularda kullanılabilir.
Seviye Kontrolörü SK 1200, farklı iletkenlik değerlerinde ve yüksek buhar çekişli kazanlar ile tanklarda olabilecek dalgalanmalara cevap verecek seviye hassasiyeti ve kontrolörden ayarlanabilien filtreye sahiptir.
Her bir duyarga çubuğunun bir fonksiyonu bulunmaktadır. Devreye alma sırasında istenilen seviyede kesilerek kullanılabilir. Seviye Duyargası SD 1200 ile 2 farklı fonksiyon sağlanabilir:
• 1. Alarm (Düşük veya Yüksek)
• 2. Alarm (Düşük veya Yüksek)
Alarm çıkışları aynı zamanda brulöre bağlanarak, düşük seviye durumunda kazanın durdurulması da sağlanabilir.