-
formlama ya da diğer adıyla bölümlendirme, panonun koruma ve bölümlendirme parçalarının montajının yapılmasıdır. formalama ile; kritik parçaların birbirleriyle teması önlenir, kısa devre akımlarının neden olduğu hasarlar kısıtlı alanda tutulmaya çalışılır.
iec 61439-2’de dört ana formlama kategorisi tanımlanmaktadır;
form 1: şalt cihazları ve baralar koruyucu panonun içine yerleştirilir. ön kapının açılması durumunda tüm cihazlara müdahele edilebilir. pano içerisinde çalışma yapılırken mutlaka enerji kesilir.
form 2: pano içerisinde bulunan bara ve şalt cihazları birbirlerinden ayırılır. form 2 bara ünitesi ve kontrol ünitesi olarak ikiye ayrılır. form 2a'da baraların görev birimlerinden ayrılması, klemenslerin baralardan ayrılmamışlardır. form 2b'de baraların görev biriminden ayrılması,klemensler baralardan ayrılmıştır.
form 3: bara ünitesi ile birlikte kontrol ünitesi içerisinde yer alan tüm çıkıs birimleri birbirinden bağımsız olarak ayrılması işlemine form 3a denir. form 3b'de ise bağımsız çıkış ünitesi içerisinde yer alan tüm çıkış birimlerinin bağlantı noktalarının kablo holü ile ayrılmaktadır.
form 4: her çıkış birimi birbirinden bağımsız olup, çıkış birimlerinin bağlantı noktası aynı hücre içerisinde yapılması işlemi form 4a olarak adlandırılır. en kapsamlısı ise form 4b'dir. form 4b; baraların fonksiyonel üniteden ve tüm fonksiyonel ünitelerin çıkış iletkenlerinin klemensleri dahil birbirinde ayrılması işlemidir.