ahşap pelet ile Isıtma: Soru ısıtma bu yöntemi seçmeden önce sormak için?
Odun ateşlemeli bir kütük veya pelet kazanının aşırı boyutlandırılması sorunu
Ortak bir hata çok yaygın ve kazan boyutlandırma üzerindedir.
Bir yağ veya gaz kazanında, tüketim artarken tüketim çok artar, ancak odun pelet kazanında daha can sıkıcıdır ve odun kütük kazanında bir felakettir.
Üstelik bu aşırı tüketim genellikle bu sistemlerin bir posteriori ve kötü tanıtımının hoşnutsuzluğunun nedenidir, oysa iyi boyutlandırılmış bir kazan odun gerçekten etkili ve ekonomik ve ekolojiktir!
Bir kazanın ısıl ihtiyaçlarını ve düzenlemesini anlamak
Boyutlandırma problemini anlamak için, odun ve fosil teknolojilerinin ısıtma tekniklerini ve ısıl denge problemini anlamalıyız.
Bir evin ısıtılması, evden kaçan bir ısı akışı (bunlar ısı kayıplarıdır) ile gelen ısı akışı (açıkça ısınma ama aynı zamanda güneş, bina sakinleri) arasında sürekli dengede olan bir sistemdir. Morfolojisine bağlı olarak 80 ve 120W).
Yıl boyunca, bir evi ısıtmak için ihtiyaç değişkendir, ancak daha büyük ölçekte azaltma süresi (birkaç saat), pratik olarak sabit olarak tanımlanabilen bir ısıtma talebi vardır. Bu gerekli ısıtma değeri her zaman kazanın azami gücünden daha düşüktür.
Kazan gerçekte ihtiyaç duyulan güce nasıl adapte olur? Düzenleme sistemi ile ama özellikle zaman zaman çalışarak.
30kW yağ kazanınızın brülörü çalışırken, 30kW! Evdeki ihtiyaç sadece 10kW ise, brülör 2 kW = 3 / 10 * 1 kW olan ortalama sürenin 3 / 30 değerini durdurur.
Bir yağ veya gaz brülörü saniyeler içinde başlar ve anında durur, bunun için tasarlanmıştır ve bu fosil yakıtların avantajlarından biridir.
Ancak odun ateşinde durum böyle değildir. İşte odun ateşlemeli bir kazanın doğru boyutlandırılmasıyla bağlantılı tüm problem.
Bir günlük kazan ile çok az düzenleme
"Kıyma" (açma / kapama döngüleri) yoluyla güç regülasyonu, közlerin her durakta söndürülmesi gerekeceğinden, imkansız olmasa da, odun yanmasına çok az uygundur.
Dolayısıyla, odun ateşlemeli bir kazanda, gücü "düzenlemenin" tek yolu hava akımı üzerinde oynamaktır (yangını az çok etkili bir şekilde boğarak).
Bu çözelti verimlilik bakımından oldukça sınırlıdır ve bu nedenle, ısıyı kalıcı olarak boşaltmak gerektiğinden ahşap ısı tamponu bu nedenle tüm kütük kazan montajında neredeyse her zaman gereklidir! İşte ilk yaklaşımda bir yöntem termal tamponun hesaplanması ve işte sunum Isıl tamponlu odun kazan montajımız.
Pelet kazanında sınırlı düzenleme
Pelet durumunda düzenleme durumu farklıdır (daha az kötüdür) ancak şu ana kadar çözülmemiştir.
Bu nedenle, pelet kazan imalatçıları, kazanların gücünü daha çok veya daha az verimli çeşitli cihazlarla modüle etmenin yollarını aramış ve bulmuştur. Bu cihazları burada detaylandırmayacağız, ancak bu sistemler esasen 2 faktörü değiştiriyor: yakıt beslemesi (günlüklerle mümkün değil) ve hava beslemesi (günlüklerde olduğu gibi).
Modülasyonun her zaman bir minimum eşiği vardır ve bu minimum eşikteki verimlilik çok iyi değildir. Diğer bir deyişle, bu neredeyse tüm yanma sistemleri için geçerlidir - motorlar dahil - verimlilik, operasyon cihazın tam gücüne yakın olduğunda en iyisidir. Daha az tüketmek için, bu nedenle odun ateşlemeli kazanınızı, çoğunlukla maksimum gücüne yakın, başka bir deyişle: bu minimum eşikte daha az sıklıkta çalıştırmalısınız.
Ek olarak, peletlerin otomatik olarak yeniden ateşlenmesini teknolojik olarak gerçekleştirmek de oldukça zordur. Aslında; Bir yakıtı katı haldeyken ve tabii ki gaz halindeyken ateşlemek çok daha zordur.
Pratik bir durum
Bu nedenle, eğer pelet kazanınız eski yağ kazanınız gibi maksimum 30kW gücüne sahipse, belki 8 veya 9kW modülasyonunun azaltılmasıyla minimum bir güce sahip olduğundan ısıtma ihtiyacı 4 veya 5 kW olduğunda 50 zamanın% 'sini durdurur.
Her başlatma aşamasında, daha fazla elektrik tüketecek (peletleri yakmak için) ve yanlış giden veya yanmayan topakları boşa harcayacak ve konuşlandırılabilir bir performansa sahip olacaktır.
Kapatma sırasında, şömineyi bir taslak ile süpürerek de (güvenlik nedeniyle) kalorileri şömineye göndererek enerji harcar.
İyi düzenlenmiş bir yönetmeliğe sahip iyi boyutta bir pelet kazanı, etkili olması için uzun süre çalışmalıdır. Büyüklük sırasını vermek gerekirse, 30 veya 40 dakikadan daha düşük çalışma sürelerinin uygun olmadığını söyleyebilirim (bir yakıt kazanı bazen 5mn çalıştırırken). Ek olarak, kapatma süresi kısa olmalıdır, çünkü bu durumda yeniden başlatma daha iyidir (köz varlığı). 40mn çalıştıran ve 10mn'i tersten durduran pelet kazanı daha iyidir.
Güç seçimi üzerine sonuç
a) Mesleğe baskı yapmaktan ve özellikle birkaç kişiye danışmaktan çekinmeyin. kurulumunuzu boyutlandırmaktan kesinlikle kaçının, çok soğuk havalarda ek ısıtmaya başvurmak anlamına gelse bile. Örneğin: 2 kazan modeli arasındaki fiyat farkı ile tamamen ödenecek bir pelet sobası.
b) Hassas bir termal denge kurulumunuzun yanlış boyutlandırılması durumunda, birkaç aylık kullanımda kendini amorti edecektir. Daha önce düşünün çünkü çok geç oldu!
Devamını oku: pelet kazanını ölçmek
Önceki makale: Peletler için mali yardım ve vergi kredisi?