Makale, yerden ısıtma sisteminin su soğutmalı bir soğutucuyla nasıl monte edileceğine ve profesyonel uzmanlardan pratik tavsiyelerin nasıl yapılacağına dair adım adım talimatlar verecektir. Sistemin doğru şekilde kurulmasının önemli nüanslarına odaklanacağız.
Kendi elleriyle su ısıtmalı zemin nasıl yapılır
Çalışmaya başlamadan önce, ısıtma sisteminin hesaplanması, boruların uzunluk ve çapını, kontrol ve izleme elemanlarını ve stop vanalarının bir listesini belirlemek gerekir. Ayrıca çeşitli olası yalıtım ve su yalıtımı tiplerinden birini seçmelisiniz. Malzeme seçimi ve yerden ısıtma sisteminin teknik göstergelerinin hesaplanması sırasında, zeminin malzemesi dikkate alınır.
Yerden ısıtma için bağlantı şeması
Polistiren veya polistiren köpükten yapılan ısı yalıtımı kalınlığı yaklaşık 100 mm'dir, sıcak bölgeler veya ikinci katlar için bu parametre% 30-50 oranında azaltılabilir.
Sıcak su tabanlar için izolasyon
Birinci katta beton zeminlerin üzerine sıcak bir zemin döşemeyi düşünün, su yalıtımı için 30–40 µm kalınlığında ucuz polietilen film, yarı kuru betonun üst şapı ve son kat döşeme seramik karo kullanıyoruz. Sistem için plastik borular alırız, metal örgü üst kravatın mukavemetini arttırmak ve boruları sabitlemek için kullanılır.
Döşemenin altındaki zemini döşemek
Su ısıtmalı zeminler - şeması
Ana dikkat, düzensizliklere ödenmelidir. Genleşmiş polistirenin iyi bir fiziksel güç göstergeleri olmasına rağmen, belirli yerlerde uzun süreli yükler deformasyonuna neden olur. Buna göre, boru sistemi deforme olur, üst kuplör “sarkar”, ek ve gereksiz kırılma kuvvetleri ortaya çıkar. En rahatsız edici durumlarda, bu fenomen kritik değerlere ulaşabilir ve bitiş zeminini olumsuz yönde etkileyebilir. Sonuç olarak, zor onarımlar yapmanız gerekecek.
Tesviye beton zemin
Temel hazırlanırken dikkat etmeniz gereken başka bir nüans var. Bu, damper bandının duvara sabitleneceği yeri ifade eder. Bantın bağlantısında gereksiz hava "ceplerinin" ortaya çıkmasını önlemek için duvar düzleştirilmelidir. Bir mala kullanabilirsiniz, ancak yeterli bir inşaat deneyimine sahipseniz, o zaman bir mala ile iyi bir performans sergileyeceksiniz, çok daha hızlı çıkacaktır.
Duvarların Hizalanması - fotoğraf
Ucuz polietilen film kullanmanızı tavsiye ederiz, malzeme işlerini mükemmel bir şekilde yerine getirir, gerekirse gerilir ve bu da kırılma riskini en aza indirir.
Zemin su yalıtım filmi
Zemin için güçlendirilmiş su yalıtım filmi
Daha önce de belirttiğimiz gibi, yalıtımın kalınlığı zemine ve iklimlendirme bölgesine bağlıdır. Eğer 5 cm'den daha kalın bir ısı yalıtım tabakası yapmanız gerekiyorsa, bir kalın levha satın almamanızı öneririz, ancak iki ince olanı.
Ekstrüde polistiren köpük tabaklar
Kalın levhalar duvar yalıtımı için kullanılabilir, böyle bir konumda bükme yükleri hiçbir şekilde etki etmez. Fizik yasaları, iki ince tabakanın çatlamadan önce bir kalınlıktan daha büyük bir bükülme payına sahip olduğunu söylemektedir. Bu, toplam kalınlığın her iki durumda da aynı olduğu anlamına gelir. Bu özellikler, hava koşullarının, bazın hazırlanmasındaki olası kusurları telafi etmesine izin verecektir. İzolasyon, eklemlerin üst üste geleceği şekilde yerleştirilmelidir.
Plakalar doğru şekilde kesilememiş ve eklemlerde fark edilir boşluklar ortaya çıkmışsa, bunlar montaj köpüğü ile kapatılmalıdır. Birçok inşaatçı, damper bandını doğrudan çimento şapının altındaki yalıtımın üzerine sabitlemeyi tavsiye eder, bu seçenek olma hakkı vardır. Bu çözümü memnuniyetle karşılamıyoruz, sonuçta hava koşullarından önce onu tamir etmek çok daha verimli ve güvenilir, köpük kullanmadan odanın etrafındaki boşlukları mükemmel bir şekilde kapatmaya yardımcı olacak.
Zemin ısınması, döşeme plakaları
Ekstrüde polistiren köpük döşenmesi
Pratik öneriler. Köpüğün tamamen kuruyana kadar beklemesi ve fazlalığı düzeltmek gerekli değildir. İlk ısı yalıtım malzemesi sırası doldurulduktan hemen sonra, ikincisini üzerine koyun. Taze köpük, tüm köpük malzemeler için mükemmel bir tutkaldır, iki yalıtım katını güvenilir bir şekilde birleştirir, böylece alt katın mukavemetini arttırır.
Plakaları iki kat halinde döşeme
5 mm'lik kareler şeklinde bir işarete sahip olanı yakalayın, sistemin boru hatlarının döşenmesi sürecini doğru bir şekilde kontrol etmeye yardımcı olacaktır. “Danışmanlar” ın çoğu, bu filmin eklemlerde ve çevre boyunca vista bantla hava geçirmeyecek şekilde nasıl yapıştırılacağını anlatır, bunun sonucunda ne kadar büyük ısı tasarrufu olur. Bütün bunlar doğru değildir, bu şekilde buharı ve su yalıtımını mühürlemek gerekir, film ısıyı korumaz. Yalıtım levhalarını düzgün bir şekilde yerleştirdiyseniz, filmi boyutlandırmak için zaman kaybetmeye gerek yoktur. Kiralanan tugaylar böyle bir işletmede sadece bir nedenden dolayı faaliyet gösteriyor: bunlar çok hafif işlerdir ve müşteri uygulama için iyi para ödeyecektir. Dikişleri, yalnızca beton taban üzerinde plastik film koruması yoksa yapıştırın.
Genişletilmiş polistiren film ve takviye ağının üstünde
Her ne kadar, bir termik zemine sahip kazaların uygulanması gibi, bu durumlarda herhangi bir hidrolik korumanın sıfır etkisi vardır. Su bir sızıntı yuvası bulana kadar seviyesini artıracaktır. Ve mutlaka onu bulacak, emin ol. Mükemmel çok katmanlı su yalıtımı yaptıysanız ve herhangi bir şekilde aşağı gitmiyorsa, en üstte görünecektir. Hangi farkın onarılması gerekiyor - alt katın tavanı veya üst katın zemini? Sızıntı ne kadar erken tespit edilirse, tüm yapılara daha az hasar verilir. Su, duvarları uzun bir süre suya batırırsa, o zaman, vb. Üzerinde bir mantar görünecektir. Isıtılmış bir zemini su ısıtıcısına monte ederken, sistemin yapışkanlığına dikkat edilmelidir ve yapıştırıcıların yapıştırıcı bantla yapıştırılmamasına dikkat edilmelidir.
Termogram, yerden ısıtma sisteminde bir sızıntı olduğunu ortaya çıkardı.
Döşemeden önce çeşitli şema çeşitlerini çizmeniz önemle tavsiye edilir. Bu çok az zaman alır ve can sıkıcı hatalardan kaçınır. Ayrıca, şemaların hazırlanması sırasında, uzunlukları ve geometrilerini göz önünde bulundurarak devrelerin en uygun konumlarını seçmek mümkündür.
Yerden ısıtma için borular
Pratik öneriler. Mobilya montaj yerlerinin altına boru döşememeye yönelik doğru tavsiyeler vardır, aşırı ısınır ve çekiciliğini hızla kaybeder. Çok düşünceli davranmanızı tavsiye ederiz. Bu yerlerde mobilyaların her zaman ayakta kalacağını, yeniden düzenlemeyi veya binaların yeniden geliştirilmesini istemediğinizi kim garanti edebilir?
Her devrenin uzunluğu su pompasının gücünü hesaba katmalı, veriler kullanım kılavuzunda belirtilmiştir, kurulumdan önce dikkatlice okuyun.
Isıtılmış alana bağlı olarak pompanın performansını belirleyen tablo
Aksi takdirde, odanın farklı alanlarındaki zemin sıcaklığının önemli ölçüde farklılık göstereceği durumlar olabilir ve oda ısıtması için konforlu değerler elde etmek zorlaşabilir.
Borular iki şekilde sabitlenebilir:
Boruları zımba ile sabitleme
Ankraj braketi (yerden ısıtma için klips)
Isı yalıtımlı bir zemin işaretleme ile bez folgirovanny
Izgara ve bant için boru eki
Boru sabitleme süreci
Fotoğrafta borular plastik bağlarla bağlanır.
Çok önemli. Boru sistemini nasıl bağladığınıza bağlı olarak, ısıtma sisteminin güvenlik ve dayanıklılığına bağlıdır.
Zayıf alaşımlardan yapılmış düşük kaliteli rakorlar ve valfler asla satın almayın. Gerçek şu ki, zamanla, maddi yorgunluk fenomenlerinin etkisi altında çatlamışlardır. Kural olarak, somun ve bağlantı elemanlarının derzlerinde sızıntılar oluşur. Görsel olarak çatlak görünmüyor, kötü sıkılmış contanın sebebi gibi görünüyor. Somunu sıkma girişimleri her zaman hüzünlü bir şekilde sona erer - birliğin yivli kısmı kopar ve somunda kalır. Oradan kaldırmak çok zor, çoğu kez bir çifti değiştirmeniz gerekir. Armatürlerin üretimi için ideal malzeme paslanmaz çeliktir ve bronz da uygundur. Diğer tüm renkli alaşımlar satın alınmamalıdır. Bağlantı elemanlarına kaydetmeye gerek yok, ısıtma sistemindeki önemleri fazla tahmin etmek zordur.
Bağlantı parçaları nasıl seçilir
Başka bir nüans. Derzleri kapatmak için sadece lastik conta kullanın, paronit kullanmamalısınız, sıkıca sıkılmalıdır, tüm bağlantı parçaları bu tür çalışmalara dayanmayacaktır. Ve son. Çiftler halinde çalışan elemanlar aynı metalden olmalıdır. Termal genleşmelerdeki farklılıktan dolayı kritik gerilmelerin ortaya çıkmasını önlemek için bu gereklidir.
Pres bağlantı parçaları ile boru ek parçaları
Sıkma pres parçaları ile metal-plastik boruların bağlantı sırası
Kontrolsüz bir bitiş çizgisi yapmak kesinlikle yasaktır, her zaman hatırlanmalıdır. Sistem nasıl kontrol edilir?
Darbe harika ise, o zaman "kulak tarafından" bulabilirsiniz, küçükse, sabunlu su kullanmak zorunda kalacaksınız. Bu şekilde, gaz borularının sızıntısı tespit edilir.
Su izolasyonlu bir katın basınç testi
Profesyonellerin tavsiyesi "kuru" bina teknolojilerini kullanmaktır.
Nemli şap ve yerden ısıtma
Islak beton sızabilir, uzun süre soğur ve ağırdır. Bir ısıtma sistemi için üç faktörün de olumsuz sonuçları olabilir.
Yarı kuru bir karışımdan bir kuplör yapmak daha iyidir. Üretimi için, kum ve çimento (bir ila üç) normal oranlar alınır ve iyice karıştırılır. Bu elle veya beton mikser kullanılarak yapılabilir. Ancak su dikkatlice ve küçük porsiyonlarda eklenmelidir. Çözümün hazırlığı basitçe kontrol edilir: bir yumrukta sıkın. Karışım bir arada tutulursa ve aynı zamanda su parmaklardan dışarı çıkmazsa - her şey yolundaysa, onunla çalışabilirsiniz. Dahası, iyi bilinen tüm algoritmalar - işaretçilerin kurulumu ve kuplörle çalışma.
Yarı kuru zemin şap karışımının hazırlanması
Su temin sisteminin konturu boyunca bir kuplör ile çalışma sırasında birkaç nüans vardır.
Fiberglas ile yarı kuru şap. Şekillendirme süreci
Kuru şaplar, ağır doğal taştan yapılmış olanlar da dahil olmak üzere her türlü son kat döşeme için yeterli mukavemete sahiptir. Ek olarak, bu yöntem yapı malzemelerinin tüketimini önemli ölçüde azaltmayı ve iş süresini azaltmayı mümkün kılar. 12 saat sonra zemin ile daha fazla çalışmaya başlamak mümkündür. Islak beton için, zaman en az iki katına çıkar.
Yarı kuru zemin şapı hazır
Pratik öneriler. Sıcaklık sensörü boruların dönüşleri arasında ortada bulunur. Gerekirse değiştirebilmek için sensörü oluklu bir boruya takın. Borunun bir ucunu karıştırın.
Bu inşaat işi tamamlandı, regülasyon ve kontrol ısıtma sistemini bağlayabilirsiniz.
Nikolai Strelkovsky Baş Editörü
Yayınevi 10.07.2016
Bu yazıyı beğendiniz mi?
Kaybetmek için kaydet!
Sıcak su zemini, özellikle sıcak su kazanı tesis edilmesine gerek duyulmadan, rahat ve elverişlidir. Radyatör ısıtmalı evlerde, ısıtmalı zeminleri ısıtma sistemine bağlayabilirsiniz - bu, hiçbir ekstra ücret ödemeden su ısıtmalı zemin yapmanıza olanak tanır.
Proje yürütme
Bir ısıtma sistemi ile güçlendirilmiş sıcak zeminleri gerçekleştirmek için, bir dizi şart aranır. Isıtma sistemi sirkülasyon pompasıyla donatılmalıdır. Onun yokluğunda, para harcamak ve bir pompayı kurmak, zemin konturunun sürekli bir eğimi olan bir yer çekimi sistemi yapmaktan daha kolaydır. Sistem hem tek boru hem de iki borulu olabilir. Tek borulu sistemle, yerden ısıtma borusu sirkülasyon pompasından sonra bağlanır ve dönüş borusu pompadan önce bağlanır.
Ayrıca kontürlerin uzunluğunu hesaplamak gereklidir. İki borulu bir sistem için, tek borulu sistem için en fazla 50 metre, en fazla 30 metre olmalıdır. Odanın ısıtma devresi daha büyükse, farklı bölgelerde veya paralel olarak yerleştirilmiş çeşitli devrelere bölünmesi gerekir.
Isı kaybını önlemek ve döşeme plakalarını ısıtmamak için, ısıtma devresini kurmadan önce alt katın yüzeyini hazırlamak gerekir.
Zeminin hazırlanmasından sonra, iyi düşünülmüş bir şemaya göre metal plastik boruların su konturlarının döşenmesi gerekmektedir. Polietilen boruları da kullanabilirsiniz. Genellikle iki tür döşeme kullanılır: "yılan" ve "salyangoz". "Salyangoz" döşenmesi daha kârlıdır - kontur daha az açılıdır, daha soğuk dönüş kontur boruları sıcak hattın yanından geçer ve böylece "zebra" denilen kısımları - sıcak ve soğuk zeminden - kaçınır. Su kontur boruları genellikle 15 cm'lik aralıklarla döşenir, güney bölgeler için 30 cm'lik bir basamak kullanılabilir.Eğer herhangi bir alanda zemini daha sıcak hale getirmek gerekiyorsa, üzerine serme adımı arttırılabilir. Su devresi borularının çapı, ana boruların çapından daha küçük olarak seçilmiştir, aksi takdirde, bunlar içindeki basınç yetersiz olacaktır.
Odanın sıcak zemini, herhangi bir son katın döşenmesi için mükemmel bir temeldir: fayans, muşamba, laminat. Su devresine sahip sıcak zemin, bir dezavantaja sahiptir - yaklaşık 10 cm.lik bir yüksekliğe sahiptir.Yüksekliği, beton şaplı bir cihazla yerden ısıtmaya izin vermezse, modüler yapıları veya kızıl ötesi paspaslar kullanan elektrikli ısıtıcıları kullanarak sıcak su tabanlarını gerçekleştirebilirsiniz.
Isıtmalı zeminler her açıdan faydalıdır: Odalar için ilave ısıtma sağlar, konfor derecesini arttırırlar. Bazı özel konut sahiplerinin, ısıtma sistemini kendi başlarına kurmak için kolayca anlaşılabilir bir istekleri olması şaşırtıcı değildir.
Kendi elinizle su ısıtmalı bir zeminin yerleştirilmesi ve hangi becerilere sahip olmanız gerektiğini bildirmeniz için gerekli koşulları bulmaya çalışacağız.
Yerden ısıtmanın kurulumu için birkaç seçenek vardır. Bunlardan herhangi birinin çalışma prensibi basittir: ısıtma cihazları olarak işlev gören telleri, filmleri veya boruları bitiren son kat döşemesinin altında.
Hemen hemen tüm odalar, çoğunlukla özel evler - su için uygun film ve elektrik sistemleridir. Son formda yaşayalım.
Su sistemleri iki kategoriye ayrılabilir - beton ve ışık. Beton da "ıslak" olarak adlandırılır, bu yüzden çok katmanlı "kek" hazırlama aşamalarından biri de boru hattını bir çözelti ile doldurmaktır. 16-18 mm çapındaki boruların üstünde en az 3 cm beton olması gerekmektedir.
Hafif sistemler polistiren ve ahşaptır. İlk durumda, borular ahşap tahtaların yapımında ikinci sırada polistiren köpük (daha sonra çimento harcının dökülmesiyle) oluklarına monte edilir. Işık sistemleri, sırasıyla, daha küçük bir kalınlığa (18 mm) ve ağırlığa sahiptir. Kalın bir beton şapı yapmanın mümkün olmadığı yerlerde kurulabilirler.
Her tip borunun analizi, en iyi seçeneğin, PEX isimlendirmesi olan PERT markalama ve çapraz bağlı polietilen ile güçlendirilmiş polimerden yapılmış ürünler olduğunu göstermiştir. Ve zemin alanında ısıtma sistemleri döşenmesi konusunda, PEX hala daha iyidir, çünkü elastiktirler ve düşük sıcaklıklı devrelerde iyi çalışırlar.
Tipik boru boyutları: çap 16, 17 ve 20 mm, duvar kalınlığı - 2 mm. Yüksek kaliteyi tercih ediyorsanız, Uponor, Tece, Rehau, Valtec markasını öneriyoruz. Dikenli polietilen borular metal plastik veya polipropilen ürünlerle değiştirilebilir.
Doğal olarak ısıtma cihazları olan borulara ek olarak, soğutucuyu devreler üzerinden dağıtan bir kolektör-karıştırma ünitesi gerekli olacaktır. Ayrıca ek yararlı fonksiyonlara sahiptir: boruları havadan arındırır, su sıcaklığını düzenler, akışları kontrol eder. Kolektör ünitesinin tasarımı oldukça karmaşıktır ve aşağıdaki kısımlardan oluşur:
Isıtmalı zemin ortak bir yükselticiye bağlıysa, karıştırma ünitesi bir pompa, bir baypas ve bir termostatik vana ile donatılmalıdır. Bir tasarım seçmek için bir uzmana danışmanın daha iyi olabileceği pek çok olası cihaz vardır.
Kolektör düğümden uzanan tüm konturların aynı uzunlukta olması ve birbirine yakın konumlandırılması arzu edilir.
Cihazın ılık su tabanı "ıslak" tipinin aşamalarını düşünün - en popüler olarak kabul edilir. Anlar, sorular ve zorluklar, profesyonel inşaatçılar ile tartışmak daha iyidir. Isıtma cihazları ile çalışma becerisine sahip olan ve bina becerilerinin temellerini bilenlerin, bir su zemin sistemini bağımsız olarak tasarlamaları önerilir.
Merkezi ısıtmalı şehir dairelerinde ılık su zeminleri tasarlamanızı önermiyoruz. İlk olarak, böyle bir planın ekipmanının uzlaştırılması çok zordur (daha sıklıkla - yasama seviyesinde imkansızdır), ikinci olarak, komşuların bir kaza ve sel riski her zaman vardır.
Su yalıtım ilkesi ile ısı yalıtımlı zeminlerin cihazı bir dizi standart aşamaları içerir:
Isıtma sisteminin kurulumu için temel hazırlandıktan sonra, borular önceden seçilmiş bir şemaya göre döşenir ve yerleştirilen devreler toplayıcı düğüme bağlanır.
Projenin hazırlanması, inşaat malzemelerinin satın alınması veya boruların döşenmesi sırasında meydana gelen bazı hataların giderilmesine yardımcı olacaktır. Boruları yerleştirme sürecinde takip etmeniz gereken konturlu bir devreye ihtiyacınız olacaktır - onarım için ihtiyaç doğması halinde gelecekte faydalı olacaktır.
Geniş odalarda maksimum ısı transferini sağlamak için kombine devreler kullanılması önerilir. Örneğin, merkezde “salyangoz” ve kenarlarda “yılan” ı koyuyorum, böylece pencereleri olan duvarlarda daha yüksek bir ısınma meydana gelir.
Etkin bir şema oluşturmak için ipuçları:
Bir devre, alanı 40 m²'yi aşmayan bir oda için tasarlanır, devrenin bir tarafının maksimum uzunluğu 8 m'dir.
Devrenin uzunluğunu hesaplamak için standart formül: Aktif ısıtma alanı (m²), kurulum aşamasına (m) bölünür ve kolektöre olan mesafe ve bükülmelerin boyutu eklenir. Isıtılmış su tabanının doğru hesaplarını ve sorunsuz çalışmasını istiyorsanız, uzman mühendisler ile temasa geçin. Devrelerdeki sıcaklık kontrolü (ve + 55 ºº yi geçmemelidir) en iyi şekilde termostat kullanılarak yapılır.
Programa karar verdikten sonra gerekli malzemeleri almaya başlayabilirsiniz: montaj devreleri için borular ve parçalar, su yalıtımı, yalıtım, takviye örgü, harç hazırlama için kuru karışım, damper bandı.
Bir boru döşeme planı tasarlarken, aşağıdaki noktalar dikkate alınmalıdır:
Zemin düz bir beton levha ise, o zaman özel temel hazırlığı gerekli değildir. Bu durumda, "kek" kalınlığı en az 80 mm olacaktır. Yapılacak en zor şey, dikkatli bir şekilde tesviye ve maksimum yalıtım gerektiren zemine serilmesidir.
Yalıtımın kalınlığı bölgenin iklim koşullarına ve sistemin konumuna bağlıdır. Eğer ikinci katta veya bodrum katının üstünde ise, bir yalıtım tabakası en az 30 mm'ye kadar olabilir. Isı yalıtım korumasının ana işlevi, ısıyı yukarı doğru yönlendirerek ısı kaybını en aza indirmektir.
Bir taslak kravat her zaman ihtiyaç var mı? Eğer toprak, moloz ve kum katmanları oldukça sıkı bir şekilde bastırılırsa ve polistiren köpük bir ısıtıcı olarak kullanılırsa, bunun ihtiyacı ortadan kaldırılır.
Başka bir koruyucu eleman olarak su geçirmezliğe ihtiyaç vardır, ancak bu adımı atlar, çünkü bazı materyalleri kullanırken (örneğin, polistiren köpüğü), koruma etkisi zaten mevcuttur. Uzmanlar, çimento harçlarından yalıtımı korumak ve ısıtıldığında kondens oluşumunu önlemek için en az kalın bir film kullanılmasını önermektedir.
Su yalıtımı olarak, haddelenmiş bir polietilen veya çatı keçesinin yanı sıra ısıtma gerektiren kaynaklanabilir yalıtım kullanılır. Rulolar, 15-20 cm'lik bir örtüşme ile odanın tüm alanı üzerine serilen ve duvara sarılmış olan istenen uzunlukta parçalar halinde kesilir. Taban beton bir levha ise, birkaç kat halinde bir fırça ile uygulanan yeterli mastik - sıvı emdirme vardır.
Isınma, su yalıtımının tersine, zorunlu bir aşamadır, çünkü odadaki ısının korunmasını ve bina yapılarının veya evin altındaki toprağın ısıtılmasını sağlamaz. Çok sayıda geleneksel ısıtıcı var, ancak uygun özelliklere sahip modern odalarda yaşamak daha iyidir:
EPS mükemmel aşınma direncine, düşük ısı iletkenliğine, nem direncine sahiptir - yani, bir sıcak su tabanı döşemek için ideal olan bir dizi özelliktir.
Profil paspaslarının ayırt edici bir özelliği - düz bir şekilde döşenen borulara izin veren çıkıntılara sahip yüzey. Çıkıntılar arasındaki mesafe 5 cm'dir, 10, 15 veya 20 cm'lik bir kontur perdesi oluşturmak için uygundur. Küçük kalınlığından dolayı yüksek yoğunluklu PPP faydaları vardır, ancak çoğu için maliyet açısından çok ağırdır.
Yalıtım tabakasının kalınlığı, tabanın tipine bağlıdır:
Isı yalıtım levhaları veya tabana paspaslar için bağlantı elemanları olarak, bir ısıtıcı üzerindeki konturu sabitlemek için dübeller (şemsiyeler, diskler) kullanın - zıpkın braketi.
Isı yalıtımının kurulumu için prosedür:
İkinci tabakayı (gerektiğinde) monte ederken, levhalar, tuğla sırasına göre döşenmelidir, böylece alt sıranın derzleri, üst kısmın derzleri ve ek yerleri ile uyuşmaz.
Bazen yalıtım kaplamasında çatlaklar vardır - bunlar ayrıca EPPS parçalarıyla veya köpükle doldurulmalıdır.
Hidrolik zemin ısıtma, özel evlerde geleneksel radyatör ısıtmaya alternatif bir alternatiftir. Yerden ısıtma için diğer seçeneklere göre kurulumu için maliyetler ve işçilik daha yüksektir, ancak başlangıç yatırımı tamamen haklıdır. Operasyonda, "su devresi" çok daha ucuzdur. Isıtma düzeninin maliyetini azaltmak için, bazı ev sahipleri kendinden yüklemeli yerden ısıtma hakkında düşünüyorlar. Yüksek kaliteli işler için, malzeme satın almak ve bir araç hazırlamak yeterli değildir, en önemli şey teknolojinin özüne ulaşmak, hesaplamaları ele almak, sistemin tasarlanması ve düzenlenmesi ile ilgili temel hususlar ve net bir eylem planı belirlemektir.
Su ısıtmalı zemin - her bir elemanın açıkça tanımlanmış bir işlev gerçekleştirdiği karmaşık bir çok bileşenli sistem. Genel olarak, son zemin kaplamasının altında yer alan, soğutma sıvısı olan boruların bir kompleksi. Isıtılan su, odadaki zemine ve havaya ısı aktaran boru hattına verilir.
Su tabanlarının organizasyonunun genel ilkesi şemada gösterilmiştir.
İşaretin açıklaması:
Isıtma sisteminin işleyişinin özü aşağıdaki gibidir. Soğutma suyu kaynatıcıdan termostatik valfe beslenir. Öğe, sıcaklıktaki değişikliklere tepki verir - değer yükseldiğinde, geri dönüş boru hattından soğutulmuş su karışımı açılır.
Sirkülasyon pompası, akışı ısıtma suyunun ayarlanmasından sorumlu olan termostata iletir. Ardından, akışkan dağıtım tarak ve döngü döngülerine akar. Soğutma sıvısını ısıtma sisteminin farklı zincirlerine yönlendirmek için bir kolektör düğümü (tarak) kullanılır.
Herhangi bir mühendislik sistemi gibi, ısıtma yeraltı devresinin kurulumu ve çalışması da artıları ve eksileri vardır. Planlama aşamasında, bir sıcak su tabanının tüm dezavantajları ve avantajlarını tartmak gerekir.
"Su sistemi" nin dezavantajlarından bahsetmek gerekir:
Bu önemli! Su zemini, merkezi ısıtma sistemi olan çok katlı bir binada yapılamaz. Teknik olarak, sistem uygulanabilir, ancak daireler arasındaki ısı dengesini bozar. Komşularda boru hattındaki basınç azalır ve pillerin sıcaklığı azalacaktır.
Kendi ellerinizle sıcak su tabanını kurmak için üç ana seçenek vardır:
Seçilen teknoloji, zemin döşemenin kompozisyonunu ve alternatif katmanlarını belirler.
"Islak" yöntemi. Bu, ısıtma devresinin beton bir şap ile doldurulmasını ima eder. Teknoloji, göreceli kullanılabilirlik ve iyi ısı kapasitesi nedeniyle en yaygın olanıdır. Yöntemin dezavantajı sistemin büyük bir ağırlığıdır, temelde ve tavandaki yükte bir artıştır.
Pasta beton sistemi şunları içerir:
Zemin ve ahşap sistem ağırlıklı olarak ahşap evlerin yapımında kullanılmaktadır. Bunların avantajı, kurulumdan hemen sonra çalışma olasılığıdır, dezavantaj ise ısı kaybını arttırır.
Düz su katının organizasyon şeması:
Bir ahşap sistemde su devresinin montajı farklı şekillerde gerçekleştirilir:
Isıtma ekipmanı ve ilgili elemanların seçimine geçmeden önce, sistemin hesaplanmasını yapmak gerekir. Sorumlu çalışma en iyi bir uzmana bırakılır. Sonuç olarak, hesaplamaların sonuçları aşağıdaki soruları cevaplamalıdır:
Hesaplama yaparken ısıtma mühendisi bir takım faktörleri hesaba katar:
Aşağıdaki kurallara ve düzenlemelere göre hesaplanırken:
Önemli bir tasarım noktası, ısı hattının düzeninin seçilmesidir. Üç seçenek vardır: yılan, salyangoz, kombine.
Yılan. Uygulamanın en kolay yolu. Boru hattı, bir duvardan diğerine geçen ve toplayıcıya geri dönen birbirini izleyen döngülere yatırılır. Dezavantajı eşit olmayan ısıtmadır.
Salyangoz. Otoyolun ileri ve geri dönüş hatları birbirinin yanına gider, odanın ortasındaki bir döngü oluşur. Çoğu sıcak zeminler, zemin ısıtmanın aynı yoğunluğunu sağladığı için, bu şemaya göre donatılmıştır.
Kombine. Yöntem, karmaşık konfigürasyon odaları ve dış duvarlı odalar için uygundur. Marjinal bölgeler bir yılan tarafından oluşturulur ve kalan alan bir salyangoz tarafından oluşturulur.
Kontürlerin dağılım özellikleri:
Sistemi hesapladıktan sonra, bileşen seçimine devam edebilirsiniz. Odak, bu gibi unsurlarda olmalıdır:
Toplayıcı sitesi. Dağıtım elemanı - ısıtma sisteminin en önemli bileşenlerinden biridir. Soğutma sıvısının yeniden yönlendirilmesine ek olarak, ekipman sıcaklığı düzenler, halkaları dengeler, havayı çıkarır.
Bir ilkel versiyonda, manifold kapama vanaları ile donatılmıştır - böyle bir montaj sistemin maliyetini azaltır, ancak ayarlama imkanlarını sınırlar. Dağıtım düğümü aşağıdakilerle donatılmışsa, en uygun şekilde:
Sıcak bir zemin için ayrı bir yükselticinin yokluğunda, bir karıştırma ünitesi gereklidir - ekipman kompleksi soğutucunun hazırlanmasından sorumludur. Yapıcı montaj şunları içerir: pompa, baypas, termostatik vana.
Boru hattının görünümü. Ana seçim, aşağıdaki boru ürünleri türleri arasındadır:
Substrat. Çöp materyali düşük ısı iletkenliğine sahip olmalı, elastik, dayanıklı, sıcaklık dalgalanmalarına ve su geçirmezliğe dayanıklı olmalıdır. Bu kriterler aşağıdakilerle daha tutarlıdır:
Sıcak bir katın yapısal elemanlarının yerleştirilmesi için temel gereksinimleri belirtin:
Bir sıcak su tabanı kurmaya başlamadan önce temel hazırlık çalışması kendiniz yapın:
İlk üç nokta yukarıda tartışılmıştır. Bir sonraki adım, bir ılık su tabanı için gerekli malzemelerin seçilmesidir. Sistemin ıslak şap yöntemi ile düzenlenmesi için aşağıdakiler gereklidir:
Binaların hazırlanması aşağıdaki eylemlere indirgenmiştir:
Tozlu işin sonunda, "kek" yerden ısıtma sistemini kurmaya başlayabilirsiniz. Diğer eylem dizisi aşağıdaki adımları içerir.
Yalıtım tabakasının döşenmesi. İzolasyon düz bir tabana yerleştirilir. Isı yalıtım levhaları sıkıca birleşir, eklemler viskobik bant ile yapıştırılır ve tabak şeklindeki dübeller köşelere sabitlenir.
Boru montajı ve kollektöre bağlantı. Tabandaki kontur izlerini işaretleyin, odanın çevresini bir amortisör bandıyla yapıştırın. Boruları hatlar boyunca döşeyin ve bunları braketler ile sabitleyin. Çıkış toplayıcıya döner ve her konturun uzunluğunu kaydeder.
Takviye ağının yerleştirilmesi. Gövdenin üzerine 3 mm'lik bir tel örgü yerleştirmek yeterlidir, hücrelerin boyutları 10 x 10 cm'dir. Metal takviye plastik ile değiştirilebilir. Kılavuzun ana görevi şapın çatlamasını önlemektir.
Basınç testi ve kontrol sistemi. Kravat dökülmeden önce olası arızaları ve sızıntıları ortadan kaldırmak için aşama gereklidir. Prosedür:
Şapı doldurun. Ampulleri kurun, bir çözelti hazırlayın, bileşenlerin oranı: 1: 3 (çimento: kum), su - çimento kütlesinin üçte biri. Karışımı bir mikser ile iyice karıştırın ve uzak köşeden başlayarak zemini doldurun.
Finiş ayarı. 3 hafta sonra dengeleme döngüleri "su" otoyol gerçekleştirin. Devrelerdeki sirkülasyon sağlandığında, ısıtılmış soğutucu akışkanın başlatılmasına devam edin.
Devreye. Son aşamada, sistem 23-24 ° C'den başlayarak sıcak su ile doldurulur ve günlük sıcaklık 3-5 ° C'ye çıkarılır.
Taşıyıcının sıcaklığını kendi ellerinizle ayarlayın:
Yerden ısıtmayı hissetmek için birkaç saat beklemeniz gerekiyor. Sıcaklığın ve pompanın son ayarlanması zaman alır.
Uzmanların tavsiyeleri, ısıtma sistemini planlamak ve doğru bir şekilde donatmak için yardımcı olacaktır:
Kalite bileşenlerinin seçimi ve kurulum teknolojisine uyum, sıcak su tabanının dayanıklılığının ve düzgün çalışmasının garantisidir. Hata ayıklanmış ısıtma sistemi, odada konforlu bir mikro iklim yaratır.
Yerden ısıtma sistemi, özel bir evi ısıtmak için en konforlu ve ekonomik seçenektir. Maddenin ters tarafı - radyatör devresinin maliyeti ile karşılaştırıldığında bileşenlerin ve tesisatın iyi bir fiyat. Malzemeyi satın almak, su ısıtmalı bir zemin (TP olarak kısaltılır) kurmak ve çimento şapını kendi ellerinizle doldurmak için önemli tasarruflar sunuyoruz. En düşük finansal maliyetlere sahip cihaz ısıtma devreleri üzerinde aşamalı bir talimat sağlamak için.
Yerden ısıtma sisteminin konusu oldukça geniştir, tek bir yayın içerisindeki tüm nüansları kapsaması sadece gerçekçi değildir. Düzenli olarak, sizi zor anları ayrıntılı olarak açıklayan diğer makalelere yönlendireceğiz. Burada beton zeminlerin dökülmesini içeren "ıslak" yöntemle sıcak zeminlerin kurulumu hakkında konuşacağız. Ahşap zemin üzerinde TP'nin "kuru" versiyonu nasıldır, ilgili bölümü okuyunuz.
Bir apartman dairesinde veya özel evde su yerden ısıtma organizasyonu, sıkı bir sırayla gerçekleştirilen bir dizi aktivitedir:
Öneri. Binalar arası bölümlerin inşasından hemen sonra, bina inşaatı sürecinde TP'nin kurulumunu gerçekleştirin. Bu, eşiklerin istenen yüksekliğine izin verecek ve zemin kaplamasının altındaki “pastayı” serbestçe dolduracaktır. Konut binaları zaten düşük eşiklere sahip kapıları oluşturmuşsa, önerilen yöntemleri kullanarak durumdan çıkmaya çalışın.
Isıtma katları düzenlemesinin her aşamasının ayrıntılı bir incelemesine geçelim.
Şapkanın altına sıcak bir zemini kendi ellerinizle düzgün bir şekilde monte etmek için, bir takım önemli noktaları ve gereksinimleri göz önünde bulundurun:
İlk olarak, daha doğru, karmaşık olsa da, bir tasarım sürümü öneriyoruz. Talimatlarımızı inceledikten sonra, ısıtma gücünü 2 yoldan herhangi biriyle hesaplayın - hacme, alana veya odanın ısı kaybına kadar. Daha sonra, kaplama - laminat, linolyum veya fayansın ısıl direncini hesaba katarak bitişik borular arasındaki serme desenini, çapını ve mesafesini belirleyin.
Not. Fayanslar ve diğer kaplama tipleri için serme borularının hatlarını hesaplama yöntemi aşağıdaki kılavuzda açıklanmıştır.
Birçok inşaatçı tarafından uygulanan geliştirme programının basitleştirilmiş bir versiyonunu sunuyoruz:
Önemli bir nüans. Isıtılmış bir zeminin dallarının uzunluğunu hesaplayarak, odadan uzaklığı pompa karıştırma ünitesi ile tarakın montaj noktasına kadar eklemeyi unutmayın. Döngülerin uzunlukları ile karıştırılmamak için eğitim videosunu izleyin:
Pil kablolarını neden taktığını açıklayın. Hesaplama yapılmadan boru ilmekleri döşendikten sonra, TP kapasitesinin en soğuk kış günlerinde yeterli olup olmayacağını önceden bilmezsiniz. Bir sorun ortaya çıkarsa, ısıtılmış zeminlerin 55 ° C'nin üzerinde ısıtılması gerekli değildir - yüksek sıcaklıklı radyatör ağını açmak daha doğru olur.
İnternette, kompozisyonda değişen birçok şema yayınlandı. Karışıklık genellikle film buharının kullanımı ve “kek” in çeşitli katmanları arasında su geçirmezlikten kaynaklanır. Yerde düzenlenmiş bir sıcak su tabanının klasik şemasının her elemanını açıklayalım (katmanların sayımı aşağıdan yukarıya doğru gider):
Bu bölüm şartlı olarak beton hazırlığı göstermemektedir, çünkü yalıtım sıkıştırılmış bir kum yatağı üzerine konabilir
Önemli bir nokta. Tarif edilen şema, nemli ekstrüde polistiren köpüğü, köpük plastik ve poliüretan köpüğü nemlendirmeyen polimer izolatörleri kullanırken doğrudur. Yangın güvenliği düzenlemelerinin bazalt yünü konması gerekiyorsa, yalıtımın yukarıdan ıslanmasını önlemek için şapın altına ek bir film tabakası konulmalıdır.
Üstatlar genellikle sıcak zeminlerin tasarımını basitleştirir - yalıtımı doğrudan kum yastık üzerine koyun, kaba ayakları dökmeyin. Çözeltiye tek bir koşul altında izin verilebilir - kum titreşimli bir plaka ile dikkatlice dengelenmeli ve mekanik olarak sıkıştırılmalıdır.
Üst film, nemin gidecek hiçbir yerin bulunmadığı mineral yünün içinden nem almasına izin vermez.
Bir ahşap zeminin kütükler üzerine yerleştirilmesi sırasında bir kuplörün reddedilmesi daha iyidir. Panellerin veya suntaların ve metal dispersiyon plakalarının TP-kaplamasının "kuru" yöntemini kullanın. Isı yalıtım malzemesi - mineral yün.
Bu yerden ısıtma yönteminin, soğuk bodrum katlarındaki odalarda veya ısıtılmış balkonlarda (loggias) kullanılması tavsiye edilir. Bazı mülk sahipleri yasağı görmezden gelmesine rağmen, apartman binalarının oturma odalarının üzerinde bir su kaynağı trafosu yapmak kabul edilemez.
Konsey. Yüksek katlı binalarda veya periyodik ısıtmalı mahallelerde, elektrikli bir yerden ısıtma sistemini kurmak için daha basit ve daha ucuzdur - bir ısıtma karbon filminden kablo veya kızılötesi.
Soğuk bir oda üzerine yerleştirilen "Pasta" TP, benzer şekilde zeminde ısıtılır, ancak kumlu bir yastık ve taslak şap içermez. Yüzey çok düzensiz ise, ısı yalıtım levhaları kuru bir çimento karışımı ve 1-5 cm yüksekliğinde kum (1: 8 oran) üzerine döşenir, ısıtılmış odaların üzerindeki ısıtma devreleri su geçirmez olarak döşenebilir.
Su ısıtmalı zeminin döşenmesinde kullanılacak ekipman ve yapı malzemelerinin bir listesini veriyoruz:
Neden zemin yalıtımı mineral yünü almamalıdır. Birincisi, 135 kg / m³'lik pahalı yüksek yoğunluklu plakalara ihtiyaç duyulacaktır ve ikinci olarak, gözenekli bazalt elyafın, ilave bir film tabakası ile yukarıdan korunması gerekecektir. Ve son şey: boru hatlarını yüne tutturmak zahmetlidir - metal bir kafes koymak zorundasınız.
Duvar örme tel örgü Ø4-5 mm kullanımının açıklaması. Unutmayın: yapı malzemesi bağlayıcıyı pekiştirmez, ancak “zıpkınlar” bir ısıtıcıya iyi yapışmazsa, boruların plastik bağlarla sabitlenmesi için bir alt tabaka görevi görür.
Boru hatlarını düz çelik tel ızgarasına takma seçeneği
Isıl yalıtımın kalınlığı, ılık katın bulunduğu yere ve ikamet yerine iklime bağlı olarak alınır.
Not. Yalıtımın kalınlığını SNiP yöntemine göre doğru olarak hesaplamak ve çeşitli yalıtım malzemelerinin termal özelliklerini öğrenmek istiyorsanız, tavan kaplaması talimatlarına gidin.
Sıcak zeminlerde 16 ve 20 mm çapında üç tip boru (DN10, DN15) kullanılmaktadır:
Polipropilenden yapılmış boru hatları TP'de kullanılamaz. Kalın duvarlı polimer ısıyı zayıf bir şekilde transfer eder ve ısıtma işleminden önemli ölçüde uzar. Monolit içinde olacağından emin olunan lehimli eklemler, meydana gelen gerilmelere, deforme olmaya ve akmaya izin vermeyecektir.
Genelde, bir oksijen bariyerli (sağda) metalplastik (solda) veya polietilen borular tablanın altına yerleştirilir.
Yeni başlayanlar için, sıcak zeminlerin bağımsız olarak döşenmesi için metal plastik boruların kullanılmasını öneririz. Nedenleri:
Koleksiyoncu bloğun başarılı bir şekilde seçilmesi ve birleştirilmesi için, bu konuyla ilgili ayrı bir kitap okumanızı öneririz. Hitch nedir: tarak fiyatı sıcaklık ayarı ve kullanılan karıştırma vanalarına bağlıdır - üç yönlü ve iki yönlü. En ucuz seçenek, karıştırma ve ayrı pompa olmadan çalışan termal başlıklar RTL'dir. Yayına aşina olduğunuzda, ısı yalıtımlı zeminlerin kontrol düğümü için doğru bir seçim yapacaktır.
Akış sıcaklığını dönüş sıcaklığına göre ayarlayan RTL termal kafaları ile kendinden dağıtım dağıtım bloğu
Ön çalışmanın amacı, tabanın yüzeyini düzeltmek, bir yastık koymak ve kaba bir kravat yapmaktır. Toprak tabanının hazırlanması aşağıdaki gibidir:
Konsey. Eşiklerin yüksekliği yeterli değilse, 40 mm pürüzlü bir zemini kurcalayın ve şap kalınlığını 6 cm'ye düşürün.Önemli durumlarda, on yerine 6-7 cm kum dökün ve pedi titreşimli bir plaka ile sıkıştırın. İzolasyon katmanı azaltılamaz.
Beton zeminin hazırlanması, tozu temizlemek ve plakalar arasındaki boşlukları kapatmaktır. Düzlemde yükseklikte açık bir düşüş varsa, 1: 8 oranında kum ile Portland çimento hartsovka - tesviye kuru bir karışım hazırlayın. Hartsovke yalıtımı koymak için, videoya bakın:
Her şeyden önce, taban duvarlarda 15... 25 cm'lik bir örtüşme ile bir su yalıtım filmi ile kaplıdır (ısı yalıtımı + şap kalınlığı). Komşu tuvallerin üst üste gelmesi en az 10 cm, eklemler bantlanır. Daha sonra yalıtım sıkıca paketlenir, dikişler poliüretan köpük ile doldurulur.
Daha sonra, zeminin kendisini nasıl yapacağımıza dikkat ediyoruz:
Soldaki fotoğrafta menteşeler doğru şekilde döşeniyor - yalıtım kapaklarına sıkıştırılıyor. Sağda, geleceğin aşırı ısınmasıyla ilgili bir komplo var - yalıtımlı borular yakın değil
Konsey. Isıtma sürecinde, monolitler genişler ve birbirlerine göre hareket ederler. Bu nedenle, plaka sınırlarını geçen boruları özel koruyucu kapaklara veya yalıtım kılıflarına yerleştirmek daha iyidir.
Deformasyon eklemi boyunca geçiş ünitesi - boruları kapaklarla kapatmak veya yalıtımı kapatmak daha iyidir
Sistemi monte ettikten sonra, sıcak zeminlerin hatlarını suyla doldurmak ve 2-4 barlık bir basınç oluşturarak derzlerin sıkılığını kontrol etmek gerekir (kazanın emniyet valfinin eşik tarafından yönlendirilmelidir). TP'nin her bir döngüsünden gelen havayı doldurma ve tüketme teknolojisi, bir sonraki malzemede detaylı olarak açıklanmıştır.
Ayrıca kazanı çalıştırmaya, ısıtılmış zeminleri şapsız ısıtmaya ve sistemin düzgün çalışıp çalışmadığını görsel olarak kontrol etmenize de zarar vermez. Videoda gösterilen yerden su ısıtmanın kurulumu nasıl yapılır?
Sıcak zeminlerin ısıtma monolitlerinin montajı için, 200 derecelik bir çimento-kum harcı, plastikleştirici bir bileşiğin zorunlu eklenmesi ile yapılır. Çimento M400 / kum - 1: 3 bileşenlerinin oranı, paketin üzerindeki talimatlarda belirtilen sıvı plastikleştirici miktarı.
Öneri. Boru hatlarının çalışma formunu koruyabilmesi ve çözülmemesi nedeniyle çözelti içinde yüzmemesi için sistem sıkma sonrasında boşalmaz - döngüler soğutma sıvısı ile dolu kalır.
İş yürütme prosedürü:
Minimum mukavemet değerleri kırmızı renkte vurgulanır, yeşil çalışmaların devamı için en uygun olanıdır.
% 75 kuvvete kadar sertleştikten sonra kazanı çalıştırabilir ve ısıtılmış zeminleri minimum sıcaklıkta yavaşça ısıtmaya başlayabilirsiniz. Toplayıcıdaki debimetreler veya valfler% 100'e açılır. Tam ısıtma şapı yaz aylarında, bir güne kadar günde 8-12 saat sürecek.
Döngüyü hesaplama ile dengelemenin en uygun yolu. Odaya gereken ısı miktarını biliyorsanız, devredeki su akışını belirleyin ve bu değeri rotametrede ayarlayın. Hesaplama formülü basittir:
Not. Debimetrelerin ölçeği dakikada litre olarak işaretlenmiştir, bu şekilde şekil ayarı yapılmadan önce 60 dakikaya bölünmelidir.
Son ayarlama, finiş hazır olduğunda aslında yapılır - epoksi kendiliğinden yayılan zemin, laminat, fayans vb. Eğer hesaplamalarda yer almak istemiyorsanız, “bilimsel yöntem” kullanarak kontürleri dengelemeniz gerekecektir. Valtec programını kullanmak da dahil olmak üzere toplayıcıyı ayarlama yolları, son videoda açıklanmıştır:
Küçük tek katlı bir evde su ısıtma tabanları cihazı oldukça çözülebilir bir iştir. Olası hataları ortadan kaldırmak için yeterli zamana sahip olmak için sıcak dönem başında çalışmak daha iyidir. Çalışmayı kolaylaştırmak ve kurulumu hızlandırmak istiyorsanız, TP için özel paspaslar satın alın, böylece kelepçelerle ve kelepçelerle ek sabitleme olmadan boruları hızlı bir şekilde tutturun. Tel örgü de gerekli değildir.