En iyi şekilde söyleyebileceğim gibi, Ulusal Elektrik Yasası 2011 elektriksel metalik olmayan boruların ("şirin tüp" veya ENT) 120 V elektrik telini çalıştırmak için kullanılmasına izin verir. Ama baktığım her yerde, kullanımının çoğunlukla düşük voltajlı kablolarla (iletişim, alarmlar, ses / video) sınırlı olduğu ve bazı yerlerin 120 V elektrik amaçlı kullanımını yasakladığını görüyorum. Neden?
Birkaç dış hava koşullarına dayanıklı kutu kurmayı planlıyorum. Teller bodrumdan, taban plakasından, duvar boşluğuna ve bir tuğla kaplamadan kutunun arkasına açılan bir delikten geçirilecektir.
Köprünün duvardan kutuya su geçirmez olmasını sağlamak için teli kanalda çalıştırmayı planlıyorum. Buradaki seçenekler sıvı geçirmez esnek metalik / metalik olmayan boru, PVC veya ara metalik boru gibi daha ağır metal boruların bazıları gibi görünüyor. Bunların hepsi, sıvı geçirmez esnek malzemelerin yanı sıra bitmiş duvarlardan geçmek için bir ağrı gibi görünüyor ve ağırlığı ve bağlantı parçaları nedeniyle bu bir ağrı gibi görünüyor.
KBB bunların yanında çok çekici görünüyor: hafif, esnemesi kolay, takılması kolay, metalik olmayan kutularla harika çalışıyor. Nemli yerlerde izin verilir (362.10 (4)); boru hattı tamamen duvarın içinde olacak ve kutunun arkasında sonlanacak, böylece hiçbiri dış veya doğrudan suya maruz kalmayacaktır. Burada ne eksik?