- Elektronik Dimmer Kurulumu - Giriş
- temeller
- Başlamak
- Zorluk seviyesi
- Gerekli Araçlar ve Malzemeler
- Devreye Gücü Kapat
- Mevcut Anahtarı Çıkarma ve Kaldırma
- Anahtar Kutunuzda Topraklama Teli Varsa Ne Yapılır?
- Topraklama Kablosunu Dimere Bağlayın
- Yük Telini Dimere Bağlayın
- Sıcak Telleri Dimere Bağlayın
- Doğru Çalışma için Dimmer Testi
- Dimmer Kapak Plakasını Kurma
- Dimmer Sorun Giderme
- Sorun giderme
- Dimmer çalışmıyor
- Işıklar Titreme
Elektronik Dimmer Kurulumu - Giriş
temeller
Standart duvar, açma kapamalarını basit bir açma-kapama temelinde kontrol eder. Ancak, dimmerler, bir fikstürün aldığı voltaj miktarını kontrol ederek aydınlatma yoğunluğunu değiştirmenize izin verir.
Eski stil dimmerler, bir reosta-büyük değişken direnç. Reostada direnci arttırdıkça, lambaya olan voltaj azaldı ve daha parlak bir ışığa giden enerji sönükte harcanan ısı enerjisi olarak sarıldı.
Ama zamanlar değişti ve şimdi elektronik dimmerler kullanıyoruz. Elektronik dimmerler artık Triac adı verilen dahice küçük bir cihaz kullanıyor. TRIAC, saniyede 120 defaya kadar bir lambanın açılıp kapanmasına neden olan üç terminalli, katı hal elektronik anahtar veya röledir. Bu güç sıralaması çok hızlı gerçekleştiği için, çıplak gözle algılanamaz. Diğer faydaları ise çok az ısı üretmesi ve enerji tasarrufu yapmasıdır.
Başlamak
Öyleyse oku! Bu eğitici, bir tek kutuplu anahtarın bir akkor veya halojen aydınlatma kullanan elektronik dimmer. Kolayca yapabilir, basit bir projede ruh hali aydınlatması yaratabilir ve enerji tasarrufu yapabilirsiniz. Işık fikstürünün iki anahtarla kontrol edildiği üç yönlü bir anahtar yapılandırmanız varsa, anahtarlardan birini değiştirmek için bir dimmer takabilirsiniz, ancak üç yollu dimmer olarak tanımlanan bir anahtar satın aldığınızdan emin olun.
NOT: Standart bir kompakt floresan ampul (CFL) veya LED ampulünüz varsa, dimmer anahtarları çalışmayacaktır. Bir CFL veya LED ampulü karartmak isterseniz, standart ampullerden daha pahalı olan özel bir kısılabilir ampul gerekir.
Zorluk seviyesi
- Kolay
Gerekli Araçlar ve Malzemeler
- Tornavida
- Neon Devre Test Cihazı
- Kombinasyon aracı
- Yeni elektronik dimmer anahtarı
- Tel fındık
- Elektrik bandı
Devreye Gücü Kapat
İlk önce ilk şeyler. Elektrik devresinde herhangi bir onarım yapılmadan önce, gücün kapalı olduğundan emin olmanız gerekir.
- Düğmeyi besleyen devreye giden gücü kapatın. Bunu, elektrik servis panelinize gidip ya sigortayı çıkartarak veya devre kesici besleme gücünü kapağa çevirerek yaparsınız.
- Değiştirdiğiniz anahtardaki kapak plakasını sökün ve montaj kayışlarına hafifçe bastırarak anahtarı elektrik kutusundan dikkatlice çekin.
- Kullanma Neon Devre Test CihazıGüç kapatılıp kapatılmadığını görmek için anahtar terminallerini test edin. Devre test cihazının bir probuna, şalter üzerindeki vida terminallerinin her birine, diğer prob da çıplak bakır topraklama kablosuna veya topraklanmış metal elektrik kutusuna dokunulduğunda dokunun. Test cihazı yanmazsa, güç kapalıdır.
Mevcut Anahtarı Çıkarma ve Kaldırma
Artık güç kapalı olduğundan eski anahtarı güvenli bir şekilde çıkarabilirsiniz.
- Anahtardaki vida terminallerini gevşetin ve kabloları çıkarın. Anahtar, itmeli bağlantılarla bağlanmışsa, teli serbest bırakacak küçük bir tornavida veya çivi takmak için bir yuva olacaktır.
- Telleri düzeltin ve durumlarını kontrol edin. Kötü bir şekilde kablolanmış tellerin kırpılması ve sönük anahtara bağlanmak için çıplak tel sağlamak üzere yeniden sıyrılması gerekecektir.
- Anahtarın kesilmesi için genellikle iki veya üç tel olacaktır. Biri genellikle yalıtılmış bir siyah tel olacaktır ve "sıcak" bir teldir. Başka bir yalıtılmış tel beyaz olabilir, ancak bu durumda da belirtmek için etrafına sarılan siyah bir elektrik bandı ile sıcak akım taşır. Varsa üçüncü tel, çıplak bir bakır topraklama teli olacaktır. Anahtarınızda veya elektrik kutunuzda çıplak bakır topraklama kablosu yoksa, okuyun.
Anahtar Kutunuzda Topraklama Teli Varsa Ne Yapılır?
Bazen eski bir ev ya da dairede, topraklama kablosu olmayan bir anahtar kutusu olabilir. Bu durumda, mevcut Ulusal Elektrik Kodunun (NEC) 404.9 (B) maddesindeki bir istisna, bir yedek topraklama kablosu olmadan bir sönümleyicinin, değiştirilmeye devam etmesine izin verir. NOT: Bu bilgi 2014 NEC'e dayanmaktadır. NEC her üç yılda bir revize edilir, bu nedenle bu istisna sonraki kod güncellemeleri ile değişebilir.
Sadece dimmer telini çıkarınız veya kısa kesiniz ve yukarıdaki fotoğrafta gösterildiği gibi bir tel somun ile kaplayınız. Ayrıca, bu NEC istisnasının altında bir karartıcı kablosu olmadan da dimmer kurulduğunda, plastik, yanmaz bir duvar plakasına sahip olması gerektiğini unutmayın.
Topraklama Kablosunu Dimere Bağlayın
Anahtar kutunuzda bir topraklama kablosuna sahip olduğunuzu varsayarak, bağlantı kurma zamanı geldi.
- Topraklama kablosu için dimmer ucunda yalıtım varsa, bir kombinasyon aracı kullanarak telin yaklaşık 5/8 "ini ayırın.
- Topraklama kablosunun yanındaki kısma topraklama telini tutun ve uçların üzerinden bükülmüş bir tel somunu ile saat yönünde döndürün.
- Konektörü bir çift elektrik bandı ile emniyete almak iyi bir fikirdir ancak gerekli değildir.
Yük Telini Dimere Bağlayın
Elektronik dimmerler hangi telin nereye gittiği hakkında biraz bilgi sahibi olabilirler. Dimerinizin arkasında iki farklı renkli kablo olduğunu fark edeceksiniz. Bir tel siyah olacak ve diğeri muhtemelen kırmızı veya mavi bir renk olacaktır. Bu eğitim için maviyi düşünelim.
Bu mavi renkli kablo, anahtar kutusundaki LOAD kablosuna bağlanacaktır. Yük teli, anahtara ışık armatüründen geçer.
Şimdi hangi telin hangisi olduğunu nasıl anladın? Hatırlayacağınız gibi, orijinal anahtardan çıkardığınız yalıtılmış kablolardan biri siyahtı, diğer telle beyaz, umarım siyah bantla etiketlendi. Bu beyaz kablo LOAD kablosudur. Siyah bant, önceki yükleyicinin nötr bir tel olmadığını belirtmek için işaretlediği, aynı zamanda sıcak akım taşıdığı anlamına gelir.
Mavi kabloyu LOAD kablosuna aşağıdaki gibi bağlayın:
- Mavi kablo için dimmer ucunda önceden kesilmiş bir yalıtım varsa, kabloyu yaklaşık 5/8 "oranında göstererek çıkarın.
- Sönük mavi telin açık ucunu devre LOAD kablosunun yanında tutun ve uçları saat yönünde bükülmüş bir tel somunla sabitleyin.
- İki telli kabloyu, yanlarında hafif bir bükülme olana kadar çevirin - sonra bağlantı yeterince sıkı.
- Konektörü bir çift elektrik bandı ile emniyete almak iyi bir fikirdir ancak gerekli değildir.
Sıcak Telleri Dimere Bağlayın
Daha sonra, HOT kablosu olan kalan siyah kabloyu bağlarsınız. Sıcak tel, devreye güç sağlar ve anahtardan panelinizdeki elektrik gücünün kaynağına gider.
Siyah kablo ucunu dimmerden anahtar kutusundaki sağlam siyah kabloya aşağıdaki gibi bağlayın:
- Mavi kablo için dimmer ucunda önceden kesilmiş bir yalıtım varsa, kabloyu yaklaşık 5/8 "oranında göstererek çıkarın.
- Sönük mavi telin açık ucunu HOT kablosu devresinin yanında tutun ve uçları saat yönünde bükülmüş bir tel somunla sabitleyin.
- İki telli kabloyu, yanlarında hafif bir bükülme olana kadar çevirin - sonra bağlantı yeterince sıkı.
- Konektörü bir çift elektrik bandı ile emniyete almak iyi bir fikirdir ancak gerekli değildir.
Doğru Çalışma için Dimmer Testi
Artık teller bağlı olduğundan, dimmerin çalışmasını aşağıdaki gibi test etmeliyiz:
- Elektrik servis panelinde gücü tekrar açın.
- Bu Leviton Decora © gibi bazı dimmerler bir hava boşluğu anahtarı Bu anahtar, yerel olarak gücü kontrol eder. Dışarı çekildiğinde, gücü keser ve içeri itildiğinde, düğmeye güç sağlar. İtildiğinden emin olun.
- Dimeri açmak için dokunmatik plakaya, kolu veya kaydırma çubuğuna basın.
- Işıklar açılırsa, bir sonraki adıma geçmeye hazırsınız.
- Dimer çalışmıyorsa, bu eğiticide bkz. Bölüm 10: “Sorun Giderme”.
Dimmer Kapak Plakasını Kurma
Artık tümüyle bağlı ve çalışır durumda olan dimere sahip olduğunuza göre, onu duvara geri koymanız ve üzerini örtmeniz gerekiyor.
- Telleri dikkatlice anahtar kutusuna geri katlayın.
- Kısma tertibatını anahtar kutusuna basın.
- İki dimmer plakası montaj vidasını takın.
- Plastik kapak plakasını dimere yerleştirin ve iki son vidayla yerine sabitleyin.
İşte bu, bittin!
Dimmer Sorun Giderme
Sorun giderme
Dimmer bağladıysanız ve düzgün çalışmıyorsa, bazı olası sorun ve çözümlere göz atalım:
Dimmer çalışmıyor
- Siyah ve mavi sönük teller kablolanmış olabilir. Siyah ve mavi kabloların kablolarını devre kablolarına ters çevirmeyi deneyin.
- Hava boşluğu anahtarı devre dışı bırakılabilir, kapatma düğmesi. Hava boşluk anahtarının içeri itildiğinden emin olun.
- Ampul yanabilir. Kötü bir ampulü değiştirin.
- Devre kesici tetiklenebilir veya sigorta yanabilir. Kesiciyi sıfırlayın.
- Fikstür, kısılabilir olmayan bir CFL veya LED ampulü kullanabilir. Doğru ampulü kullanın.
Işıklar Titreme
- Ampul gücü 40 watt'tan azdır. Daha büyük bir ampul ile değiştirin.
- Anahtar kutusundaki gevşek kablo bağlantıları. Telleri kontrol edin.
- Kötü fikstür ampul bağlantısı. Soketteki ampulü sıkın.