Yerçekimi ısıtma sistemi, küçük özel evlerde uygulanması için mükemmeldir. Çalışması, sıcaklık farkından dolayı borularda sıcak ve soğuk suyun sirkülasyonuna dayanır ve ek pompa ekipmanının kurulumunu gerektirmez.
Tüm sürecin hatasız ve hatasız olarak gerçekleşebilmesi için, bu yazıda ele alacağımız bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.
Çalışma prensipleri
Su ısıtmanın gerçekleştirdiği birkaç aşama vardır:
- Kazanda ısıtır ve sistemin en yüksek işaretine yükselmeye başlar. Bu, ısıtılmış bir maddenin soğuk olandan daha hafif olduğunu açıklayan fiziğin temel yasalarından kaynaklanmaktadır.
- Daha sonra soğumaya başlayana, odanın her tarafındaki ısıyı dağıtan radyatörlere gömülür.
- Tamamen soğuduktan sonra sıvı, eğimli borulardan kazanın girişine akar ve bu sayede çevrim tekrarlanır.
montaj
İşleyişinin basitliğini göstermesine rağmen, yerçekimi ısınması, tam teşekküllü iş için belirli koşulların yerine getirilmesini gerektirir:
Gereksinim
- Soğutma suyunun gerekli standartlara uygun olarak boruların içinden geçmesi için, çıkış ile kazan girişi arasındaki sıcaklık farkı en az 25 Santigrat derece olmalıdır.. Yani, odadaki daha fazla radyatör ısıyı verir, sistemdeki su daha hızlı hareket eder.
- Isıtıcının ısıtma parçasının seviyesi, evde bulunan radyatörlerin merkezi ekseninin seviyesinin altında olmalıdır, böylece soğutma sıvısı, kazanın girişine serbest şekilde akabilir.
İpucu: Kazanı çukura veya bodrum katına monte etmeniz önerilir. Bu, soğutulmuş sıvının yeterli akışını sağlayacaktır.
- Soğutucu hareketinin ortalama eğimi 1: 100 olarak gözlenmelidir.
- Isıtıcının en yakın radyatöre olan mesafesi, sıvı hareketine karşı direncin varlığı nedeniyle otuz metreyi geçmemelidir.
İpucu: Isıtma sisteminin güvenilir bir şekilde çalışması için on beş metrelik radyatör konumuna olan mesafeyi gözlemlemeniz önerilir. Bu, boruların herhangi bir malzemeden hidrolik direncinin başarılı bir şekilde aşılmasını sağlar.
- Hidrolik direncin telafisi için ek bir koşul, kullanılan boruların çapları için minimum standartlara uygundur. Farklı bölümler için optimal boyutların talimatı şöyle görünür:
|uygulama alanı||Minimum bölümlerin boyutları, mm|
|Isıtıcı ve genleşme tankı arasındaki çıkış||50|
|Çoklu radyatör yönlendirme||Dosyalama - 40; dönüş akışı - 32|
|Tek bir radyatörün sisteme dahil edilmesi||20|
- Tüm yapı mutlaka sıvı ile doldurulmalıdır.. Seviyesini kontrol etmek için sistemin en yüksek noktasında gerekli su rezervini içeren özel bir tank monte edilir. Ayrıca, üst kısmına bir tahliye borusu bağlanmıştır, bu da aşırı ısınma ve kanalizasyon sistemine aşırı genişleme durumunda fazla soğutucunun boşaltılmasına izin verir.
Popüler şemalar
Isıtma sistemini soğutucu akışkanın yerçekimi hareketiyle donatmak kolay değildir. Bunu yapmak için, evinizin ve diğer önemli faktörlerin birçok tasarım özelliğini göz önünde bulundurmalısınız (ayrıca bir dairenin Gaz ısıtması makalesini okuyun: yardımcı programlardan nasıl bağımsız olunur).
İpucu: Kendi yetenekleriniz hakkında en ufak bir şüphe duyuyorsanız, profesyonellerle iletişim kurmak daha iyidir, çünkü tasarımın kurulumu sırasında yapılan hatanın fiyatı işlerinin maliyetinden çok daha yüksek olacaktır.
Kendinden akan ısıtma sistemleri aşağıdaki uygulama şemalarına sahip olabilir:
- Tasarımında en yaygın ve en basit olanı, tedarik kanalını odanın tepesine ve geri dönüş borusunun alt tarafa yerleştirilmesini içeren tasarımdır.
- Zemin seviyesinde çok sayıda engel varsa, soğutulmuş sıvıyı geri dönen borular tedarik boru hattına yakın yerleştirilir.
- Şiddetli dona eğilimli olmayan alanlar için, aşağıdaki ısıtma sistemi elemanlarının düzeni uygun olabilir:
|Diyagram üzerinde atama||Bileşen adı|
|1||besleme|
|2||Geniş yan|
|3||yükseltici|
|4||kontrol baskı|
|5||kabuk|
|6||kazan|
|7||İade sonrası|
|8||radyatör|
- Sert kışları olan bölgelerde bulunan küçük evler için, dış duvarların pencereleri altındaki radyatörlerin konumunu dikkate alarak daha iyi bir yerleşim düzeni uygundur.
Sonuç
Soğutucu akışkanın doğal dolaşımını varsayan ısıtma sistemi, maliyetini düşüren ek ekipman takmadan çalışır. Ancak, binanın tüm mühendislik özelliklerini dikkate alması gereken tasarımının zorluklarını hatırlamak da gereklidir. Bu, tüm yapının verimli çalışmasını sağlayabilmenin tek yoludur (ayrıca bkz. Alternatif Kırma Cihazları - Yazlık Kır Evi için Gazlı Isıtıcılar).
Video, konuyla ilgili ek materyal sağlamıştır. Size tasarım ve kurulum için iyi şanslar!