Fan coil, sıcak mevsimde veya tüm yıl boyunca gerekli sıcaklığı koruyan bir bina veya üretim tesisinin iklim sisteminin bir parçasıdır. Fancoil üniteleri, sistem için belirlenen görevlere göre birbirinden farklılık gösterir. İklim sistemleri bina planının bir parçasıdır, inşaat aşamasında döşenirler, bu nedenle son onarımları bozmak ve otoyolları daha sonra yeniden donatmak zorunda kalmamak için ekipman türünü hemen belirlemeniz gerekir.
Cihazın şematik diyagramı
Sistem, tüm benzer ekipman türleri için aynı olan birkaç önemli bileşenden oluşur:
- Sistemi kontrol eden elektronik ünite.
- Isı eşanjörü.
- Filtre sistemi.
- Hayran.
Fan coil ünitelerinin çalışma prensibi basittir: hava, soğutucu ile dolu borularla buluştuğu ısı eşanjörüne bir fan tarafından sağlanır. Sıcaklık değiştirilir, ardından hava odaya geri döndürülür. Bu, bir fan coil ünitesinin yalnızca odayı soğuttuğu bir örnektir. Diğer fan coil üniteleri türleri havayı ısıtabilir ve hatta havalandırma yapabilir. Yine de diğerleri tam bir döngüde çalışır:
- soğutma;
- elektrikli ısıtıcı - ısıtma elemanı yardımıyla oluşan ısıtma;
- havalandırma;
- seçici olarak ısıtılır ve soğutulur (çok bölgeli ekipman).
Listedeki son maddeden hangi tip fan coil'in en uygun olduğunu sökmek gerekir. Sistemin tam seti buna bağlı olacaktır.
Tek bölgeli ve çok bölgeli fan coil üniteleri
Tek bölgeli bir sistemde, bağlı tüm fan coil üniteleri tek bir modda - ısıtma veya soğutma - çalışması için sağlanır. Her odada daha yüksek veya daha düşük bir hava sıcaklığı ayarlayabilirsiniz. Tek bölgeli sistem, sıcaklığı seçici olarak düzenleyemez. Soğuk veya sıcak su sağlayan bir devre ve iki boru vardır.
Odaları aynı anda seçici olarak soğutmak ve ısıtmak istiyorsanız, çok bölgeli bir sisteme ihtiyacınız var. Soğuk ve sıcak ortam, her biri 2 borulu iki farklı devreden geçer.
Alternatif olarak, biri klima için çalışan, ikincisi kazana bağlı olan iki sistemin kurulumu ısıtacak ve ısıtacaktır. Bu seçenek, iki soğutucunun kurulumunu gerektirdiğinden daha pahalıdır. Özelleştirme ayrı yapılacaktır.
Çok bölgeli bölünmüş sistemler, kurulumu ve bakımı en pahalı olanlardır. İşin maliyetinin yanı sıra, 5000 metrekarelik bir alana sahip bir nesne için ekipman fiyatı. m 400 bin dolara geliyor.
İki borulu ve dört borulu sistemler
İlk önce iki borulu basitleştirilmiş bir sistem kurulduysa, başka bir devre çizebilir ve boruları ısıtma elemanına bağlayabilirsiniz. Ek bir kontur çizmek için, her zaman uygun olmayan tavanı sökmeniz gerekecektir. İkinci devre kazana bağlı olduğu için soğutucudan bağımsız hale gelir.
Sistemlerin Avantajları:
- Fan, bir sıcaklık sensörüne sahiptir ve chiller ayarlarına göre farklı yoğunluklarda çalışır.
- Minimum kaza riski.Boru hatlarında taşmayı önleyen kapatma vanaları bulunur.
- Tüm zararlı maddeler, genellikle dış mekana kurulan soğutucudadır. Sistem çevre dostudur.
- Sınırsız sayıda iç ünite monte edilebilir. Ana şey, toplam kapasitelerinin chiller kapasitesini aşmamasıdır.
- Sokaktan temiz hava beslemesini bağlama imkanı.
eksileri:
- Fanların oluşturduğu gürültüden tamamen kurtulmak mümkün olmayacaktır. Tek çıkış yolu ses yalıtımını organize etmektir.
- Yüksek ekipman maliyeti.
- Büyük miktarda hazırlık devreye alma çalışması.
Üç borulu fan coil üniteleri, sıcak ve soğuk su ile 2 devrenin beslendiği bir ısı eşanjörüne sahiptir. Harcanan sıvı bir borudan çıkar.
Ardından, odaya hangi fan coil tipinin kurulmasının tavsiye edildiğini seçmeniz gerekir.
İç ünitelerin özellikleri
Yerleştirme yöntemine göre, aşağıdaki fan coil üniteleri türleri ayırt edilir:
- kaset;
- kanal;
- Duvara monte;
- zemin ve tavan.
Doğru ekipmanı seçerek, sabit bir iklim ve konforlu çalışma veya yaşam koşulları elde edebilirsiniz.
Kaset tipi fan coil ünitesi
Yüksek tavanlı bir ofis veya daire için uygundur. Cihaz gövdesi asma tavana monte edilmiştir. Görünen kısım dekoratif bir ızgaradır. Bu tür iç ünitelerin avantajları:
- duvarda ve yerde yerden tasarruf edin;
- hava akışları her yöne dağılır ve odanın her bölümünü eşit şekilde soğutur;
- temiz hava sirkülasyonu için hava kanalına bağlanır.
Kaset modellerinde, soğuk veya sıcak ortam beslemesini tamamen durduran üç yollu bir valf takılıdır. Bu durumda çift yönlü, boruları tamamen kapatmadığı için çok etkili değildir. Soğutma daha da ilerler, ancak yoğunluğu daha azdır.
Duvara monte fan coil ünitesi
Konsol üniteleri dekoratif bir kutuya sarılır ve doğrudan duvara monte edilir. Güç ve fiyat bakımından farklılık gösterirler. Sistem tipine göre (iki borulu veya dört borulu) hem ısıtma hem de soğutma için çalışabilirler. Ek fonksiyonlar mümkündür: nemlendirme, hava temizleme, nem alma.
Kanal tipi fan coil ünitesi
Havalandırma kanallarının içine monte edilmiştir. Havalandırma şaftlarının uzandığı tesislere hizmet ederler. Genellikle gizli oldukları için paketsiz üretilirler. Atölyelerde, bu tür modeller açık bir şekilde tavanın altına bağlanır. Erişim noktaları üzerinden onarım ve temizlik faaliyetleri yürütülmektedir.
Kaset olanlardan farklıdırlar, çünkü bir hava kanalı ağı, soğutma ve havalandırmanın gerçekleştiği kanal kapatıcıdan ayrılır. Kaset kasetlerinde böyle bir nokta vardır. Bu nedenle alçak tavanlı odalarda kullanıma uygundurlar. Kaybolması veya ezilmesi zor olan duvara monte bir uzaktan kumanda ile kontrol edilir.
Kanal cihazları için en önemli teknik gösterge, hava kütlelerini madenlerin içinde hareket ettiren kişi olduğu için fan kafasıdır.
Hayranlar:
- alçak basınç;
- orta basınç;
- yüksek basınç.
Fan seçimi, ızgaranın konumuna bağlıdır - fan coil ünitesi ızgaraya ne kadar yakınsa, fan performansı o kadar düşük olur. Yüksek basınçlı fanlar yüksek ses çıkarır, bu nedenle ses yalıtımı önlemlerinin alınması veya teknik odalara kurulması önerilir.
Yerde duran fan coil ünitesi
Cihazlar hem duvara hem de altına yerleştirilebilir. İki şekilde bağlanır - zemine ve duvara. Tavan modellerini koyamıyorsanız, iki modda çalışan ve kalorifer radyatörlerinden daha küçük boyutlu olan ayaklı modeller ile yapabilirsiniz.
Tavan için fan coil ünitesi
Bu, tavanın altına monte edilen bir zemin tipi ünitedir. Cihazın düşük yüksekliği, bu tür modellerin yerden tavana mesafesi az olan odalarda kullanılmasına izin verir.
Fan coil modelleri, üreticiler tarafından kapalı ve açık çerçeve olmak üzere iki versiyonda üretilmektedir. İkincisi daha ucuzdur, ancak kalitesi daha düşük değildir. Gizli veya açık monte edilir. Kaset ve kanal modelleri çerçevesiz olarak üretilmektedir.
Seçim kriterleri ve özellikleri
Özel bir ev, ofis alanı veya çok sayıda odası olan bir satış alanı için uygun bir sistem seçmek için aşağıdaki noktaları sağlayın:
- Soğutucu kapasitesi. Tüm dahili fancoil ünitelerinin kapasitelerine göre tam olarak çalışması için bir marj ile hesaplanır.
- İç ünite performansı. Toplam kapasite maksimum chiller kapasitesini aşmaz.
- Hidronik modülün gücü, soğutucunun sirkülasyonunu kontrol eden bir pompa istasyonudur. Zayıf bir pompa, büyük miktarda su veya propilen glikol hareket ettiremez, bu nedenle yukarıdaki ekipmanın geri kalanıyla aynı anda hesaplanır. Hidronik modül, ayarlanan sıcaklığı korumak için su akışının hızını artırarak veya azaltarak chiller ayarlarında çalışır.
- Cihazın gücü su hatlarının uzunluğuyla eşleşiyor
Ürünün üreticisine dikkat etmeye değer. Rus fan coil üniteleri modelleri daha ucuzdur, ancak kendilerini iyi tarafta kanıtlamışlardır - dayanıklı malzemeler, montaj, servis merkezlerinin varlığı ve yerli ekipmanla çalışan uzmanların varlığı. İthal cihazlar, uygun kurulum ve bakım ile güvenilir ve dayanıklıdır, ancak maliyetleri daha yüksektir. Sınırlı bir bütçeyle, Rus tedarikçiler arasından eşdeğer bir model seçebilirsiniz.
Endüstriyel tesislerde, ana cihazın arızalanması durumunda genellikle bir yedekleme sistemi kurulur; her odaya 2 fan coil ünitesi kurulur. Yedek sistem ikinci soğutucuya bağlanır.
İklim ekipmanının seçimi için, odanın parametrelerini ve kurulum olanaklarını dikkate alarak gücü hesaplamaya yardımcı olacak özel merkezlerle iletişime geçmek daha iyidir.