

1 Kullanılmayan donanımın kapatılması
Gerek duyulmayan güç ve soğutma donanımları çalıştırılmamalıdır.
2 Sıcak / soğuk geçit düzenlemesinin gerçekleştirilmesi
Raf sıraları sunucuların ön yüzü birbirine doğru dönük olacak şekilde düzenlenmelidir. Söz konusu düzen, uygun şekilde gerçekleştirildiğinde, enerji kayıplarını yüksek düzeyde azaltabilir ve aynı zamanda sunucuların ömrünü de uzatır.
3 Yedeklemeli sistemlerin ayarlanması
Derecelendirilmiş kapasitelerinin altında kullanılması gereken alt sistemler (yedeklemeyi desteklemek için) tam yük verimlilikleri için değil, kesirli yük verimlilikleri için en uygun hale getirilmelidir.
4 Kapasite yönetim araçları zekasının kullanılması
Bu araçlar, veri merkezi içerisinde 'kademeli kapasitenin' en aza indirilmesine yardımcı olur, böylece brüt güç ve soğutma kapsamı dahilinde en yüksek miktarda BT donanımının kurulmasına olanak sağlayarak, sistemi verim eğrisinin en üst noktasına doğru iter.
5 Enerji tüketimini izleme göstergeleri
Veri merkezi, standart altı elektrik tüketimi oluşturan koşulları belirlemek ve bunlara yönelik uyarıda bulunmak üzere düzenlenmelidir, bu şekilde enerji açığı durumları hızlı bir şekilde düzeltilebilir.
6 Doğru boyutlandırma sağlamak için ölçeklendirilebilir güç ve soğutma
Ölçeklendirilebilir güç ve soğutma çözümlerinin kullanımı daha küçük veri merkezlerinde veya ömürlerinin başında olan veri merkezlerinde verimliliği artırabilir ve aynı zamanda gerek duyuluncaya kadar sermaye ve işletme masraflarının ertelenmesini sağlayabilir.
7 Sıra tabanlı soğutma
Hava akış yolunun sıra tabanlı soğutma yoluyla kısaltılması sıcak ve soğuk hava akışlarının karışmasını azaltır, böylece hava dağıtımının öngörülebilirliğini artırır ve soğuk havanın, buna gerek duyan yüklere iletilmesine yönelik verimliliği artırır.
8 ‘Serbest soğutma’
Bu 'tasarruf modunda' çalışan bir veri merkezini tanımlamak için kullanılan genel bir terimdir. Gerçek anlamda 'serbest' olmamakla birlikte bu teknolojiler, uygun ortamlarda veri merkezi verimliliğin geliştirilmesinde oldukça yararlı olabilir. Soğutma tasarruflu sistemler, yılın soğuk aylarında dış ortam havasını kullanarak enerji tasarrufu sağlar, bu da soğutucular ve kompresörler gibi mekanik soğutma sistemlerinin kapatılmasına veya düşük kapasitede çalıştırılmasına olanak sağlar.
9 Yüksek verimlilikli UPS
Artık UPS sistemi ile elde edilen verimliliği önemli ölçüde artıracak teknolojiler kullanılmaktadır. Yüzde 30 yük durumunda en yeni UPS sistemleri, yerleştirilmiş mevcut UPS sistemlerinin ortalamasına kıyasla yüzde 10'dan daha fazla verimlilik elde etmektedir.
10 Değişken frekanslı sürücüler(VFD)
Veri merkezindeki elektrik motoru ile çalışan çoğu cihaz, destekledikleri yük daha az kapasite gerektirdiği halde tam hızda çalışmaktadır. Değişken frekanslı sürücüler (VFD), fan çıkışının yüke uygun hale getirilmesine yardımcı olur. Bu cihazlardaki hız kontrol mekanizmaları verimliliğin en yüksek seviyeye getirilmesine yardımcı olur. Hem yönetim yazılımı hem de kablolu ve kablosuz termik sensörler, VFD sürücülerin düzenlenmesine veya kontrol edilmesine yardımcı olur.
11 Modüler konteynır içi çözümler Mevcut bina yapıları, güç ve soğutma dağıtımı ile sağlanabilecek olan elektrik verimliliğini genellikle sınırlar
Üreticiler artık standart güç ve soğutma bileşenleri kullanan modüler, konteynır içi güç ve soğutma modülleri oluşturabilmekte ve bunları belirli bir PUE hedefi için tasarlamaktadır. Mevcut yapıya eklenen bir konteynır olarak ambalajlanan, nakledilen ve kurulan bu çözümler, mevcut veri merkezlerindeki verimliliği hızlı bir şekilde artırabilir.
12 Sıcak geçit tutma
Sıcak geçit tutma sistemi (HACS), çalışma ortamı sıcaklığının daha yüksek, soğuk su sıcaklığının ise daha düşük olmasına olanak sağlar; bu da, tasarruf saatlerinin daha fazla olmasına ve elektrik maliyetinden önemli ölçüde tasarruf edilmesine olanak verir.