Enerji maliyetleri yüzde 25 oranında bir veri merkezinin işletme giderlerinin yüzde 60 kadarını tüketiyor. Büyük tesisler için yılda yüzbinlerce veya hatta milyonlarca dolar ekleyebilir. Birçok veri merkezi operatörü, enerji tüketimini azaltmak için soğutmanın optimizasyonuna odaklanmıştır. Soğutma sistemleri kesinlikle elektrik faturasının büyük bir kısmını oluştururken, kesintisiz güç kaynakları (UPS'ler) de enerji maliyetlerine katkıda bulunur.
Geleneksel olarak, büyük veri merkezleri, önemli yükleri destekleme kapasitesine sahip bağımsız "kule" UPS'leri kullandılar. Bu birimler genellikle “N + 1” fazlalığı sağlamak ve veri merkezi büyümesini desteklemek için fazlasıyla provizyonludur. Sonuçta, UPS hatası, veri merkezi kapalı kalma süresinin 1 nedenidir.
Bu modelde, bir veri merkezi 500kVA güç sağlamak için üç 1000kVA UPS'i uygulayabilir. Bu şekilde, birimlerden biri arızalanırsa veya bakım için hizmet dışı bırakılması gerekiyorsa, kalan iki birim gereken toplam kapasiteyi sağlayabilir. Sorun, her birimin kapasitenin çok altında çalıştığıdır. UPS'ler 80 yüzde kapasitesinde veya daha fazlasında çalışırken en verimli olanıdır.
Büyük UPS sistemleri de çok fazla ısı üretir - bir kural olarak, ısı çıkışı UPS kapasitesinin yüzde 10 kadardır. Birçok UPS, verimliliği artırmak için bir “ECO” ya da çevrim dışı moda sahiptir, ancak arıza süresi riskini arttırır.
Bu yüzden Bu monolitik UPS sistemlerini daha küçük, modüler ünitelerle değiştirmek veya tamamlamak genellikle mantıklıdır. birlikte bağlantılı. Bu, gereksinimlerinizi yüklemek ve modülleri ekleyerek gerektiği kadar büyütmek için kapasiteyi daha yakından eşleştirmenizi sağlar.
Bu modelde, 21kVA'yı N + 50 artıklığı ile beslemek için 1000 1kVA birimlerini uygulayabilirsiniz. Her ünite maksimum kapasitesine daha yakın ve böylece daha verimli çalışacaktır. Ayrıca, bu üniteler tipik olarak ECO modunda çalışma riski olmadan verimliliği artıran transformatörlere sahip değildir.
Modüler UPS'ler daha küçüktür ve bağımsız birimlerden daha az ısı üretir. Aynı zamanda çalışırken değiştirilebilirler, yani tüm sistemi çevrim dışı bırakmadan başarısız bir üniteyi değiştirebilirsiniz. “Akıllı” modüler UPS'ler performansı artırmak için veri toplar ve analiz eder ve veri merkezi altyapı yönetimi ile entegre edilebilir (DCIM) sistemler.
Şimdi, akılda tutulması gereken bazı tasarım konuları var. Modüler UPS'ler raf tipi veya dolap boyutlu üniteler olduğundan, sıralı yer kaplarlar. Buna ek olarak, kapasitelerin aşırı provizyon olmadan ihtiyaç duyulduğunda bulunduğundan emin olmak için birimleri dikkatli bir şekilde konumlandırmanız gerekir. Bununla birlikte, elde edilebilecek potansiyel enerji verimliliği bu küçük ticaret giderlerini çok fazla aşabilir.
Veri merkezinizin yaşına bağlı olarak, modüler UPS'lerin değerlendirilmesi iyi bir zaman olabilir. UPS sistemleri yedi ila 10 arasında bir ömre sahiptir ve birçok veri merkezinin kısa vadede değiştirilmesi gereken birimler vardır.
Veri merkezi yoğunlukları artan veri hacimlerini ve bağlı cihazları desteklemek için artmaya devam ettikçe, operatörlerin kullanılabilirliği sağlayarak enerji verimliliğini artırmanın yeni yollarını bulmaları gerekmektedir. Rahi'nin veri merkezi uzmanları, modüler UPS sistemlerinin olup olmadığını belirlemenize yardımcı olabilir operasyonlarınız için doğru ve potansiyel enerji tasarruflarını hesaplar.