İçindekiler:
Herhangi bir kanalizasyon sisteminin çalışması fizik kurallarına dayanmaktadır. Kullanılan su, yerçekimi hareketinin altındaki yükselticiler üzerinde hareket eder, depolama tanklarına girer, ardından genel boru hattına boşaltılır. Böyle bir sistemin kesintisiz çalışması, boruların doğru eğiminden ve sualtı borularının eğim uzunluğu ve açısına yönelik gereksinimlerden kaynaklanır.
Yer çekimi tahliyesinin sadeliği ve işlevselliği ile sadece bir tane var ama çok önemli bir dezavantaj var. Bunlar, binaların yeniden inşasında ve sıhhi tesisatın yerleştirilmesinde zorluklar. Bu tür sistemlerde, su sadece sauna altında özel bir evin bodrum katını çekmek için aşağı doğru hareket edebilir veya çamaşır işe yaramaz: her zaman tavsiye edilmeyen ek bir septik tank yapmalısınız.
Bu gibi durumlarda, sorunun en iyi çözümü Sololift2 Grundfos kanalizasyon pompa tesisatı kurulumu olacaktır. Bu tür sistemler, istenen ev sahibi yönünde suyu zorla yönlendirir.
Sololift etiketleme hakkında birkaç kelime
Bir pompa birimi seçerken, ürün etiketlemeye dikkat etmelisiniz. Bu nüans, kurulum yeri, işlevsellik ve ekipman yardımı ile çözülebilen günlük görevleri belirler.
Üreticinin ürünleri Latin alfabesinin büyük harflerini işaretlemek için kullanır. Şuna benziyor:
WC - bu modellerde yerleşik bir öğütme mekanizması vardır. İstasyon, siyah (dışkı) drenlerin yönlendirilmesi için tasarlanmıştır, zemin tuvalete bağlanabilir.
CWC - bu ekipman kategorisi ayrıca bir parçalayıcı ile donatılmıştır ve dışkı atığının boşaltılması için tasarlanmıştır. Ancak, bu tür modeller duvara asılı tuvalet için tasarlanmıştır.
C ve D - tuvaletler hariç herhangi bir sıhhi tesisat için uygun gri (dışkı olmadan) drenaj pompaları.
Ayrıca, her bir ürünün etiketlenmesi sayısal bir tanımlama içerir: 1-3. Bu, ana akışın yanı sıra ek muslukların sayısını gösterir. Aslında, rakamlar pompaya bağlı sıhhi tesisat sayısını gösterir.
Drenaj sistemi nasıl çalışır?
Kanalizasyon pompa istasyonları Sololift2 Grundfos bir elektrik motoru ve bir sıvı seviye sensörü ile donatılmıştır. Ek olarak, tasarım kompozit tanklardan yapılmıştır, depolama tankı küresel duvarlara, pompa yönünde alt eğim açısına sahiptir.
Böyle bir düzenleme ve düzen, tankın tabanında ve duvarlarında çökelme olasılığını en aza indirir. Sensör, motorun yalnızca gerektiğinde açılmasını ve enerjiden tasarruf etmesini sağlar.
Pompa istasyonlarının çalışma prensibi şöyledir: Atık su tankına akar ve referans işaretinin seviyesine ulaşır. Sensör motora bir başlatma komutu verir, sıvı genel kanalizasyon sistemine pompalanır. Seviye ayarlanan değerlere düştüğünde, motor kapanır ve pompa çalışmayı durdurur.
uygulama alanı
İşarete ve amacına bağlı olarak, Sololift2 Grundfos pompalama üniteleri, yerçekimi kanalizasyonunun imkansız olduğu odalarda siyah ve gri atıkların pompalanması için kullanılır. Buna ek olarak, ekipman, kanalizasyon seviyesinin altında bulunan banyolarda suyun tahliyesi için idealdir.
Bağlanan elemanlar hakkında konuşursak, pompalar aşağıdaki sıhhi ekipman türlerine uygundur:
Askı ve kat tuvaletler.
Lavabolar ve lavabolar.
Kompakt boyutlar sayesinde, pompalama istasyonları sırasıyla duvar ve zemin yapılarına yerleştirilmiştir, iç mekanı bozmaz.
Su temini için tasarlanmış pompa istasyonları hakkında, Grundfos >>> bir dizi ekipman hakkında makale okuyun
Kompakt kanalizasyon pompa tesislerinin çeşitleri
Şu anda, Sololift Grundfos ürünleri 5 model ile temsil edilmektedir. Aşağıdaki işaretli pompa istasyonları banyolara monte edilmek için uygundur:
Pompa montajı Sololift2 WC-1 lavabo ve tuvalet atık suyunu pompalamak için
620 W kapasiteli pompa ünitesi, 9 litre sıvı haznesi. Model düzenli olarak bir öğütücü ile donatılmıştır, 149 l / dk'lık bir kapasiteye sahiptir. Ana sıhhi cihaza ek olarak (zemin klozet) lavaboya veya pisuar kullanıcı tercihine bağlanabilir.
Kanalizasyon için Pompa Sololift: ekipman seçimi, onarım ve teknik bakım özellikleri
Atık suyun yerçekimsiz boşaltılmasının mümkün olmadığı durumlarda, zorla pompalama tesisleri kullanılır. Bu tür ekipman, drenaj sistemlerinde tıkanıklıkların oluşmasını önler ve sıhhi teçhizatın daire veya özel evdeki sayıları ve yerlerine bakılmaksızın tamamen işlev görmesini sağlar. Bugün Sololift'in kanalizasyon için ne olduğunu, bu kurulumların hangi problemleri çözdüğünü ve cihazların avantajları ve dezavantajları hakkında ayrıntılı olarak analiz edeceğiz.
Makaleyi okuyun:
Sololift - nedir bu
Özel ev ve apartman sahipleri genellikle kanalizasyon sistemine su boşaltılmasında zorluklarla karşılaşıyorlar. Bunu çözmek için, sıvı pompalamak için bir pompa istasyonu kurmak yeterlidir.
Sakinlerin en iyi seçimi, atık sisteminin düzgün çalışmasını sağlayacak olan kompakt bir cihaz olan Sololift'in satın alınması olacaktır. Buna ek olarak, bu tür ekipmanlar, sıhhi tesisat armatürlerinin bulunduğu seviyeye bakılmaksızın, bir konut veya kamu hizmet binasında herhangi bir yere kurulabilir. Sololift, kanalizasyon ana hattına zorla otomatik olarak taşan bir evsel atıksu pompasıdır.
Tahliyenin içeriğini taşlama mekanizması olan ve normal tahliyesini sağlayan ve tıkanıklıkların oluşumunu ortadan kaldıran cihaz modelleri vardır. Bir evsel atık su pompası, dikey bir boru düzeni ile 7–9 m yüksekliğe kadar kanalizasyon artabilir. Bu, bodrum katındaki ekipmanları evdeki sıhhi gereçlerin seviyesine indirmenize izin verir.
İstasyon ayrıca atık sıvıyı yatay bir kanalizasyon hattı boyunca 100 metreye kadar uzaklaştırabilir. Sololift pompalama üniteleri şık bir tasarıma ve kompakt boyutlara sahiptir, bu nedenle mutfak, tuvalet ve banyoların iç kısımları için idealdir.
Kanalizasyon Pompası Sololift: özel bir evde atık suyun bertarafı ile ilgili problemlerin çözümü
Sololift ev aletleri, yerçekimi tarafından sızıntı yapamayan sıvıların ve kanalizasyonun zorla taşınmasında kullanılır. Bu tür ekipmanlar, kanalizasyon kanalının kanalizasyon borusuna giriş noktasının altına monte edilmesini mümkün kılar. Örneğin, bir banyo veya tuvalet bodruma taşınabilir.
Eski bir kanalizasyon sisteminiz varsa, boru lümeninin daralması nedeniyle tahliyenin yapılması genellikle zordur. Bu problem, tuvalet için bir değirmeni olan bir fekal pompa takılarak çözülebilir. İstasyonun içinde, kirliliklerin hoş olmayan kokusunu emen bir karbon filtre vardır.
Özel bir ev için kanalizasyon: projenin doğru bir şekilde nasıl uygulanacağı, çalışma prensibi, hesaplama nasıl yapılır, bileşen seçimi, kurulum çalışması yapmak için adım adım fotoğraf talimatları hata olmadan, uzmanların tavsiyesi ve tavsiyeleri - portalımızın materyalinde okuyun.
Kanalizasyon Grundfos için Sololift: ekipmanın avantajları ve dezavantajları
Pompa istasyonları Grundfos, sıhhi tesisat ve kanalizasyon sistemleri için piyasa ekipmanlarının en iyileri arasında sayılmaktadır. Sololift Kurulumları sağlam bir muhafazaya sahiptir ve tasarımın tüm parçaları yüksek kaliteli malzemelerden yapılmıştır. Ekipmanın güvenilirliğini ve uzun kullanım süresini sağlar.
Pompalama sistemlerinin avantajları arasında, yapısal bileşenlerin temizliği üzerinde çalışma yapılmasına gerek olmadığı belirtilmelidir. Tüm modeller, kanalizasyon ve çöp biriktirmeyecek şekilde yapılır. Ek olarak, cihazın çalışması, kullanımından daha fazla konfor yaratan düşük ses seviyesi ile karakterize edilir.
Grundfos cihazlarının küçük boyutları, ekipmanı kompakt hale getirir ve dar alanlarda bile pompaları monte etmeyi mümkün kılar. Sololift, termal yüklerle iyi bir şekilde baş eder ve su basıncına dayanıklıdır, böylece pompanın arızaları konusunda endişelenemezsiniz. Yerli pompalama istasyonlarının dezavantajları, ekipmanın elektrikle beslendiğine ve sürekli olarak açılmaya ihtiyaç duyduğu gerçeğine atfedilmelidir. Kesintisiz kanalizasyon drenajını sağlamak için, kurulumu bağımsız bir gç kaynağına bağlamak için dikkatli olunmalıdır.
Cihaz ve ekipman Sololift
Ev kurulumu Sololift, biriken tanktan (pompa) ve pompa mekanizmasından oluşur. Cihazın içinde doldurma sıvısının seviyesini kontrol eden özel bir sensör var.
Tablo 1. Sololift pompa istasyonunun konstrüktif bileşenleri
Sololift: kanalizasyon pompası, Sololift kanalizasyon pompalarının incelenmesi
Sololift: kanalizasyon pompası, Sololift kanalizasyon pompalarının incelenmesi. Bu makaleden, Sololift pompa istasyonunun kanalizasyon için hangi özelliklerini kullandığını öğrenebilirsiniz: cihazların teknik ve operasyonel özellikleri, konfigürasyonunun özellikleri ve ev sıhhi tesisatında kullanımı. Metin, tüm modellere ve ortalama ekipman fiyatlarına kısa bir genel bakış dahil olmak üzere, üretici Grundfos ve ürünleri hakkında temel bilgiler içermektedir.
Kanalizasyon için Sololift: pompalar hakkında temel bilgiler
Kanalizasyon sisteminin işleyişi, boru hattının eğiminden dolayı yerçekimiyle suyun taşınması prensibine dayanmaktadır. İletişimin normal çalışması sadece herhangi bir tıkanıklık olmaması durumunda mümkündür.
Pump Sololift, yer çekimi ile temizlenemeyen atık suyu bertaraf etmek için tasarlanmıştır.
Özel sektör evlerinde, bu sorunu çözmek için koleksiyoncular kullanılır. Bodrumdaki bir rezervuarın varlığı, sıhhi tesisat armatürüne giden bağlantı borusunu sağ açıda monte etmenizi sağlar. Dairelerde kolektör dikey konumda monte edilir. Bu durumda eğiminin derecesi, tüketim noktasının bulunduğu yüksekliğe ve girişin konumuna bağlıdır.
Borunun merkezi kanalizasyona giriş noktası, sıhhi cihazdan (tuvalet) veya bununla aynı seviyenin üstünde bulunursa, kanalizasyon sistemi tam olarak çalışamayacaktır. Bu, aynı zamanda basınç iletişimleri için de geçerlidir, çünkü şemaları, bu tankın girişindeki bir pompanın kurulumunu içerir.
Bu soruna birkaç çözüm var:
- Yukarıdaki tüketim noktasını ayarlayın.
- Giriş seviyesini toplayıcıya indirmek için.
- Kanalizasyon için Sololift satın alın.
Sololift - kompakt kanalizasyon tesisatı
İlk iki yönteme önemli zorluklar eşlik etmektedir, çünkü bu prosedürleri operasyon konforundan ödün vermeksizin gerçekleştirmek her zaman mümkün değildir. Bu nedenle, kanalizasyon için pompalama ekipmanı satın alma tek en iyi çıkış yolu.
Dikkat edin! Borunun eğimi ne kadar büyük olursa, tıkanma olasılığını belirleyen sıvının hareket hızı o kadar yüksektir.
Kanalizasyon pompalarının avantajları ve dezavantajları Grundfos Sololift
Sololift, kanalizasyon için tasarlanmış bir pompa ekipmanıdır. Bu tesislerin ana işlevi, atık suyun pompalanmasını borulardan zorlamaktır. Karayolunun gerekli eğimini organize etmenin imkânsız olduğu bu mekanlarda kullanılırlar, bu da atık sıvının tüketim noktalarından yerçekimi akışı ile giderilmesini sağlar.
Bir karbon filtrenin varlığı kokuların yayılmasını önler
Tüketim noktaları şunlardır:
- kabuk;
- banyo ve duş;
- tuvalet ve bide;
- Araba yıkama ve diğer sıhhi tesisat.
Kompakt boyutundan dolayı, bu tip ekipman küçük bir alana sahip odalarda kurulabilir, bu yüzden bir banyo, tuvalet veya mutfak için Sololift satın almak tavsiye edilebilir. Eğimli bir tabana sahip özel tasarım, atık ve dışkı kütleleri şeklinde çamur oluşumunu önler. Dahil edilen ekipman, akışkanın akış hızını arttırır, bu sayede sistemde dönen bir itme oluşur ve tankın tabanındaki tortu ortadan kaldırılır.
Üretici, cihazın oranlarını doğru bir şekilde hesaplamıştır. 3-5 litrelik bir tank hacmi ile, pompa, yüksek bir atık sıvı - 40 l / dk akış hızı geliştirebilmektedir. Sıhhi cihazların kendileri böyle güçlü bir tahliyeye sahip değildir. Geliştirilmiş performans, büyük bir tankın kullanımını terk etmeyi olanaklı kılıyordu, bu da uygunsuz yerlerde ekipmanın kurulumunu basitleştiriyordu.
Tankın küçük bir hacmi ile pompa, yüksek bir atık sıvı akışını geliştirebilir.
Kurulum çok sessizdir, çünkü pompa daima suya batırılır. Tuvalet içindeki suyun tahliyesi sırasında meydana gelen gürültü, genellikle sıvı ve havanın borularda hareket etmesinden kaynaklanır. Pompa durumunda, bu durum meydana gelmez, çünkü ekipman hava akışını yakalamaz. Cihazın çalışması tamamen otomatik. Kurulum şeması, 220V'luk bir gerilimle yalnızca alma noktasına, boruya ve çıkışa bir bağlantı olduğunu varsayar. Profesyonel bir tesisatçının hizmetlerine başvurmadan, bu prosedürle başa çıkabilirsiniz.
Sololift pompaların en önemli avantajı onların güvenilirliği ve yeniden geliştirme olasılığıdır. Bu nedenle, ekipmanın montajı sırasında yükseklik farklılıklarında zorluk yoktur. Buna ek olarak, odada sıhhi tesisat olanakları genişliyor. Tekne yapısı çok dayanıklıdır. Yüksek sıcaklık ve basınçların deformasyon değişiklikleri olmadan etkilerine dayanabilir. Bir karbon filtrenin varlığı, hoş olmayan kokuların yayılmasını önler.
Sağlam gövde tasarımı, yüksek sıcaklık ve basınca dayanıklı olabilir
Ekipmanın dezavantajları çok fazla değil. İlk olarak, pompalar sabit güç kaynağına ihtiyaç duyar. İkincisi, Danimarka tesislerinin maliyeti oldukça yüksektir.
Bu önemli! Sistem bileşenleri arasındaki tüm bağlantılar sızdırmaz olmalıdır. Sadece bu şartlar altında kanalizasyon sistemi düzgün çalışır.
Atık su pompalarının teknik özellikleri ve işlevselliği Sololift
Danimarka şirketi Grundfos, bir dizi güçlü ve güvenilir kanalizasyon sisteminin üreticisidir. Geniş bir pompa hattı tüketicilerin sıvıları banyo veya tuvaletlerden boşaltmak için bir sistem organize etmeleri için bireysel bir yaklaşım sergilemelerini sağlar. Benzer dış özelliklere rağmen, her modelin kendi güç seviyesi ve bir dizi özel işlevi vardır.
Teknolojik olarak gelişmiş yüksek mukavemetli malzemelerin kullanılması, sızıntıyı önler.
Cihaz, yüksek mukavemetli plastikten yapılmış kapalı bir muhafaza biçimindedir. Üzerinde sıvı pompalamak için tasarlanmış bir pompa tespit edilmiştir. Depodaki su belli bir seviyeye ulaştığında ekipman otomatik olarak başlar. Üretici iki seri pompa üretiyor: Sololift + ve Sololift 2.
Her iki model için ortaktır:
Teknik özelliklerin yanı sıra özellik ve işlevlerin sayısı bakımından da farklılık gösterir. Başka kurulum modifikasyonları var.
Sololift pompaların teknik parametreleri ve özellikleri
Grundfos Sololift pompalama istasyonlarının ana avantajları kurulum kolaylığı ve bakım kolaylığıdır.
Bazı pompa versiyonları keskin kenarlı bir pervane ile donatılmıştır. Bu bölüm büyük atıkların öğütülmesi, kanalizasyon için tıkanma boruları için kullanılır. İstasyon girişinin büyüklüğü 10 cm olup, bu bölge 110 mm'lik bir kesite sahip bir borunun bağlanması için uygundur. Su jetin minimum kaldırma yüksekliği 5 m'dir.
Tasarımlar aşağıdaki bileşenlerden oluşur:
- depolama tankı;
- dalgıç pompa;
- geri döndürmez vana;
- filtrasyon sistemi almak;
- bir pervane şeklinde kesme mekanizması;
- karbon tipi filtre.
Çoğu modelin çalışma sıcaklığı: 0 ° C ila 45 ° C Bir istisna, 90 ° C'ye kadar sıcaklıklara dayanabilen Sololift C-3 kurulumunun modifikasyonudur.
Bakım için, pompanın kurulum yerinden çıkarılması gerekmez.
Grundfos ürünlerinin kapsamı aşağıdaki nesneleri kapsamaktadır:
- banyosu;
- klozetler (asma tipi ve zemin);
- duşlar;
- banyosu.
Mutfak için sololift, çamaşır makineleri ve bulaşık makinelerinin çalışmasını sağlar. Çoğu model için ortalama basınç 9.9 m'dir. Performans katsayısı 4,5 m³ / s'dir.
Pompa ünitelerine eşlik eden ekipmanlar ek faydalar sağlar:
- yerleşik aşırı ısınma koruması;
- kurulum alanını hareket ettirmek için 120 cm uzunluğunda kablo;
- Karbon filtreye bağlı ek saflık derecesi.
Salolift pompalama ünitesinin bağlantı şeması
İyi tavsiye! Ev için bir pompa seçmek, özelliklerine dikkat etmek çok önemlidir. Optimal bir model satın almak, gereksiz özellikler için fazla ödeme yapılmasını engeller.
Ekipmanın çalışma voltajı 220-240 watt. Termal hidrodinamik röle dolum derecesini kontrol eder. Plastisiteye sahip adaptörlü, geri dönüşsüz valfler, dolduruldukça, basınç nozulları tarafından tahrik edilir. Bu çalışma prensibi, bir yerleşim bölgesinde sıvı taşma ve hoş olmayan kokular olasılığını ortadan kaldırır. Ekipman güvenilir ve güçlü motorlarla donatılmıştır. Krank karteri ve şaft üretimi için malzeme paslanmaz çelik olarak işlev gördü, bu nedenle korozyondan korunuyorlar.
Sololift WC-1 modellerinin yapısal özellikleri
Kompakt boyutta Sololift WC-1, kurulum için büyük miktarda boş alana ihtiyaç duymaz. Sınırlı alana sahip odalara kolayca uyum sağlar. Sololift + serisi bir pompa, bir öğütücü ve güçlü motorla tamamlandı. Bu parçalar nedeniyle ünitenin kesintisiz çalışması sağlanmıştır.
Parçalayıcı, neden olabileceği borulardaki tıkanıklıkların giderilmesine yardımcı olur:
- bol miktarda tuvalet kağıdı;
- boru hattında yakalanan hijyen ürünleri;
- dışkı kitlelerinin kümeleri.
Sololift2 WC-1 - Büyük partiküllerin öğütülmesi için yerleşik mekanizma ile kanalizasyon pompalama kurulumu
Herhangi bir nedenden ötürü sistem çökerse, ekipman size bir arızadan sesli bir sinyal gönderir. Böylece problem fark edilmeyecek. İç parçalar mevcutsa, Sololift Plus pompasının bakım ve onarımı zorlaşmaz. Tüm bağlantı zincirlerini sökmeye gerek yoktur. Bu nedenle, onarım çok zaman almaz.
Ünitenin ağırlığı 7,3 kg'dır (her iki model). Toplam kapasitenin genişliği - 9 l. Sololift'i zemine yerleştirmek için vida veya dübel kullanın. Özellikle onlar için tasarım delikleri sağlanmıştır. Kanalizasyon sistemi ve ekipman arasında bir bağlantı elemanı olarak, gerekli büyüklükteki branşman boruları ve adaptörleri kullanılmaktadır. Boşaltma hattındaki adaptör hem yatay hem de dikey olarak monte edilebilir. İşte vana tersi.
Uzmanlar, pompayı doğrudan tuvaletin arkasına monte etmenizi önerir. Bu, sıhhi tesisat armatürü ile enjeksiyon ünitesi arasında 15 cm'den fazla olmayacak şekilde yapılır.Pompanın düzgün bir şekilde bağlandığından ve güvenli bir şekilde sabitlendiğinden emin olarak, işlemine devam edebilirsiniz.
Pompa Sololift 2 WC-1 tuvalete 15 cm mesafede daha iyi monte edilir
Sololift 2 WS-1 modifikasyonunun kurulumu benzer özelliklere sahiptir, ancak bazı göstergeler geliştirilmiştir. Bunlar, daha kompakt hale gelen gövdenin büyüklüğünü, ayrıca arttırılmış motor gücü ve kesme elemanlarının işlevselliğini içerir.
Teknik performans modelleri Sololift WC-3
Cihazın bu modifikasyonu, önceki modelle aynı avantajlara sahiptir. Aralarında sadece bir tane önemli fark vardır. Bu durumda, tasarım 3 ek boru ile donatılmıştır. Geliştirilmiş model sadece tuvalet için değil, aynı zamanda bide, duşakabin ve lavabo için de tasarlanmıştır.
Bu önemli! Sisteme bir duş bağlıysa, boru hattı% 1 eğimle döşenir. Sololift 2 WC-3 kurulum talimatı, bir klozet ve 3 diğer su tüketim noktasının kurulmasına izin verir. Bununla birlikte, hiçbir modifikasyon, kanalizasyon sisteminin doğru çalışması için 10 cm'den daha büyük bir girişe ihtiyacınız olacağı için, birkaç tuvaleti sisteme bağlamanıza izin vermez.
Pompa Sololift WC-3 bide, duş veya lavabo için kullanılabilir
Yapının toplam ağırlığı 7,3 kg'dır (her iki model). Depolama kapasitesi - 9 litre. Aynı zamanda, model 4 ila 9 litre tutmaya muktedir bir sarnıç ile tuvaletler için özel olarak tasarlanmıştır. Sıvı.
Sololift 2 WC-3'ün modifikasyonunda, kanalizasyon sistemindeki tıkanıklıklarla etkili bir şekilde mücadele etmek için tasarlanmış bir hidrolik girdap sistemi vardır. Kesme elemanının yapıldığı malzemenin dayanım özellikleri, benzer model Sololift + ile karşılaştırıldığında artmıştır. Ünite tamamen sızıntıya karşı sigortalıdır.
Pompaların özellikleri ve özelliklerine genel bakış Sololift CWC-3
Bu değişikliğin boyutu önemli ölçüde azaltılmıştır. Tasarımda taşlama blokajları için bir detay var. Bu tip pompalar lavabo, tuvalet veya bide montajı için tasarlanmıştır. Ekipmanı monte etmek için en iyi yer, duvardaki bir niş olup, ünitenin kompakt boyutları onu sınırlı bir alana yerleştirmeyi mümkün kılmaktadır. Sololift'in bakım ve onarım sürecini karmaşıklaştırmamak için kapağı engellememek çok önemlidir.
Kanalizasyon pompası Salolift bağlantısı
Tabanın yuvarlak şekli nedeniyle, çökeltilerin birikme olasılığı hariç tutulmuştur. Sistem veya ekipmanda sorunlar ortaya çıktığında, pompa bir uyarı verecektir. Tasarım, motorun aşırı ısınmasını ve kendini yeniden başlatma işlevini önlemek için koruma sağlar. Her iki modelin ağırlığı da 7,1 kg. Depolama tankının kapasitesi, aynı serilerin benzer modellerinde olduğu gibidir.
Sololift 2 serisindeki aynı modifikasyon, bir duvar tipi yerleştirme ile karakterize edilir. Bu hattın tüm modelleri gibi, CWC-3 pompası da sıcak sıvıyı pompalayamaz. Maksimum sıcaklık sınırı 50 ° C'dir. Konfigürasyonda 3 ek bağlantı var, boyutları: 32, 40 ve 50 mm.
Sololift 2 ve Sololift + serilerindeki diğer pompa değişikliklerine genel bakış
Sololift + pompaları doğrultusunda, daha önce tarif edilenlerden tamamen farklı iki model daha var. Modifikasyon D-3, büyük elementler içeren atık sıvıyı dışarı pompalamak için tasarlanmamıştır. Konfigürasyonda kesme çarkı yoktur, bu nedenle pompayı tuvalete bağlamasına izin verilmez.
Sololift + D-3 pompanın kesme pervanesi yoktur
Dava, çoğu model için tipik olan tabanın şekli ile hermetik bir tasarıma sahiptir - yuvarlak. Kurulum, özel araçların kullanımını gerektirmez. Sadece bir tornavidaya ve bağlantı elemanlarına (vidalara) ihtiyacınız var. Gerekirse, pompa kolayca çıkarılabilir. İnşaat ağırlığı - 4.3 kg. Tank 2 litreden fazla tutamaz.
Aynı serideki C-3 modeli diğer cihazlardan tamamen farklı. Bu ünite, yüksek sıcaklığa sahip olan kanalların üzerinden pompalanabilir. Maksimum sınır 90 ° C ve sadece 30 dakikadır. Pompa ağırlığı - 6,6 kg. Yapılandırmadaki kesme mekanizması eksik. Ekipman, lavabolara, çamaşır makinelerine ve bulaşık makinelerine bağlanmak üzere tasarlanmıştır.
Bu önemli! Aynı anda üçten fazla su tüketimine de izin verilmez.
Duvara Niş - pompa Sololift CWC-3 yüklemek için en iyi yer
Modelin bir şamandıra anahtarı vardır. Bu manyetik eleman farklı seviyelerde kurulabilir. Bakım yapıldığı zaman, şamandıra çıkarılır. Pompa bir alarm sistemi ile donatılmıştır. Tankı 5,7 litre için tasarlanmıştır.
Güncellenmiş Sololift 2 hattı da C-3 modeline sahiptir. Yuvarlatılmış tabanı olan bu ünite kendini temizleyebilir, bu nedenle kir birikimi hariç tutulur. Cihaz sıcak su (90 ° C'ye kadar) ve sınırsız bir süre boyunca pompalayabilir. Yeni model serisinin tüm pompaları güçlü motorlara sahip olduğundan, üretici tasarımlarda 2 montajın varlığını sağlamıştır. Bu nedenle, işletim sırasında ekipman devrilmez. Pompanın ağırlığı - 6.6 kg.
- şamandıra anahtarı;
- iki seviyeli iniş sistemi;
- Ayrı bir drenaj olasılığı.
Grundfos Sololift mevcut boru hattının yerine eklenmemeyi mümkün kılar
Pompa ünitesi D-2, büyük parçacıklar içermeyen gri drenaj pompalamak için tasarlanmıştır. Bu ekipmanın hafif bir ağırlığı vardır - sadece 4,3 kg. Atık suyun maksimum sıcaklık işareti 50 ° C'dir.
Kanalizasyon için Sololift pompalar: ekipman ve kurulum önerileri için fiyatlar
Kanalizasyon için pompalama tesisleri Grundfos, bütçe birimlerinin sayısına atfedilemez. Bu durumda, maliyet sadece cihazın modifikasyonuna ve işlevselliğine değil, aynı zamanda ekipmanın satın alındığı mağazanın fiyatlandırma politikasına da bağlıdır. Eskimiş Sololift + serisi zaten kaldırılmıştır. Bu an aynı zamanda pompaların maliyetini de etkiler.
Grundfos pompalama ekipmanının maliyeti:
Çalışma prensibi, pompalama sistemlerinin tamir, bakım ve onarım kuralları Sololift (Sololift)
Grundfos Sololift pompalama istasyonları, genel kanalizasyon sisteminin seviyesinin altında bulunan yerlerden atık suların zorla pompalanması için tasarlanmıştır. Sololift'in bakım ve onarımı uzmanların katılımını gerektirmez. Ekipmanın kurulumu ve bağlantısı dahil olmak üzere çoğu çalışma bağımsız olarak yapılabilir.
Pompa kurulumu Sololift
Ekipman açıklaması
Cihazın prensibi
Sololift kanalizasyon pompası, giriş ve çıkış açıklıkları ile yüksek kaliteli plastikten yapılmış küçük bir tanktır. Bir sıhhi cihazdan veya başka bir ekipmandan gelen atık sular cihaza girer. Ön temizleme işleminden geçtikten sonra, drenler belirli bir sıvı seviyesine ulaştıktan sonra otomatik olarak açılan, bir kanalizasyon yükselticisine, fosseptik ya da temizlik ve bertaraf için başka bir yere pompalanan bir pompa ile aktarılır.
Ünitenin içinde, evsel atıklarla mükemmel bir şekilde başa çıkmakta olan bir parçalayıcı bulunmaktadır. Parçalayıcı sayesinde, kanalizasyon boruları tıkanmaya daha az eğilimlidir.
Sololift pompalama ünitesi, yatay düzlem boyunca 100 metreden fazla olmayan bir mesafeye "akıtma" yapabilir ve suyu 5m ila 7m arasında bir yüksekliğe yükseltebilir (cihazın modeline bağlı olarak).
Sololift çalışma prensibi
Sololift nerede uygulanır
Sololift Grundfos pompaları kullanılır:
- Çamaşır makineleri veya bulaşık makineleri bağlamak için. Bu özellikle, modern teknolojinin yerinin kanalizasyonların yakınında imkansız olduğu küçük apartmanlar ve kır evleri için geçerlidir. Dairelerde bunun için yeterli alan yok ve ülke evlerinde ekipmanı kalıcı konutlardan (teknik kat, bodrum, vb.) Uzak bir yere yerleştirmek istiyorum;
Çamaşır makinesinin Sololift üzerinden bağlanması
- sıhhi birimin veya mutfağın çalışan kısmının konutun bir kısmından diğerine aktarılması. Bir dairenin tam olarak yeniden geliştirilmesi her zaman mümkün değildir ve birden fazla onay alınması gerekir. Bir dairenin pompa kurulumu ile değiştirilmesi, bağımsız olarak yapılabilecek daha az emek yoğun bir egzersizdir.
Sololift kullanarak mutfağı yeniden inşa etmek
Pompa tesisatı çeşitleri
Sololift kurulumu aşağıdaki modellerde üretici tarafından üretilmektedir:
WC modelleri
WC tipi pompalama tesisatları bir evsel atık öğütücü ile donatılmıştır. Tuvalet çanağını boşaltmak için kullanılırlar. Model adındaki sayılar, ek sıhhi tesisat armatürlerini (lavabo, duş, bide, vb.) Bağlamak için kullanılan giriş kanallarının sayısını gösterir.
Tuvaleti bağlamak için Sololift WC
CWC-3 modelleri
CWC-3 modelleri önceki kurulum türleriyle neredeyse aynıdır. Üç girişi var. Ayırt edici özellik, cihazı monte edilen tuvalete bağlayabilme özelliğidir. Bunun için giriş, ekipmanın sonunda yer almaktadır.
Model D-3
Bu model tuvalete bağlanamaz, çünkü ekipmanın tasarımı bir tuvalet kağıdı ve küçük evsel atık öğütücü sunmaz. Ekipman, duş, küvet, lavabo vb. Gelen atık suyu transfer etmek için kullanılır. Bu model, mutfak lavabosu için mükemmel Sololift.
Cihazın küçük bir alıcı kapasitesi (yukarıda incelenen cihazların 9l'sine karşılık 2l) ve düşük maliyeti vardır (yazma sırasında yaklaşık 15 bin ruble).
Model C-3
C-3 zaten daha karmaşık ve sofistike bir model. D-3 gibi, tuvalet haznesinden drenajı aktaramaz, sadece ev aletlerine bağlanabilir. Bu olasılık, ekipmanın çalışma sıcaklığındaki artışa bağlı olarak 45 ° C ila 90 ° C arasındaki standartlardan kaynaklanmaktadır.
Aşağıda, gerekli cihazın seçimini kolaylaştıran model aralığı için bir özet tablosu yer almaktadır.
Hangi cihazların bağlı olduğunu gösteren dizilim
Ekipman kurulumu
Ekipmana bağlı Sololift kılavuzu, kurulumu için tüm önerileri içermektedir. En yaygın gereksinimler şunlardır:
- ekipman ve duvarlar veya diğer cihazlar arasında en az 10 mm'lik bir boşluk ihtiyacı;
- Sololift'in sadece titreşim geçirmez malzemeye, örneğin, vibroton olarak kullanılabilmesi;
Vibroton, titreşim izolasyon malzemesi olarak kullanılabilir.
- ek bağlantı elemanlarına gerek yoktur. Tüm bağlar cihaza bağlı;
- üniteyi duşa veya lavaboya bağlamak, ekipmanı saçların ve diğer küçük parçacıkların girişinden koruyan ilave bir filtrenin kurulmasını sağlar;
- Çek valfsiz Sololift'i kurmayın. Bu cihaz, drenlerin ters yönde geçişini önler;
- tuvalete bağlantı mümkün olduğunca kısa yapılmalıdır;
- Ekipmanı sıhhi tesisat ürünleri ve merkezi kanalizasyon yükselticisi ile birleştiren boru hattının tüm bağlantıları sıkı olmalıdır.
Sololift'in kurulumu aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir:
- Cihaz, seçilen konumdaki titreşim yalıtım malzemesine monte edilir ve sabitlenir. Kurulum için bir yer seçerken, bakım ve tavsiye edilen standartlar için ekipmanın kullanılabilirliğine dikkat etmelisiniz;
- Su tesisatı çıkışı girişe bağlanır;
- Sololift'in çıkışı kanalizasyon yükselticisine bağlanır;
- Cihaza 220V'lık bir çıkış verilir, cihazı doğrudan bir elektrik panosuna bağlamak mümkündür, ancak bu işi uzmanlara vermek daha uygundur;
- Pompa ünitesinin verimliliğini doğrular;
- sızdırmaz boru bağlantıları.
Cihaz için talimatlar Sololift - enstrümanlara bağlantı
Servis Sololift
Bakım Sololift, ekipmanın ve filtrenin zamanında temizlenmesidir.
Kurulumu kendi kendine temizlemek için, özel bir deterjan (sıvı deterjan) satın almanız gerekecektir. İş birkaç aşamada gerçekleştirilmektedir:
- ekipman güç kaynağından ayrılmıştır;
- üst kapak çıkarılır;
- deterjan doğru miktarda konteynere dökülür (seçilen ilacın kullanım talimatlarını incelemek önemlidir);
- Doğru zamanı beklemek;
- pompa ünitesi güç kaynağına bağlanır ve sıvı boşaltılır;
- ekipman akan su ile birkaç kez pompalanır ve drenaj pompası çalıştırılır;
- temizliğin sonunda kapağı kapatır.
Filtrenin temizlenmesi ayrıca, cihazın güç kaynağından ayrılmasından sonra gerçekleştirilir. Filtre kurulumdan çıkarılır, temizlenir ve tekrar kurulur.
Bir cihaz arızalanırsa, güç kapalı olduğunda Sololift onarımları yapılır. Aksi takdirde, tüm kanalizasyon şebekesini devre dışı bırakabilirsiniz.
Sololift, evde ek bir ekipman kanalizasyon sistemidir. Cihazın yardımıyla, merkezi kanalizasyon yükselticisinin konumuna bakmaksızın, istediğiniz yerde, kanalizasyonları kaldıran sıhhi tesisat ürünlerini ve ev aletlerini kurabilirsiniz.
from LANDISH / Muratova / Kanalizasyon tesisatı nasıl seçilir Sololift
Bir kanalizasyon kurulumu Sololift + (Sololift) nasıl seçilir.
Kanalizasyon kurulumu nasıl seçilir Sololift + (Sololift). Bugün kanalizasyon pompası kurulumunu tartışacağız. Atık suların bertaraf sorunu ile karşılaşırsanız, iyi bilinen bir üretici Grundfos'un Solilift (Sololift) tesisatına dikkat etmelisiniz. Bu nedenle, kanalizasyon kanalizasyona kanalizasyon yoluyla kanalizasyonun, ne yapılacağını saptırmanın imkansız olduğu oldu. Bu durumda, Grundfos birkaç Sololift kanalizasyon pompalama tesisatı geliştirdi: 1. Sololift + WC - bir klozet için pis su pompalama ünitesi; 2. Sololift + WC - 1 - klozet ve lavabo için kanalizasyon pompası kurulumu; 3. Sololift + WC - 3 - klozet, lavabo, duşakabin ve bide için kanalizasyon pompası kurulumu; 4. Sololift + CWC - 3 - bir duvar klozet, bir lavabo ve bir duş kabini için kanalizasyon montajı; 5. Sololift + C - 3 - çamaşır makinesi ve mutfak lavabo için kanalizasyon pompa montajı; 6. Sololift + D - 3 bir duş kabini ve bir lavabo için kanalizasyon pompası kurulumu. Tek yapmanız gereken, davanız için gerekli olan pis su pompa istasyonunu seçmek. Sololift+ için kullanılabilir:
Ek banyolar;
Bas Bodrum katındaki tuvaletler ve yardımcı odalar;
Cot Yazlık kır evinde banyo cihazları;
Hotels Otellerde veya konukevlerinde ilave banyo cihazları;
Elderly Yaşlı veya engelli banyoları;
Offices Ofislerin ve diğer ticari binaların dönüştürülmesi. Ayarlar Sololift + - güvenilir ve sessiz, uygun bir şekilde muhafaza edilir (tüm parçalara erişmek için sadece kapağı kaldırmak gerekir). Tuvalete bağlantı için tasarlanan modeller, paslanmaz çelik kesme mekanizması ve çek valfli bir pompa ile donatılmıştır. Tüm modellerde kanalizasyona bağlantı için çıkış Sololift + bakım kolaylığı sağlayan yan duvarda ve kapakta bulunmaz. Yani her şey basit, atık su kaynaklarını göz önünde bulundurun ve gerekli kurulum sololiftini seçin. Atık su ile ilgili problemleri tespit edip unutun.
Bu makale 27 Ocak 2010 tarihinde yayınlanmıştır.
(Sololift) kanalizasyonla ilgili problemlerin çözümünde evsel ve endüstriyel amaçlı kullanılan pompaların bir bölümüdür. Örneğin, bodrum katında bir duş kabini, banyo, tuvalet veya bir evin, bodrumun, kafenin, restoranın, eğlence kompleksinin yanı sıra kanalizasyonun aşağısında veya kanalizasyon yükselticilerinden uzaktaki diğer sıhhi tesisat ekipmanlarının yarı bodrum katına (100 metreye kadar) monte edilmesi gerekiyorsa Doğal drenaj ile yatay ve 10 metreye kadar dikey), bu ekipman özellikle bu sorunları çözmek için tasarlanmıştır. SANI sololiftler, atık su ve kanalizasyonun pompalanması ve işlenmesi için güvenilir ve yüksek kaliteli ekipman olduğunu kanıtlamıştır. Fransız şirketi SFA, SANI pompaları olarak adlandırılan bir hat geliştirdi.
1. SANI TOP, dışkı ve atık suyu temizlemek için tasarlanmış bir model. Sololift küçük boyutlara sahiptir ve yatay bir bağlantı ile tuvaletin arkasına monte edilebilir, isteğe bağlı olarak bir lavabo bağlayabilirsiniz. 100 m'ye kadar dikey suya yatay pompalama, dikey olarak 10 m'ye kadar. Su, cihaza girdiğinde otomatik olarak gerçekleşir. Benzer bir model olan SANI PLUS, fark, bağlı cihaz sayısında yatıyor: SANI TOP: tuvalet + lavabo, SANI PLUS: tuvalet + lavabo + banyo.
2. SANI BEST İçerisindeki en güçlü yarı endüstriyel tek asansörlerden biri, tuvalet kağıdı, pamuk yünü vb. Malzemelerin geri dönüşümü için tasarlanan güçlü bir motor ve güvenilir bir kesme mekanizmasıdır. Bu ekipman, tuvalete, lavaboya, duşakabin içine girmenin zor olduğu yerlerde kuruludur. özellikle 90 derece su sıcaklığına dayanabildiği ve çamaşır makinelerine bağlanabileceğinden, barlar, restoranlar ve evlerde kullanılır. Ev aletleri tuvalet + lavabo + duş + bide maksimum bağlantısı.
3. SANI DOUCHE banyolar için idealdir, lavabo, duş, küvet bağlayabilirsiniz. Küçük boy, duş teknesinin altına monte etmenizi sağlar.
4. SANI COMPACT 43 ve SANI COMPACT ELITE, dahili parçalayıcıya sahip bu sol-lifter modelleri, yer tasarrufu sağlamak için tasarlanmıştır. Pompa klozet ayağı içine monte edilmiştir, ayrıca bir lavabo da takabilirsiniz.
5. SANI VITE, banyo, bide, lavabo, duş, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesini bağlamak için tasarlanmış güçlü bir sololifttir. Doğal drenaj ile 50 metreye kadar dik ve 5 metreye kadar dikey olarak drenaj sisteminden uzakta bulunan çamaşırhaneler, mutfaklar vb. İçin ideal bir çözümdür.
6. SANI COM, bu sololift, kuaför salonları, kafeler, restoranlardaki endüstriyel kullanım için, dayanıklılığı arttırdığı gibi, dışkı hariç olmak üzere, 8 metre yüksekliğe ve 90 metreye yatay olarak pompalama kapasitesine sahiptir. Atık suyun maksimum sıcaklığı 90 dereceye ulaşabilir (kısa süreli dahil etme).
7. SANI CUBIC - İki motorla donatılmış, birbirinden bağımsız çalışan en son güçlü ekipman. SANI CUBIC, özellikle küçük evlerde entegre kullanım için tasarlanmıştır ve fekal atık suyu pompalama özelliğine sahiptir. Ek seçenekler, ekipman arızası durumunda bir ışık veya ses alarmı bağlayabilme özelliğine sahiptir.
Bu makale Yuri Dyomin'in bir makalesinin bir parçası. "Bir şehir apartmanında sıhhi tesisat"
KANALİZASYON DAİRE SİSTEMİ
"Başka bir borudan dökülür..."
Dairenin kanalizasyon sistemi, genel olarak, su temin sisteminden daha basittir.
Konut kanalizasyon sisteminin işlevi, basit bir okul görevi olarak yeniden formüle edilebilir: “A” noktasından (sıhhi bir cihazın kanalizasyon tahliyesi) “B” noktasına (bir binanın genel kanalizasyon yükselticisi) noktadan akışkanın iletilmesi. Özgünlük, kanalizasyondaki suyun yerçekimi ile hareket ettiği ve fazla basıncın yaratılmasıyla istenen noktaya akmadığı gerçeğinde yatmaktadır. Bu durum, kanalizasyon sisteminin tüm mühendisliğini belirler.
OPTİMAL GRINDER TILT ANGLES
Borunun içindeki suyun aşırı basınç oluşturmadan doğru yönde hareket etmesini sağlamak için, borunun bir kenarını yükseltmek veya borunun diğer kenarını düşürmek gerekir - yani, suyun akışı boyunca doğru yönde bir sapma yaratın - yerçekimi eylemi altında. Borunun üst ucunu “A” noktasına ve alt uç “B” noktasına yerleştirirsek, görevimiz mümkün olan en iyi şekilde çözülür. Sadece borunun tüm uzunluğu boyunca eğimin muntazam olmasına dikkat etmeli ve borunun kendisi mümkün olduğu kadar düz olmalıdır - akışı kolaylaştırmak için.
Problemimizin çözümü için temel pratik öneme sahip olmak, kural olarak, borunun alt ucunu indiremeyiz. Bir apartman açısından, kanalizasyon sisteminin en düşük noktası, binanın inşası sırasında belirlenir - bu, iç sistemin genel kanalizasyon yükselticisine giriş noktasıdır (genellikle döşeme levhasının birkaç santimetresinden fazladır ve şap ve döşemenin dökümünden sonra, 1-2 cm aşağıdadır) temiz zemin). Bu, problemimizi yalnızca bir yoldan çözmemiz gerektiği anlamına gelir - borunun alt ucunu yükselticiye giriş noktasına “bağlayarak”, karşı ucunu istenen yüksekliğe yükseltmek için.
Sistemin düzgün çalışabilmesi için borunun üst ucunun tam olarak hangi yükseklikte kaldırılacağını belirlemeye devam ediyor? Mühendisler uzun zaman önce kanalizasyon borularının optimum eğimini hesapladılar:
- çapı 40-50 mm olan borular için optimum eğim% 3,
- 85-100 mm çapında borular için optimum eğim% 2,
Bu, “A” noktasının “B” noktasından çıkarılmasının her bir metresi için, “A” noktasındaki borunun ucunu 3 cm (borular için 40-50) veya 2 cm (85-100 borular için) kaldırmamız gerektiği anlamına gelir.
Yani, boşaltma deliği (örneğin, bir banyo), ortak yükselticiye giriş noktasından 3.5 metrelik bir mesafede olduğunda, suyun kanaldan tahliye edildiği kanalizasyon borusunun (50 mm) üst kenarı yükseklikte olmalıdır. [3,5 * 3] = Borunun alt kenarı ile ilişkili olarak 10.5 cm - örn. yükselticideki sistemin giriş noktasına. Bu durumda, ölçümler "merkezler tarafından" - uzunlamasına eksenler boyunca yapılır.
Tasarım eğimlerine sıkı sıkıya bağlılık, sadece bu şekilde akma sağlamak için önemli değildir. Sadece borudan su akışı yapmak için olsaydı, o zaman eğim açısındaki bir artış sadece izin verilebilir değil, hatta istenebilir. Ancak durum böyle değil.
Gerçek şu ki, kanalizasyon temizliğe sahip olamaz. İnsan yaşamı ve yaşamı, modern kent koşullarında geleneksel olarak kanalizasyon yoluyla atılan bir çok atık üretir. Örneğin, sıradan bulaşık yıkama, kanalizasyon borusunun duvarlarına çok yapışan ve üzerine yapışkan bir kalıntı oluşturacak olan kanalizasyon sistemine oldukça önemli miktarda katı yağ, küçük yemek artıkları vb. Atabilir, bu da bir sonraki atık yığınının daha kolay bir şekilde katılabilecektir. Sonuç olarak, kanalizasyon borularının kademeli olarak aşırı derecede büyütülmesi, iç çaplarında bir azalma ve tıkanma meydana gelir.
Aşırı büyümeyi önlemek için kanalizasyon sistemi kendi kendini temizleyen boruların etkisini kullanır. Bir borudan belirli bir hızda ilerleyen kanalizasyon suyunun, boruyu belli bir oranda doldurmasıyla birlikte, atıkların çoğunun birikmesine izin vermeyerek, atıkların çoğunu temizleyebilmesinden ibarettir. Boruların kendi kendini temizlemesi için gerekli olan bu çok optimal hız ve doldurma derecesi, belirtilen eğim açıları ile sağlanır.
Açıyı arttırırsanız, borudaki sıvının hızı artar ve dolum derecesi azalır. Açıyı azaltırsanız, bunun tersi olur. Her iki durumda da, kendi kendini temizleme verimliliği azalacaktır.
Bu nedenle, konut kanalizasyon sisteminde, sadece iki boru döşeme yöntemi kullanılmaktadır - en uygun eğimde (% 2-3) ve dikey olarak 90 derecelik bir açıda. yere. Sonuncusu, borunun en uygun eğimi, herhangi bir bağlantı noktasında yetersiz bir yüksekliğe ulaştığında gereklidir ve bu noktayı yükseltmek gerekli hale gelir.
Kanalizasyon sistemi sadece bir sıhhi cihaza hizmet ederse her şey oldukça ilkel olurdu. Ancak, dairede böyle birçok cihaz bulunduğundan, kanalizasyon sistemi dallanmaya başlıyor. Eğimin yukarıdaki parametrelerini karşılayan geniş bir sistem, her bir "dal" yaratılmasına ihtiyaç vardır.
En iyi sıhhi tesisat armatürlerimiz için böyle bir sistemi düşünün.
DAİRE DRAINAGE SİSTEMİNİN İLK ŞEMASI
Tüm sıhhi tesisat armatürlerinin bir kanalizasyon sistemine bağlanması gerekmez. Örneğin, ısıtmalı bir havlu askısı ve bir su ısıtıcısı sadece su şebekesine bağlanır - İşleri kanalizasyonun oluşumuyla ilgili değildir.
Diyagramda belirtilen: (1) ortak kanalizasyon yükseltici bina; (2) duş; (3) lavabo; (4) banyo; (5) bir çamaşır makinesi; (6) klozet; (7) bir bide; (8) mutfak lavabo; (9) bulaşık makinesi; (GZ) hidrolik kilitler.
Yazının bir sonraki paragrafında “su tuzağı” nın ne olduğu hakkında konuşacağız, ancak şimdilik kanalizasyon sistemi kavramını ele alalım. Ve bizim için yine çapa noktası (boruların eğiminde olduğu gibi) yine iç sistemin ortak yükseltici borusuna giriş noktası olacaktır.
Vakaların büyük çoğunluğunda, dahili kanalizasyon sistemi için ortak yükselticiye giriş, üç branşmanlı çapraz boruların, 100 mm çapa sahip bir boru için bir çıkış, ve 50 mm çapında borular için iki branşman yerleştirilmesiyle gerçekleştirilir. Böylece üç kanal hattı için üç bağlantı noktası elde ederiz. Ek bağlantı noktaları oluşturmak için yükselticiye ek haçlar katmak, yapamıyoruz Daha sonra, yükselticiye - ya da mevcut olanın altında - daha önceden bildiğimiz gibi, binanın inşaatı sırasında giriş noktalarına, girişin hemen üstünde, dairenin “siyah zemini” üzerine yerleştirilen bir başka çapraz parça koymak zorundayız. Bu nedenle, ilk durumda, ek giriş noktaları zeminden çok yüksek olacak ve boşaltma sağlamak için, sıhhi cihazları çok yükseğe kaldırmamız gerekecek. Ve ikinci durumda, birbirleriyle örtüşen örtüşmenin altından ineceğiz ve kendimizi hiç sevmeyecekleri komşularımızın dairesinde bulacağız. Bu nedenle, biz yükselticiye sadece üç kanalizasyon hattına bağlanabileceğimiz gerçeğinden yola çıkacağız - her 100 mm'de bir tane ve 50 mm'de iki tane. Özellikle bu oldukça yeterli olduğu için. Bu üç otoyol, sistemimizin üç ana “şubesi” olacak - diğer tüm “dallar” bunlara bağlanacaktır.
Üç ana "dal" bağlantısının standart dağılımı aşağıdaki gibidir:
- Ana hat d 100 mm - tuvalete bağlanması ve (ayrıca) - bide.
- ana hat d. 50 mm (No. 1) banyoya takılı tüm diğer tesisat tesisatı bağlantısıdır: küvet, duşakabin, lavabo ve çamaşır makinesi (eğer başka bir “dal” üzerinden bağlanması uygun değilse);
- Ana hat d. 50 mm (No. 2) mutfakta kurulu tüm hijyenik cihazların bağlantısıdır: genellikle bir mutfak lavabosu ve bulaşık makinesidir.
Sistemimizin diğer tüm dalları, üç ana boru hattından özel sıhhi tesisat armatürlerine kadar olan şubelerdir. Yani temel olarak her şey oldukça basit.
Su tesisatı cihazlarının bağlantı sırası, sistem giriş noktasından yükselticiye olan mesafelerine göre belirlenir. Tüm sistemimiz giriş noktasından eşit bir eğime sahip olduğu için, cihaz bu noktadan ne kadar uzak olursa, bu noktaya göre daha yüksek, bu cihazın deşarjı yükseltilmelidir. Sırasıyla, kulenin "dallarından" daha uzak olanlarda olması gerekir.
Buna ek olarak, sistemimizde aslında iki hoş istisna vardır - boşaltma sağlamak için zeminin üzerinde kaldırılması gerekmeyen cihazlar. Bu çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi. Bu cihazların her ikisi de dahili santrifüj pompalara sahiptir ve bunlardan gelen su, yer çekimi eyleminin altında değil, ivme ile “fırlatılır”. Buna göre, bu iki cihazın kanalizasyon sistemine bağlanma noktaları, üzerinde durdukları taban düzleminin üzerine yerleştirilebilir. Makine zeminde durabilir ve kanalizasyon sistemine olan bağlantı noktası zeminden 50 santimetredir - yerleşik pompa istenilen yüksekliğe su tedarik edecektir. Yani, bulaşık makinesinin ve çamaşır makinelerinin giriş noktasından en kısa mesafeye - tüm sistemin en uzak ve en yüksek uçlarında - monte edilmesi mümkündür.
Buna ek olarak, lavaboya ve mutfak lavabosuna giriş noktaları da yerden zeminin üzerine kaldırılmadan zeminden 50-60 cm yüksekliğe kadar yükseltilebilir. Gerçek şu ki, banyo, duş, tuvalet ve bide'nin drenaj delikleri, bu cihazların en altındadır - cihazın üzerinde durduğu taban düzleminden 10-15 cm yükseklikte. Bir lavabo ve mutfak lavaboları, cihazın montaj düzleminden 70-80 cm yükseklikte yer almaktadır.
Sonunda bu soruyu anlamak için belirli bir örneği düşünün.
Şema şu şekildedir: (0) iç sistemin ortak yükselticiye giriş noktası, klozetin bağlantı noktasıdır; (2) banyo bağlantı noktası; (3) duşun bağlantı noktası; (4) lavabo bağlantı noktası; (5) çamaşır makinesinin bağlantı noktası; (6) mutfak lavabosunun bağlantı noktası; (7) Bulaşık makinesi bağlantı noktası.
Şekil, duş kabininin, örneğin “0” noktasından belli bir uzaklıkta, zemin seviyesinin üzerinde yükseltilmesi gerektiğini açıkça göstermektedir - belirli bir podyuma konmaktadır. Aynı zamanda, lavabo, çamaşır makinesi, mutfak lavabosu ve bulaşık makinesinin, "0" noktasından daha da uzaktaki böyle bir yükseltiye ihtiyacı yoktur.
DRENAJ BORULARININ TİPLERİ
Şu anda, apartman kanalizasyon sistemi için yaygın olarak üç tip boru kullanılmaktadır - polivinil klorür (PVC), polietilen (HDPE) ve polipropilen (PPRC). Su temin sistemi için kullanılan boruların aksine, tüm bu tip borular birbirinden farklı teknolojiler değildir - bunlar arasındaki fark sadece üretim malzemesinde bulunur. Ve apartman koşullarında kullanıldığında, PVC, HDPE ve PPRC borular arasındaki temel fark izlenebilir değildir.
Ayrı ayrı, kanalizasyon borularını ses yalıtımıyla seçebilirsiniz. Genellikle, bu modifikasyonda PVC veya PPRC borular üretilir, ancak apartman koşullarında kullanımı nadiren tavsiye edilir. Kanalizasyon sistemindeki ana gürültü kaynağı, ortak bir kanalizasyon yükselticisidir. Yükseltici borunun değiştirilmesi karmaşık ve pahalı bir iştir. Bu nedenle, varolan boruları dahili ses yalıtımı olan borularla değiştirmek yerine, yükseltici borunun ek harici ses yalıtımını yapmak çok daha kolay ve daha ucuzdur.
Atık su boruları, şu anda neredeyse hiç kullanılmamaktadır ve plastik borularla piyasadan uzaklaştırılmaktadır. Bunun ışığında, bu tip bir borunun ayrıntılı bir incelemesi yapılması zor olabilir.
MONTAJ SİSTEMLERİNİN TEKNOLOJİSİ
Polimer boruları kullanarak bir kanalizasyon sisteminin montajı teknolojisi son derece basittir.
Kanalizasyon borusunun her bölümü (farklı uzunluklarda üretilirler - 30 cm'den 3 metreye kadar) bir tarafta lastik sızdırmazlık ucu olan bir bağlantı ile donatılmıştır. Boru uçlarının karşı tarafında, küçük bir eğimle kesilmiş bir yüz vardır. Kaplin ve dirsek bağlantı parçaları da contalı entegre bağlantılara sahiptir. Tüm çalışmalar, uygun bir boru kesimi almak, (gerekirse) uzunluğu boyunca kesmek ve (bağlantı tarafı olmaksızın) borunun başka bir kısmının ya da bağlantı parçasının bağlantısına sokmaktır. Sızdırmazlık halkası, borunun düzgün ucunu sıkıca kucaklar, bağlantıyı mühürler ve kendiliğinden koparmaya karşı korur.
Küçük bir numara gözlemlemek önemlidir: önce boruyu durana kadar kuplaj kovanına sokmanız ve daha sonra 10-15 mm (daha fazla değil) geri hareket ettirmeniz gerekir. Daha sonra, borunun termal doğrusal genleşmesini telafi etmek için gerekli olan eklemde bir sönümleme aralığı oluşur. Plastiklerin termal genleşme katsayısı oldukça büyüktür ve sıcak suyun borunun içinden geçtiği anda boru birkaç milimetre kadar uzayabilir. Bir sönümleme aralığının yokluğunda, borunun ucu genleşme manşonunun daralmasına karşı duracak ve (uzayacak yeri olmayan) boru çözülmeye başlayacaktır. Distorsiyon, sızdırmazlık halkasının boru kaplamasının sıkılığını ihlal edecek ve bağlantı akacaktır.
Kanalizasyon hatlarının döşenmesi sırasında, dönüşlerin ve iki borunun sağ açıda bağlantılarının önlenmesi tercih edilir. Mümkünse, 90 derece değil, 45 (135) derece açılı ve bağlantı parçaları kullanmak daha iyidir. Bu sistem verimini artırır ve tıkanma riskini azaltır.
Boru bir dik açıyla döndürüldüğünde, su diğer boru duvarına çarparak hareketine dik olarak hareket eder ve geriye doğru akar - akmasına ve frenlenmesine neden olur. 45 derece döndürüldüğünde, su boru duvarlarına rasgele vurur ve boru boyunca serbestçe geçer. Bu nedenle, her biri 45 gr (135) derece olmak üzere iki adet 90 cm'lik iki köşe rakoru monte etmek daha iyi olacaktır.
HİDROLİK BİR SHUTTER NEDİR VE NEDEN İHTİYACI VAR?
Kanalizasyondan rahatsızlık duyabileceğine kimsenin sırrı değildir. Aynı zamanda, her daire, doğrudan kanalizasyon sistemine giden açık deliklere sahiptir - tuvalet, banyo, duş kabini, lavabo ve mutfak lavabosu erikleri... Teoride, bu tür her delik dairemizde en az azizlerin tahammül edebilecekleri kokuları alabilir. öyle bir şey hissetmiyoruz. Ve bizi kanalizasyona ait miasmlardan çok basit ama çok kullanışlı cihazlardan kurtarıyorlar - hidrolik kilitler, çalışma prensibi deha kolay.
Hidrolik kilit - borudaki su tapası. Bu, borunun bir bükümüdür veya iki borunun yükseklik farkıdır, boruda belirli bir miktarda su kalması ve boru çapının tamamen bloke olması için her zaman (kullanımda olmasa bile) bir şekilde düzenlenir. Borulardan serbestçe dolaşan kanalizasyon gazları bu su bariyerlerinin üstesinden gelemez. Ve su akışı, boşaltma sırasında suyu, hidrolik contadan sessizce yeniler ve yenisiyle değiştirir. Boşaltma tamamlandı - boruda yeni bir su bloğu kalıyor.
Birisi sıcak yaz aylarında ayrılmak zorunda kaldıysa, birkaç ay boyunca dairesini terk ederse, o zaman dönüşünde banyoda hoş olmayan bir koku bulabilirdi. Bu, hiç kimsenin uzun süredir sıhhi tesisat armatürleri kullanmamasından ve hidrolik kilitlerin kuruması için zaman ayırmasından kaynaklanmaktadır - su tapaları buharlaştırılmış ve kanalizasyon gazları daireye girmiştir. Sorunu gidermek için, tüm sıhhi tesisattaki suyu birkaç dakika boyunca drenaj delikleriyle açmak, tuvaleti yıkamak ve daireyi havalandırmak yeterlidir. Su kilitleri yeni bir su parçası alacak ve yine tüm uygun yerlerde güvenilir su bariyerleri oluşturacaktır.
Sorunlardan kaçınmak için, tüm sıhhi tesisat ekipmanlarını hidrolik kilitlerle korumak gerekir. İstisnalar yıkama ve çamaşır makineleri erik çünkü açıklıkları açık değildir - kanalizasyon sistemine hermetik sızdırmazlık aracılığıyla kanalizasyon bağlantı noktasına drenaj borusu sokulur ve üniteler kendi içlerinde çek valflere sahiptir (aksi takdirde çamaşır makinesinde çok hoş olmayan bir koku hissedilir).
Tuvalet ve bide gibi bu tür cihazlar, tasarımlarında (dahili kanallardaki özel dirsekler ile oluşturulmuş) hidrolik kilitlere sahiptir ve ek koruma yüklemelerine gerek yoktur. Lavabo, duş, mutfak lavabosu ve banyo söz konusu olan kanalizasyon sistemine bağlanır. “Sifonlar” - sadece sıhhi bir mühendislik aletinin tahliye deliğini kanalizasyon borusuna bağlayan uygun bir adaptörün rolünü oynamakla kalmaz, aynı zamanda hidrolik bir conta görevi de görür. Aslında, “sifon” bir hidrolik contanın ev adıdır.
SOLO LIFTS ve FORCED DRENAJI
Bazen, daireleri yeniden yerleştirirken, ev sahibi, banyoyu veya mutfak lavabosunu, kanalizasyon borularının en uygun şekilde eğimini korumak için, tavanın altında bir yere monte edilmek ve dairenin zeminini 20 santimetre yükseltmek zorunda kalacak şekilde, yükselticiden uzaklaşmak için bir arzuya sahiptir. - boruları gizlemek için. Doğal olarak, bu seçenek kimseye uygun değildi. Daha yakın zamanlarda, sıhhi tesisat armatürlerinin kanalizasyon yükselticisinden büyük bir mesafede kurulması görevi son derece zordu (ya da prensipte çözülmedi). Bu su temini hemen hemen her yere döşenebilir - bu gibi özgürlüklerin kanalizasyona izin vermemesi. Ancak, 90'lı yılların ortalarında, ilk yerli kanalizasyon değirmenleri Rusya'da ortaya çıktı - sözde. sololifty. Bu noktadan sonra, kanalizasyon sistemine bağlanması gereken sıhhi tesisat ekipmanları hemen hemen her yere yerleştirilmiştir.
Benim uygulamamda, tuvaletin dairenin merkezine taşınması vakaları vardı - böylece her tarafta oturma odaları ve koridorlar tarafından kuşatıldı. Kanal tipi yükselticiden 7 metreden daha uzak bir mesafede, stüdyo tipi bir dairenin merkezinde devasa bir jakuzi banyosu kurulması vakası vardı (7 m * 3 cm = 21 santimetre yükseklik!). Mutfağın bir odadan diğerine aktarılması için bir durum söz konusuydu - böylece lavabo ve bulaşık makinesi sadece kanalizasyon yükselticisinden uzakta değildi, aynı zamanda destekleyici bir beton duvarla ayrıldı. Her zamanki kanalizasyon sistemini kullanarak boruların tekdüze eğimini kullanarak bu duvarın etrafından dolaşmak gerekliyse, kanalizasyon hattının 90 gr. Bir açıyla birkaç kez “kırılması” gerekir. Bu kalıcı tıkanıklıkların oluşmasına neden olur. Borunun koridorlardan birini yerden 15 santimetre yükseklikte geçeceğinden bahsetmiyoruz... Kısaca, bütün bunlar kabul edilemez olurdu. Ancak, tüm bu (ve diğer birçok) görev başarıyla çözüldü. Ve bu evsel atık su pompalarını yapmasına izin verildi.
Kanalizasyon değirmeni pompası, sıhhi cihazın tahliyesine bağlanır. Operasyonunun prensibi basittir: sıhhi teçhizatın tahliyesi öğütücünün içinden geçer (kanalizasyon sistemi her zaman basitçe kirli suyla uğraşmaz) ve pompanın monte edildiği depoya girer - sözde besleyici. küçük çaplı bir boruya basınç altında fekal su. Ayrıca, pompanın yarattığı basınç, birkaç metre yüksekliğe kadar su tedarik etmek için yeterlidir ve “B” noktasından “B” noktasına, çok sayıda viraj aracılığıyla, önemli bir mesafe boyunca teslim edilir. Yani, bu durumda, kanalizasyon sistemi aşırı basınç yardımı ile çalışmaya başlar - su temini prensibi.