Kurşun Asit Akü Deşarj Test Sistemi, akü paketinin kontrol deşarj deneyini gerçekleştirmesi için özel olarak tasarlanmıştır., kapasite testi, pil takımının günlük bakımı, mühendislik kabulü ve DC güç kaynağının yük kapasitesinin diğer testleri.Pil deşarj test cihazının güç tüketimi kısmı, yeni PTC seramiği benimser.Deşarj yükü olarak direnç, güvenli, güvenilir ve kirlilik içermeyen kırmızı ısı olgusunu tamamen önler.
Bu test ürünü, yük kaynağı olarak özel bir nikrom direnci kullanır.Düşük direnç değeri;daha yüksek güç yoğunluğu için daha yüksek akım deşarjı ve özel görünüm sağlar.Yüksek doğruluk;doğruluk ±0,001Ω içinde kontrol edilebilir, bu da boşaltma işlemini bir yük kaynağı olarak daha kararlı hale getirir.Düşük sıcaklık katsayısı;Sıcaklık katsayısından çok az etki, güçlü çevresel uyarlanabilirlik.Akım karşıtı etki;güçlü anti-akım yeteneği, büyük akım etkisine hızla tepki verebilir ve deşarj işlemi daha güvenilirdir.
Kurşun Asit Akü Deşarj Test Sistemi nasıl kullanılır?
1.Kablolama, deşarj aletini pil deşarj güç terminaline bağlayın.Kırmızı kablo terminali, deşarj cihazının "+" ucuna bağlanır ve kırmızı kablonun diğer ucu, pil deşarj terminalinin pozitif elektroduna bağlanır;siyah terminal deşarj aletinin "-" ucuna bağlanır ve siyah ince telin diğer ucu akü deşarj terminalinin negatif elektroduna bağlanır.Kablolama tamamlandıktan sonra kablolamanın doğru olup olmadığını dikkatlice kontrol edin ve pil giriş terminallerinin artı ve eksi kutuplarının doğru olup olmadığına ve ters çevrilmemesi gerektiğine dikkat edin.
2.DC şarj ekranındaki pil giriş düğmesini yukarı çekin
3.Deşarj ölçerdeki kontrol hava anahtarını kapatın ve deşarj parametre ayarına girin;deşarj akımı 10A, deşarj süresi 9 saat ve pil takımının düşük voltajı 198V olarak ayarlandı.
4.DC şarj ekranındaki boşaltma havası anahtarını kapatın ve boşaltmaya başlayın
5.Deşarj işlemi sırasında, her bir pilin voltajını, akımını, sıcaklığını ve tüm pil grubunun voltajını her saat başı merkezi monitörde kontrol edin ve kaydedin;Her bir pili ve tüm pil grubunu iki saatte bir voltaj ölçmek ve kaydetmek için bir multimetre kullanın.Pilin boşalması bitmeden (yaklaşık 9 saat), bir voltaj ölçümü yapın ve önceden kaydedin.
6.Deşarj bittiğinde DC şarj ekranındaki deşarj anahtarını açın
7.DC şarj ekranındaki pil giriş anahtarını kapatın ve kontrol cihazında (menü - şarj cihazı kontrolü - şifre) eşit şarja manuel olarak değiştirin, "bir grup" değişken şarj durumunu eşit şarja değiştirin ve soldan değiştirin vesağ ok tuşları ), pil eşit şarja döner.
Yukarıdaki bölüm, "Kurşun Asit Akü Deşarj Test Sisteminin Nasıl Kullanılacağı" konusuna giriş niteliğindedir. E-Dadı, çeşitli Pil Deşarjı'nın profesyonel üreticisidir.Test Sistemleri.Ürünlerin yüksek kalitede, üstün performansta ve satış sonrası mükemmel olmasını sağlıyoruz.Çok sayıda yabancı müşteri ile tanınma ve uzun vadeli işbirliği.Daha fazla şirket ürünü bilgisi için bizimle iletişime geçin.