İnşaat esnasında elektrik kablolarının konumunu belirlemek zor olmasa da bitmiş yapılardaki kabloların bulunması öyle değildir. İyi tasarlanmış bir kablo izleyici zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlayan en önemli yatırımlarınızdan bir tanesi olabilir.
Burada, gelişmiş bir kablo izleyici kullanarak nasıl başarılı sonuçlar alabileceğiniz açıklanmaktadır.
1. Bağlantı kurma
İlk adım, vericiyi bir test ucu veya akım pensi ile bağlamaktır. Çoğu uygulamada doğrudan test ucu bağlantısı en iyi sonuçları verir.
- Kırmızı ve yeşil test uçlarını vericiye bağlayın.
- Kırmızı test ucunu (devrede enerji olup olmadığından bağımsız olarak) devrenin yük tarafındaki sıcak kabloya bağlayın.
- Doğru sonuçlar almak için atılacak son ama en önemli adım izlemek istediğiniz kablonun bağlı olduğu devre türüne göre yeşil test ucunu ayrı bir toprağa bağlamaktır. Yeşil uç doğru şekilde topraklanmazsa veya sıcak kabloyla aynı devreye bağlanırsa sinyal iptaliyle karşılaşırsınız.
- Kablo, topraklama arızası devre kesici (GFCI) veya kaçak akım cihazına (RCD, ABD dışında yaygın olarak kullanılır) bağlı değilse:
- Yeşil test ucunu metal su borusu, binanın metal topraklanmış yapısı, topraklanmış tornavida veya topraklama kazığı gibi ayrı bir toprağa bağlayın.
- GFCI prizine bağlı kablolar için:
- Devreye enerji verildiğinden emin olun.
- Koruyucu priz duvar plakasını çıkarın.
- Kırmızı test ucunu sıcak kablonun vidasına bağlayın.
- Yeşil test ucunu ayrı bir toprağa bağlayın.
- Kablo GFCI kesiciye bağlıysa:
- Devre kesicinin açılmasını önlemek için devrede enerji olmadığını doğrulayın.
- Aynı GFI devre kesiciye bağlı aynı devrenin farklı bir branşmanında bulunan devre kesiciye veya sigorta paneline en yakın bağlantıyı bulun.
- Yeşil test ucunu belirlenen en yakın bağlantının nötr kablosuna bağlayın.
- RCD’ye bağlı kablolar için:
- Hat veya faz kablosu olarak aynı RCD'ye bağlı aynı devrenin farklı bir branşmanında bulunan devre kesiciye veya sigorta paneline en yakın bağlantıyı bulun.
- Yeşil test ucunu belirlenen en yakın bağlantının nötr kablosuna bağlayın.
- Kablo, topraklama arızası devre kesici (GFCI) veya kaçak akım cihazına (RCD, ABD dışında yaygın olarak kullanılır) bağlı değilse:
Çıplak iletkenle doğrudan bağlantı kurulamıyorsa empedansı düşük kapalı devreler için gelişmiş bir kablo izleyiciyle akım pensi kullanabilirsiniz. İletken bir kabloyla bağlantısı olmadığı için sinyal doğrudan bağlantı kadar güçlü olmayacaktır. Pens uzakta kalırsa alıcı sinyali saptamayabilir.
- Akım pensini bağlamak üzere test uçlarını vericiye bağladıktan sonra pensi izlemek istediğiniz kablonun etrafından geçirerek kapatın. Sinyal gücünü yükselmek için iletken kabloyu pensin etrafına birkaç tur sarabilirsiniz.
- Sinyal kabloları ile enerji verilmeyen kablo veya yükler için izleme işlemini gerçekleştirmek üzere devreyi iki ucundan geçici olarak topraklayabilirsiniz.
2. Vericiyi ayarlama
Bağlantıları kurduktan sonraki adım vericiyi ayarlamaktır.
- Vericiyi açın. Mevcut gerilime bağlı olarak gelişmiş bir kablo izleyici enerjili veya enerjisi kesilmiş modu otomatik olarak seçecektir.
- Güvenliğinizi önceleyerek tasarlanan araçlar, sinyalin enerjili mi yoksa enerjisi kesilmiş mi olduğunu doğrulayan net bir göstergeye sahip olmalıdır. Cihaz aynı zamanda enerji verilmiş aşırı gerilim sinyali algıladığında derhal devre bağlantısını kesmeniz gerektiğini belirten net bir uyarı veya alarma da sahip olmalıdır.
- Gelişmiş kablo izleyiciler farklı sinyal modu seçenekleri sunar.
- Çoğu uygulama için Yüksek sinyal modu kullanılacaktır.
- Hassas izleme gerektiren uygulamalarda yakınlardaki kablo ve cisimlerle kuplajı azaltan düşük bir sinyal üretmek üzere Düşük sinyal modunu kullanın.
- Kısa devre veya blendajlı kablolar gibi kapalı bir devrede enerjisi kesilen kabloları izlemek için ya da akım pensini kullandığınız durumlarda Döngü modunu kullanın.
- Yanlış sonuçlar almanızı engellemek için topraklama sorunlarını her zaman kontrol edin.
- Alıcıyı aynı devredeki iki bitişik kabloya bağlarsanız (örneğin, bir Romex kablo üzerindeki sıcak ve nötr kablolar) sinyal iptaliyle karşılaşırsınız: Sinyal ilk kablo boyunca bir yönde ilerler ve ikincisi üzerinden aksi yönde geri döner.
- Bağlantıları yaparken sinyal kuplajı nedeniyle doğru olmayan sinyalleri önlemek için yeşil test ucunu ayrı bir toprağa (metal su borusu, binanın topraklanmış metal yapısı veya topraklama kazığı) bağladığınızdan emin olun.
3. Alıcı ile izlemeVerici doğru şekilde bağlanıp etkinleştirildikten sonra devredeki kabloları izlemeye hazırsınızdır. Sinyal parazitini en aza indirmek için alıcıyı vericiden en az 1 metre (3 fit) uzakta tutmayı unutmayın.
- Kullanmak istediğiniz modu seçin. Çoğu alıcıda bir tarama modu, bir daha hassas sinyal saptama modu, bir kesici belirleme modu ve bir temassız gerilim algılama modu (vericisiz) bulunur.
- Kablo varlığını göstermesi için en yüksek sinyal seviyesini bulmak üzere alıcıyı duvar boyunca hareket ettirin. Çoğu alıcı, cihazı kabloya paralel şekilde hizalarken sensör üzerindeki oluklar gibi size rehberlik eden bir özelliğe sahiptir.
- Sinyal algılandığında güç ölçeğinde güçlü bir sinyal görmeniz gerekir. Herhangi bir sinyal algılanmadığında hat veya faz telini nötr telden ayırmak için hassasiyeti artırabilir veya azaltabilirsiniz.
- Alıcı bir kablo algıladığında net bir şekilde görebilmek için sinyal gücünü ölçeğin %75'i civarında (veya imalatçı tarafından önerilen düzeyde) tutmak üzere hassasiyeti ayarlayın. Ayarı minimuma getirdiğinizde bile sinyal çok yüksekse vericiyi Düşük moda ayarlayın.
- Kablonun sonuna veya başka bir ekipmanla bağlantısına erişene kadar alıcıyla sinyali takip edin ve ilerlerken belirlediğiniz konumları işaretleyin. Bulmanız gereken tüm kabloları izlemek için işlemi tekrar edin. Gelecekte başvurmak ve sorun gidermek için sonuçları kaydedin.
4. Kesicileri tespit etme
Kesicileri daha hızlı ve kolay bir şekilde belirlemek üzere vericinizden gelen sinyali algılamak için alıcıyı kullanın.
- Sensörü devre kesiciye dik olarak hizalayın.
- Ekranda yalnızca bir kesici veya sigortaya ait güçlü bir sinyal görüntülendiğinden emin olana kadar tüm kesici veya sigortaları üzerinden birkaç kez geçerek bir saniyeden uzun süre tarayın.
- Gelecekte başvurmak üzere sonuçlarınızı kaydedin ve kesicilerin konumunu işaretleyin.
İyi bir kablo izleyici size avantaj sağlar
Kablo izleme bilimsel bir işlem olduğu kadar sanatsal da bir iştir. O kadar çeşitli kablolama düzenleri ve o kadar çok değişken vardır ki doğru sonuçlar almak çok zorlu bir uğraş haline gelebilir.
İyi tasarlanmış bir kablo izleyici daha yüksek kategori ve gerilim değeri, daha ayarlanabilir hassasiyet seviyeleri ve farklı verici çıkışı frekansları gibi neredeyse her durumda en doğru sonuçları almanıza ve güvende kalmanıza yardımcı olacak avantajlar sunar. Ayarlarını yapıp gelişmiş özelliklerini kullanmada ustalaştığınızda iş arkadaşlarınız (ve müşterileriniz) duvarların içini görebildiğinizi düşünmeye başlayabilir.