Dimplex topraktan suya ısı pompaları, ısı kaynağı olarak yağış ve güneş ışınımı yoluyla üretilen inanılmaz miktarda enerji depolayan yeri ısı kaynağı olarak kullanılır. Kalıcı olarak yerden enerji çıkarmak için mevcut iki sistem vardır: yüzeye yakın döşenen yerden ısı toplayıcılar ve yerin derinliklerine kurulan sondaj deliği ısı değiştiricileri. İki durumda da dolaşan ısı iletim ortamı (tuzlu su) enerji iletmekten sorumludur.
Isı kaynağı olarak yer
Yüzeye yakın minimal sıcaklık dalgalanmaları; Isı pompası çalışma limitleri: kaynak sıcaklığı -5°C – +25°C
Isıtmanın yanı sıra evsel sıcak su ve yüzme havuzu suyu hazırlığı için de kullanılabilir.
Sondaj kuyusu ısı değiştiricinin sabit sıcaklık seviyesi pasif ve aktif soğutma için kullanılabilir.
Yer ısı kollektör
Eğer bahçenizde yeterince büyük yatay bir yüzey varsa, yer ısı toplayıcıları kurulumunu öneririz; yani su ve antifriz birleşimi tuzlu suyun dolaştığı basınca dayanıklı boruları. Gereken yatay alanı hesaplamak için şu kural geçerlidir: Isı pompasının ısı çıkışı (kW) x 40 = m2 cinsinden alan. İzolasyonlu borular yerin yüzeyinin yaklaşık 1,2 metre derinine döşenir (çiğden korumak için). Borular arasında, 0,6 m ile 0,8 metre tesisat açıklığı olmalıdır.
Sondaj kuyucu ısı esanjörleri
Eğer bahçenizde yeterli alan yoksa veya ısı pompanız aynı zamanda soğutma için kullanılacaksa sondaj kuyusu ısı esanjörleri yerin altına dikey olarak gömülür. Tuzlu suyun dolaştığı basınca dayanıklı borular 100 metre derinliğine kadar inen bu açılmış kuyulara yerleştirilir. Hesaplamada şu kural geçerlidir: Isı pompasının ısı çıkışı (kW) x 15 = metre cinsinden kuyunun uzunluğu.