Son zamanlarda, alüminyum radyatörler ev sahipleri arasında yaygın hale gelmiştir. Montajı, dökme demir radyatörlerin montajından daha kolaydır, ancak bazı nüansları da vardır. Bu nedenle, bir alüminyum radyatörün özel bir evde nasıl düzgün bir şekilde bağlanacağını ayrıntılı olarak ele alacağız.
Genel bilgi
Her şeyden önce, alüminyum bataryaların dökme demirlere göre birçok avantajı olduğu söylenmelidir:
- Isı transferi çok daha fazla.
- Daha az kilo al.
- Daha çekici bir görünüme sahip.
Bununla birlikte, bu cihazların, merkezi ısıtma sistemlerinde mevcut olan yüksek basınç için tasarlanmadıklarına dikkat edilmelidir. Bu nedenle, uygulamalarının kapsamı özerk sistemlerle sınırlıdır.
bağlantı
proje
Isıtma sisteminin düzeni sıfırdan gerçekleştirilirse, aküleri bağlama işlemi kablolama şemasının yürütülmesi ile başlar.
Bu aşamada, aşağıdaki noktalara karar vermeniz gerekir:
- Kullanılan radyatör sayısı;
- Isıtma cihazlarının yeri;
- Bağlantı şeması tipi.
Alüminyum radyatörlerin bağlantı şemasının, diğer piller gibi, üç tip olduğunu belirtmek gerekir:
|Devre türü||Özel özellikler|
|Tek boru||Tüm ısıtma cihazları seri olarak bağlanmıştır, bunun sonucunda soğutma sıvısı, devredeki son radyatöre ulaşmadan önce daha önce ısınıyor. Buna göre, ısıtma eşit değildir. |
Bu şema, sistemde az sayıda radyatörün kullanıldığı küçük evler için uygundur. Bu durumda, onu kendiniz kurmak daha kolaydır ve ayrıca malzemelere para kazandırır.
|İkiz tüp||Bu durumda, bataryalar da seri olarak bağlanır, ancak sıcak su ve farklı akışlarda “geri akış” akışı sağlanır. Bu nedenle, ısıtma cihazları daha düzgün ısıtılarak orta büyüklükteki evlerde kullanılmasına izin verilmektedir.|
|çeşitli||Bu şema en verimli, çünkü tüm piller kollektörden paralel olarak bağlanmıştır. Bununla birlikte, bu durumda maliyetler büyük ölçüde artar, çünkü en az iki kollektörün satın alınması ve bunun yanı sıra fiyatı oldukça yüksek olan boruların sayısı çok daha yüksektir.|
Bir alüminyum radyatörün nasıl bağlanacağına karar verirken, gövdenin büyüklüğünü, oda sayısını, alanlarını vb. Dikkate almalısınız. Şema tipine karar verildikten sonra, ısıtma sisteminin tüm elemanlarını kağıda dökmek gerekir. Bunun için bir ev planı kullanılması tavsiye edilir.
Böyle bir projeyi hazırladıktan sonra, boru, bağlantı parçası ve vana içeren gerekli malzeme sayısını sayabilirsiniz. Bu aşamada, ısıtma düzeniyle ilişkili tüm maliyetleri hesaplayabilirsiniz.
Hazırlık çalışması
Alüminyum radyatörleri bağlamadan önce, bazı hazırlık çalışmaları yapmanız gerekir:
- Her şeyden önce, bataryaların monte edileceği alanlarda duvarların işaretlenmesi.
- Sonraki ısı borusunun montajı. Pilleri satın almadan önce yerini belirlemenin istenebileceğine dikkat edilmelidir.
- Örneğin, boruları zemine gizlemeyi planlıyorsanız, bu durumda en iyi seçenek, bir alt bağlantıya sahip bir alüminyum radyatör olacaktır. Boru hattı duvardan geçecek olursa, yanal bağlantıya sahip cihazlar satın alabilirsiniz. Boru hattı, şemaya göre radyatörlerin yerlerine verilir. Kurulum işlemi boru tipine bağlıdır. Sıkıştırma parçaları, dişli bağlantılar veya kaynak ile bağlanabilirler.
- Daha sonra aletleri kendileri ambalajdan çıkarmanız, Mayevsky vinçlerini ve diğer elementleri kurmanız gerekir. Hazırlıklarıyla ilgili detaylı bilgiler, kitte mevcut olan şemayı içerir.
Dikkat edin! Koruyucu polietilen film sadece cihazların montajından ve bunların ısı iletkenine bağlandıktan sonra çıkarılmalıdır.
Bundan sonra, doğrudan radyatörlerin kurulumuna ve bağlantısına geçebilirsiniz.
Kurulum ve bağlantı
Radyatörleri takarken bunları doğru bir şekilde yerleştirmek önemlidir.
SNiP'ye göre, aşağıdaki gereksinimlerin karşılanması gerekir:
- Cihazın tabanından mesafe 10-15 cm olmalıdır.
- Duvara olan mesafe 2 cm'den az değil ve 5 cm'den fazla değildir.
- Pencere pervazına olan mesafe en az 10 cm'dir.
Alüminyum radyatörlerin montaj talimatları aşağıdaki gibidir:
- Öncelikle, duvardaki köşebentlerin montaj deliklerinin yerini işaretlemeniz gerekir. Bina seviyesini kontrol etmek için yerleri gereklidir.
- Belirlenen yerlerde ayrıca delikleri matkap veya zımba ile delmeniz gerekir.
- Daha sonra deliklere dübeller çekmek, köşebentleri monte etmek ve dübel-tırnaklarla sabitlemek gereklidir.
- Parantezlerin pozisyonu, inşaat seviyesi ile bir kez daha kontrol edilmeli ve sadece soğutucu, üzerlerine asılabilir.
- Ardından, boruların getirildiği batarya adaptörlerinin giriş ve çıkışları monte edilir. Bazı durumlarda, girişe bir kontrol valfı vidalanır. Tüm dişli bağlantılar hava geçirmez olmalıdır, bunun için bir fum-bant veya keten iplikler ve ısıya dayanıklı dolgu macunu ile kapatılmalıdır. Kural olarak, çıkışlardan önce ve sonra bilyeli valfler takılır ve ayrıca bir baypas yapılır. Bu bağlama yöntemi, çeşitli sebeplerden ötürü gerekli olabilecek ısıtma sistemini kesmeden soğutucu akışkanın aküye bloke olmasını sağlar.
- Tüm bağlantılar tamamlandıktan sonra, sistem soğutma sıvısı ile doldurulmalıdır. Dahası, vinçler pürüzsüzce açılmalı, böylece cihazların içinde su darbesi bulunmamalıdır.
- Ardından, ısıtmayı açmanız ve dişli bağlantı yerlerinde sızıntı olmadığından emin olmanız gerekir.
İpucu! Radyatörlerin verimliliğini arttırmak için, bunları duvara monte etmeden önce, odaya ısı yansıtacak olan penofolün sabitlenmesi gerekir.
Burada, belki de, özel bir evde alüminyum radyatörlerin nasıl bağlanacağıyla ilgili tüm temel bilgiler. Dikkat edilmesi gereken tek şey, örneğin duvarların köpük betondan veya hatta alçıpandan yapılması durumunda, duvarların cihazlara sabitlenmesinin her zaman mümkün olmamasıdır. Bu durumda, piller özel raflar kullanılarak zemine monte edilir.
Sonuç
Alüminyum radyatörlerin bağlanması, farklı tipte bir pilin takılmasından çok farklı değildir. Bu işlemdeki en önemli şey, bağlantı şemasını doğru bir şekilde yapmak ve tüm bağlantıların sıkılığını sağlamaktır. Bu görevle başa çıkmak, ısıtma sistemleri veya sıhhi tesisatın onarımı ile karşılaşan her ev ustasının gücü dahilindedir.
Sesli konu hakkında daha fazla bilgiyi bu makaledeki videodan okuyabilirsiniz.