Karartma için kullanılan farklı yöntemler nelerdir?
Aydınlatmanın kısılması için çeşitli yöntemler mevcuttur. Bu karartma yöntemleri üç gruba ayrılır:
- Elektrik potansiyelinin azaltılması (güçte azalma): faz kontrolü
- Kontrol sinyalinin karartması (analog): 0-10V, 1-10V
- Kontrol sinyalinin karartması (dijital): DALİ
Faz kontrolü
Faz kontrolü, halojen ve akkor lambalar için sıklıkla kullanılan elektrik teline dayanan bir karartma tekniğidir. Işığı kısmak için alternatif akımın sinüs dalgasının bir kısmını “klipsler”. Aşağıdaki örnekler bunu açıklığa kavuşturacaktır.
Ön kenar faz kontrolü
Bir faz kesildiğinde (yani sınırlı), gerilim sadece sıfır geçişten sonra belirli bir sürede akar (yani sinüs dalgası yatay ekseni geçer). Sadece dalganın ikinci kısmı iletilir. Bu bekleme süresi basit bir direnç-kapasitör veya dijital anahtarlar kullanılarak belirlenebilir. Bu karartma tekniği hem endüktif hem de dirençli yükler (geleneksel manyetik balast) için uygundur.
Arka kenar faz kontrolü
Faz kontrolü ile gerilim sinüs dalgasının sonundan önce kesilir, böylece sadece ilk kısım iletilir. Bu karartma tekniği kapasitif yükler (EVSA) için kullanılır.
Faz kontrolü
Bazen, hem ön hem de arka kenar faz kontrolü mümkündür. Bu dalga yukarıda belirtilenleri birleştirir:
1-10 V
1-10 V karartma tekniğiyle, 1 V ile 10 V arasında bir sinyal iletilir. 10 V maksimum miktardır (% 100) ve 1 V minimum miktardır (% 10).
0-10 V
0 ile 10 V arasında bir sinyal iletir. Lambanın çıkışı, 10 V'luk bir voltaj% 100 ışık çıkışı sağlayacak şekilde ölçeklendirilir. Ve 0 V en düşük ışık çıkışını sağlar.
DALI
DALI, Dijital Adreslenebilir Aydınlatma Arayüzü anlamına gelir. Bir aydınlatma tesisatının kontrol ve direksiyon sistemleri ile nasıl iletişim kurması gerektiğini tanımlayan uluslararası bir standarttır.
Bilmek önemli olan DALI'nın üreticilerden bağımsız olmasıdır. Bu, aynı sistemde farklı marka bileşenlerinin kullanılabileceği anlamına gelir.
Her sistem bir kontrolör ve balast gibi maksimum 64 aydınlatma bileşeninden oluşur. Bu bileşenlerin her birine benzersiz bir adres verilir. Kontrolör bu bileşenleri kontrol edebilir, çünkü DALI sistemi veri iletebilir ve alabilir.
DALI% 0-100 arasında kısılabilir.
Dahili dimmerler
İki tür dahili dimmer vardır: döner veya basmalı düğme.
Işıkları açmak veya kapatmak için bir döner düğme kısma düğmesine basılabilir. Işık yoğunluğunu seçmek için düğmeyi çevirin.
Bir basma düğmesi aynı açma-kapama prensibine göre çalışır. Ancak, ışık yoğunluğunu değiştirmek için düğmeyi basılı tutmanız gerekir. Bazı basma düğmesi karartıcıları çalışmalarında dönüşümlü olarak değişir (ilk uzun basışta parlaklık artar, ikinci uzun basışta karartma gerçekleşir). Diğer basma düğmesi dimmerleri belirli bir yüzdeye ulaşır (yüzde N'ye ulaşıldığında parlaklık belirli bir yoğunluğa yükselir ve sonra tekrar kararır).
Tek güç kaynağı Triac kısılabilir olan bir grup olarak 6 adet led sarkıtları nasıl kısacağımızı görelim.