Merhabalar,
Öncelikle iki yöntem hakkında kısa bilgi verdikten sonra sorunuza değinelim.
TS1258 Hesap Yöntemi
Boru tesisatında meydana gelen sürtünme ve lokal kayıpların toplamı, TS1258 kapsamında borularda kireçlenme faktörünü de göz önüne alarak hazırlanan tablolardan okunur. Tablolarda çelik ve dökme demir borular için hazırlanmış değerler bulunmaktadır. Bu tablolarda Y.B. ve ya debiye göre, çeşitli çaptaki borularda 1 mt. uzunlukta meydana gelen toplam ortalama basınç kayıpları verilmiştir. Temiz su tesisatında hızlar 1 m/s ile 2 m/s arasında olmalıdır. Sese çok duyarlı hastane gibi uygulamalarda hız 1 m/s nin altında, sesin önemsiz olduğu endüstriyel uygulamalarda 2 m/s değerinin üstünde (3 m/s değerine kadar) değerler alınabilir. Dolayısıyla bu tablolardan hız seçilirse, boru çapını ve borudaki özgül toplam basınç kaybını belirlemek mümkün olmaktadır.
DIN 1998 Hesap Yöntemi
Diğer boru ve kanal tesisatlarında olduğu gibi sürtünme kaybı ve yerel kayıp değerlerini ayrı ayrı hesaplamak ve bunların toplamını kirlenmeyi gözönüne almak üzere bir katsayı ile çarpma yöntemi:
Toplam basınç kaybı, ΔP = ∑R.L + Z ifadesi ile bulunabilir. Burada;
R= Sürtünme Katsayısı, L= boru Boyu; Z= Yerel basınç kaybıdır.
Bu hususlar doğrultusunda TS1258 standartı veya DIN 1998’e göre sistemin boru çaplarını hesaplayabilirsiniz.
Sonuç
TS1258 emniyetli bir hesap metodu olup kesin hesap için DIN 1998 kullanmanızda fayda bulunmaktadır. Ancak yetkili merci onay süreçlerinde iki hesap metodu da kabul görmektedir.