Telin kesitini nasıl belirlenir
- Aydınlatma
Herkes, elektrik mühendisliği ile en azından biraz bağlantılı (ve bu bir ev, garaj, araba) elektrik kabloları, çeşitli kablolar ve teller ile uğraşmak zorundadır. Genellikle her türlü uzatma kablosu, portatif priz kullanırız.
Kullandığımız kablo veya telin nasıl belirlenir? "Eski elektrikçiler" telin "gözle" kesitini belirler. Ve kesit alanını daha doğru bir şekilde hesaplamaya çalışacağız.
Genellikle tel yuvarlak bir şekle sahiptir. Bununla birlikte, teldeki izin verilen akım telin kesit alanına göre hesaplanır.
Tek çekirdekli ve telli telin kesit alanını belirleyin. Tel kılıfını açalım. Tel sağlam ise, çapını ölçün.
Bir dairenin "eski okul" formülüne göre, telin kesit alanını tanımlarız.
S = π • d² / 4 veya S = 0,8 • d² burada:
S - telin mm.kv. Kesit alanı;
π - 3.14;
d mm cinsinden tel çaptır.
Örneğin: telimizin çapı d = 1,2 mm, sonra S = 0.8 • 1.2² = 0.8 • 1.2 • 1.2 = 1.15 mm.kv.
Telin bükülmesi durumunda, kabartmak gerekir, demet içindeki damar sayısını sayın. Bir damarın çapını ölçün, kesit alanı S'yi hesaplayın. Daha sonra, tüm damarların alanlarını ekleyerek, çok çekirdekli telin toplam kesit alanını belirleyin.
Örneğin, telli bir teldeki damar sayısı n = 19'dur, her damarın çapı d = 0.4 mm'dir.
s = 0,8 • d² = 0,8 • 0,4 • 0,4 = 0,128 mm.kv.
Tüm çok çekirdekli telin kesit alanı
S = 37 • s = 19 • 0.128 = 2.43 mm.kv.
İletken tellerin çapını ölçmek için bir mikrometre veya bir kumpas olabilir. Bu tür aletlere sahip değilseniz, tel çapı normal bir cetvel kullanılarak belirlenebilir. Ölçülen damar sıkıca (çevirmek için çevir) bir kurşun kalemle sarılır. Dönüş sayısı en az 10-15'dir (daha fazla dönüş, daha doğru ölçüm). Cetvel, milimetrede sarma mesafesini ölçer. Bu boyut, dönüşlerin sayısına bölünür.
Burada mm cinsinden sarma mesafesi, n telin dönüş sayısıdır.
Telin çapının boyutunu milimetre olarak ortaya çıkarır.
Çekirdek çapına göre kablo kesitini nasıl bulabilirim
Her birimiz yaşamımızda en az bir kez onarımlar geçti. Onarım sürecinde, uzun süreli kullanım sırasında kullanılamaz hale geleceğinden, elektrik tesisatının kurulumunu ve değiştirilmesini yapmanız gerekir. Ne yazık ki, bugün piyasada çok düşük kaliteli kablo ve tel ürünleri bulabilirsiniz. Malların maliyetini düşürmenin çeşitli yollarından dolayı kalitesi düşer. İmalatçılar üretim sürecinde yalıtım ve kablo bölümünün kalınlığını küçümsüyorlar.
Maliyetleri azaltmanın yollarından biri, iletken çekirdek için düşük kaliteli malzemeler kullanmaktır. Bazı üreticiler, tellerin üretiminde ucuz kirlilik katmaktadır. Bu nedenle, telin iletkenliği azalır ve bu nedenle, ürün kalitesi arzu edilen çok şey bırakır.
Ek olarak, tellerin (kablolar) belirtilen özellikleri, alçak bölüm nedeniyle azalır. Üreticinin tüm hileleri, gittikçe daha kalitesiz ürünlerin satışına yol açıyor. Bu nedenle, kalite onayı olan kablo ürünlerine sertifika şeklinde tercih verilmesi gerekmektedir.
Yüksek kaliteli bir kablonun fiyatı, bu ürünün avantajlarının kitlesini aşan tek ve belki de temel dezavantajıdır. GOST'e göre üretilen bakır kablo-iletken ürün, beyan edilen iletken kesitine sahiptir, GOST tarafından gerekli olan, tüm teknolojilere uygun olarak üretilen kabuk ve bakır iletkenin bileşimi ve kalınlığı, zanaat koşullarında üretilen ürünlerden daha pahalıya mal olacaktır. Kural olarak, ikinci versiyonda, çok sayıda kusur bulabilirsiniz: 1,3-1,5 kat düşük bir kesit, damarlara bakır ilavesiyle çelikten bir renk verir.
Bir ürün seçerken Alıcılar fiyat güveniyor. Düşük fiyatlar için arama odaklanır. Ve çoğumuz, üreticinin adını bile söyleyemeyiz, kablo kalitesinden bahsetmiyoruz bile. VVGp3h1,5 gibi gerekli işaretli bir kablo bulmamız bizim için daha önemli ve biz ürünün kalitesiyle ilgilenmiyoruz.
Bu nedenle, bir evliliğe girmemek için, bu makalede, çekirdeğin çapına göre kablo kesitini nasıl belirleyeceğimiz çeşitli yolları ele alacağız. Bugünün el kitabında, bu tür hesaplamaların yüksek hassasiyetli ölçüm araçları kullanılarak ve bunlar olmadan nasıl yapılacağını göstereceğim.
Tel çapının kesitini hesaplıyoruz
Son on yılda, imal edilen kablo ürünlerinin kalitesi özellikle dikkate değer ölçüde azaldı. En çok etkilenen direnç - tel bölümü. Forumda sık sık insanların bu gibi değişikliklerden memnun olmadığına dikkat çektim. Ve üreticinin meydan okuyan hırsızlığı tepki vermeye başlayana kadar devam edecektir.
Benzer bir olay bana da oldu. VVGng 3x2.5 m2'lik iki metre kablo aldım. milimetre. Gözüme çarpan ilk şey çok ince çaptaydı. Büyük ihtimalle, daha küçük bir bölümden bir tel çıkardım. Yalıtım VVGng 3x2.5 metrekare Mm üzerindeki yazıyı gördüğümde daha da şaşırmıştım.
Her gün tellerle karşılaşan tecrübeli bir elektrikçi, bir kablonun veya telin kesitini kolaylıkla belirleyebilir. Ama bazen bir profesyonel bile, yeni başlayanlardan bahsetmek zorlukla yapar. Çap için tel kesiti hesaplamasını yapmak, mağazada çözülmesi gereken önemli bir görevdir. İnan bana, bu minimum kontrol kısa devre nedeniyle oluşabilecek yangın hasarını tamir etmekten daha ucuz ve kolay olacaktır.
Muhtemelen kablo bölümünün hesaplamasını çap olarak gerçekleştirmenin neden gerekli olduğunu soruyor musunuz? Sonuçta, mağazada, herhangi bir satıcı yükünüz için hangi kabloyu almanız gerektiğini size söyleyecektir, özellikle tellerde tellerin ve kesitlerin sayısını gösteren yazıtlar vardır. Kompleks hesaplanmış bir yük var, bir tel satın alındı, kablolama yapıldı. Ancak, her şey çok basit değil.
Asla bir sahtekarlık kurbanı olmak için, telin kesitini kendi çaplarına göre belirlemeyi kesinlikle tavsiye ederim.
Düşük tel göstergesi - tehlike nedir?
Bu nedenle, günlük yaşamda düşük kaliteli teller kullanırken bizi bekleyen tehlikeleri göz önünde bulundurun. Akım taşıyan damarların mevcut özelliklerinin, kesitlerinin azaltılmasıyla doğru orantılı olarak azaldığı açıktır. Düşük bölüm nedeniyle telin yük kapasitesi düşer. Standartlara göre, bir telin geçebileceği bir akım hesaplanmaktadır. Daha az akım akarsa çökmez.
Yalıtım tabakası gerekenden daha ince ise iletkenler arasındaki direnç azalır. Ardından, acil bir durumda, yalıtımdaki besleme voltajı artarsa, bir arıza meydana gelebilir. Eğer bununla birlikte, çekirdeğin kendisinin sade bir kesiti varsa, yani standardın geçmesi gereken akımı geçemezse, ince yalıtım yavaş yavaş erimeye başlar. Tüm bu faktörler kaçınılmaz olarak kısa devreye ve daha sonra yangına yol açacaktır. Yangın kısa devre anında ortaya çıkan kıvılcımlardan kaynaklanır.
Bir örnek vereceğim: üç çekirdekli bir bakır tel (örneğin, 2,5 km kare bir kesit). Düzenleyici belgelere göre, sürekli olarak 27A'yı, genellikle 25A içinden geçirebilir.
Ancak, TU'ya göre elimde çıkan teller aslında 1.8 metrekarelik bir kesite sahip. mm. 2 metrekareye kadar. mm. (bu belirtilen 2.5 metrekare.). 2 metrekarelik düzenleyici dokümantasyon tel bölümüne dayanarak. mm. sürekli 19A'yı geçebilir.
Bu nedenle, 2.5 metrekarelik bir kesite sahip olduğu iddia edilen telin seçtiği bir durum oldu. mm., böyle bir kesit için hesaplanan akım akacaktır, tel aşırı ısınacaktır. Ve uzun süreli maruz kalma ile, yalıtım eriyecek, sonra kısa devre olacaktır. Bağlantılar (örneğin sokette), bu tür aşırı yüklenmeler düzenli olarak meydana gelirse çok hızlı bir şekilde çökecektir. Bu nedenle, soketin kendisi, ayrıca ev tipi cihazların tapaları da yeniden akışa uğrayabilir.
Şimdi tüm bunların sonuçlarını hayal edin! Özellikle güzel bir onarım yapıldığı zaman, örneğin klima, elektrikli fırın, ocak, çamaşır makinesi, elektrikli su ısıtıcısı ve mikrodalga gibi yeni bir cihaz monte edildiğinde rahatsızlık duyulur. Ve böylece fırında pişmiş çörekler koydular, çamaşır makinesini çalıştırdılar, su ısıtıcısını çalıştırdılar ve aynı zamanda da sıcak olduğu için klimayı çalıştırdılar. Bu dahil cihazlar, dağıtım kutularından ve prizlerden gelen dumanın gitmesine yeterlidir.
Sonra bir flaş eşlik eden alkış, duyuyoruz. Ve bundan sonra elektrik gitmiş olacak. Güvenlik anahtarlarınız varsa hala iyi olacak. Ve eğer kalitesizlerse? Sonra çırp ve yanıp sönmeyeceksin. Duvardaki kablolama ateşinden gelen kıvılcımlar ile birlikte ateş başlayacaktır. Kablo döşeme, kiremit altında sıkıca kapatılmış olsa bile her durumda yanacaktır.
Tanımladığım resim, kabloları seçmek için ne kadar sorumlu olmanız gerektiğini açıklığa kavuşturuyor. Sonuçta onları evinizde kullanacaksın. GOST'yi değil, TU'yu takip etmenin anlamı budur.
Tel çapının enine kesit formülü
Yani, yukarıdakilerin tümünü özetlemek istiyorum. Eğer aralarında bu paragraftan önce makaleyi okumamış olanlar var, ama sadece atladı, tekrar ediyorum. Kablo ve kablolama ürünleri genellikle üretildiği standartlara ilişkin bilgi eksikliğindedir. Satıcıya GOST veya TU'ya göre sorun. Satıcılar bazen kendilerini bu soruya cevap veremezler.
Kasaların% 99,9'unda, şartnamelere göre yapılan tellerin sadece akım taşıyan iletkenlerin (% 10-30) küçültülmüş bir kesiti değil, aynı zamanda daha düşük bir izin verilmiş olduğunu da söyleyebiliriz. Aynı zamanda bu ürünler içinde ince bir dış ve iç yalıtım bulacaksınız.
Tüm mağazalara gittiyseniz, ancak GOST'e uygun olarak herhangi bir kablo bulamadıysanız, kabloyu +1'lik bir rezerv ile alın (eğer şartnameye göre üretiliyorsa). Örneğin, 1,5 metrekarelik bir tele ihtiyacınız var. mm., sonra 2,5 metrekare almalısınız. mm. (daha sonra TU). Uygulamada, kesiti 1,7-2,1 metrekareye eşit olacaktır. mm.
Bölümün marjı nedeniyle, mevcut bir marj sağlanacaktır, yani yük biraz aşılabilir. Senin için çok daha iyi. 2,5 metrekarelik bir kablo kesitine ihtiyacınız varsa. mm., sonra 4 karelik bir bölüm alın. mm., gerçek bölüm 3 m2'ye eşit olacaktır.
Yani bizim soruma geri. İletken bir daire şeklinde bir kesiti vardır. Elbette, geometride, bir dairenin alanının belirli bir formül kullanılarak hesaplandığını hatırlarsınız. Bu formülde, çapın elde edilen değerini değiştirmek yeterlidir. Tüm hesaplamaları yaptıktan sonra, telin bir kesitini elde edersiniz.
- math matematikte 3.14'e eşit bir sabittir;
- R dairenin yarıçapıdır;
- D dairenin çapıdır.
Bu, bir telin çapının belirli bir nedenden dolayı korktuğu çapı ile hesaplanması formülüdür. Örneğin, çekirdeğin çapını ölçtünüz ve 1,8 mm'lik bir değer elde ettiniz. Bu sayıyı formülde değiştirerek, şu ifadeyi alırız: (3.14 / 4) * (1.8) 2 = 2.54 metrekare. mm. Yani, ölçtüğünüz iletkenin çapı olan tel, 2.5 m 2 m kesitine sahiptir.
Monolitik bir çekirdeğin hesaplanması
Bir tel için mağazaya gittiğinizde, bir mikrometre veya bir vernier kumpas alın. İkincisi, tel kesiti için bir ölçüm cihazı olarak daha yaygındır.
Bu yazının çapının kablo kesitinin hesaplanmasını derhal üç farklı üreticinin VVGng 3 * 2.5 mm2 kablosu için yapacağım. Yani, tüm işin özü üç aşamaya bölünecektir (bu sadece bir monolitik tel içindir). Bakalım neler oluyor.
Tek bir telden (monolitik çekirdekten) oluşan bir telin (kablo) kesitini bulmak için, geleneksel bir kumpas veya mikrometre almak ve tel çekirdeğin çapını (yalıtımsız) ölçmek gerekir.
Bunu yapmak için, ölçülen telin küçük bir bölümünü yalıtımdan önceden temizlemeniz ve ardından akım taşıyan çekirdeği ölçmeye başlamanız gerekir. Diğer bir deyişle, bir çekirdeği alır ve yalıtımı kaldırırız ve daha sonra bu çekirdeğin çapını bir çap pergeli olarak ölçürüz.
Örnek numara 1. Kablo VVG-PNG 3 * 2,5 mm2 (üretici bilinmiyor). Genel izlenim - bölüm hemen yeterli görünmüyordu, bu yüzden bunu tecrübe için aldım.
İzolasyonu kaldırıyoruz, bir pergeli ölçüyoruz. Çekirdeğin çapı 1,5 mm. (ancak yeterli değil).
Şimdi yukarıda açıklanan formülümüze geri dönüyoruz ve alınan verileri bunun yerine koyuyoruz.
Gerçek kısım, belirtilen 2.5 mm2 yerine 1.76 mm2'dir.
Örnek numara 2. Kablo VVG-PNG 3 * 2.5 mm2 (üretici "Azovkabel"). Genel izlenim, kesitin normal görünmesi, yalıtımın da iyi olması, malzemeden tasarruf etmemesidir.
Her şeyi aynı şekilde yapıyoruz, yalıtımı sökün, ölçün, aşağıdaki değerleri elde ediyoruz: çap - 1.7 mm.
Çaptaki enine kesitin hesaplanması için formülümüzün yerine aşağıdakileri alırız:
Gerçek kesit 2.26 mm2'dir.
Örnek numara 3. Yani, son örnek kaldı: kablo VVG-PNG 3 * 2.5 mm2 üretici bilinmiyor. Genel izlenim, bölümün de anlaşılmamış gibi göründüğü, izolasyonun genellikle çıplak ellerle kaldırıldığı (hiçbir güçsüz) olduğu.
Bu kez çekirdeğin çapı 1,6 mm idi.
Gerçek kesit 2.00 mm2'dir.
Günümüzün elkitabına eklemek istiyorum ki, telin çapını kesicilerin yardımı ile çap olarak nasıl belirleriz, başka bir örnek, VVG 2 * 1.5 kablosu (sadece bir parça etrafta yatıyordu). Ben sadece karşılaştırmak istedim, 1.5 formatının bölümleri de küçümseniyor.
Aynı şeyi yapıyoruz: yalıtımı sökün, kaliper alın. Çekirdek çapının 1,2 mm olduğu ortaya çıktı.
Gerçek kesit 1,13 mm2'dir (belirtilen 1,5 mm2 yerine).
Bir kumpassız hesaplama
Bu hesaplama yöntemi, bir iletken ile bir telin kesitini bulmak için kullanılır. Bu durumda ölçüm cihazları kullanılmaz. Kuşkusuz, bu amaçlar için bir kumpas veya mikrometre kullanımı en uygun olarak kabul edilir. Ancak bu araçlar her zaman mevcut değildir.
Bu durumda, silindirik bir nesne bulun. Örneğin, normal tornavida. Kablodaki damarları alırız, uzunluk keyfi. İzolasyonu, damar tamamen temiz olacak şekilde çıkarıyoruz. Telin çıplak göbeğini bir tornavida veya bir kurşun kalemle sarıyoruz. Ölçüm daha doğru, yapacağınız daha fazla dönüş olacaktır.
Tüm bobinler birbirine mümkün olduğunca yakın yerleştirilmeli, böylece boşluk olmamalıdır. Kaç dönüş olduğunu hesaplayın. 16 dönüş saydım. Artık sargının uzunluğunu ölçmeniz gerekiyor. 25 mm. Sargının uzunluğunu dönüş sayısı üzerine bölün.
- L, sarımın uzunluğu, mm;
- N, tam dönüşlerin sayısıdır;
- D - çekirdeğin çapı.
Elde edilen değer telin çapıdır. Enine kesiti bulmak için yukarıda açıklanan formülü kullanıyoruz. D = 25/16 = 1.56 mm2. S = (3.14 / 4) * (1.56) 2 = 1.91 mm2. Bir kumpas ile ölçülürken kesiti 1,76 mm2'dir ve bir 1.91 mm2 cetveli ile ölçülürken, hata bir hatadır.
Telli telin kesitini nasıl belirlenir
Hesaplamanın temeli aynı prensiptir. Ancak, çekirdeği oluşturan tüm tellerin çapını bir kerede ölçerseniz, kablolar arasında hava boşluğu olduğu için kesiti yanlış olarak hesaplarsınız.
Bu nedenle, öncelikle telin (kablo) çekirdeğini havyalamanız ve kablo sayısını saymanız gerekir. Şimdi, yukarıda tarif edilen yönteme göre, bir damarın çapının ölçülmesi gerekmektedir.
Örneğin, 27 damardan oluşan bir tel var. Bir damarın çapının 0.2 mm olduğunu bilerek, bir çemberin alanını hesaplamak için aynı ifadeyi kullanarak bu damarın kesitini belirleyebiliriz. Ortaya çıkan değer, kirişteki damar sayısı ile çarpılmalıdır. Böylece tüm telli telin kesitini öğrenebilirsiniz.
Çok çekirdekli bir PVA kablosu olarak 3 * 1.5. Bir telde 27 ayrı damar. Çapı ölçün bir çapa alın, çapı 0.2 mm aldım.
Şimdi bu damarın enine kesitini belirlemelisiniz, çünkü daha sıkı bir formülü kullanıyoruz. S1 = (3.14 / 4) * (0.2) 2 = 0.0314 mm2, bir damarın kesitidir. Şimdi bu sayıyı teldeki tel sayısı ile çarpın: S = 0.0314 * 27 = 0.85 mm2.
Tel çapının çapa göre belirlenmesi
Evdeki onarımın bir ateşe benzediğini söylüyorlar. Ve bir ölçüde bu doğrudur. Sonuçta, sadece küçük bir makyaj yapmaya başlasanız bile, bir iş diğerini geri çekmeye başlar ve bu yüzden tam bir tamir için uzak değildir.
Ve elbette, nadiren yapılan onarımlar kabloları değiştirmeden gerçekleşir. Her şeyden önce, bir yere ek bir çıkış koymak gerekir ve telin kendisi zaten bir yerde (özellikle alüminyum ürünler için) bozulmaktadır. Ve sonra, hangi kablo kalınlığının, kurulumda fazla karmaşık olmadığı ve gereksiz, gereksiz kare santimetre için fazla ödeme yapmamasını ve aynı zamanda, ve her yıl, tüm elektrikli cihazlar için yeterli olanı düşünmek zorundasınız. Dairelerde daha fazla.
Tabii ki, telin özellikleri sorusu sadece çok önemli değil, aynı zamanda karmaşıktır. Ciddi bir yaklaşım, hesaplamalar ve bakım gerektirir.
Şimdi telin çapını, gücünü, akım kuvvetini ve doğru kalınlığın nasıl elde edileceğini (mm 2'de ölçülen) doğru olarak nasıl anlayacağımızı anlamaya çalışacağız. Gerçekten de, bazen markalama gerçek çapla uyuşmayabilir.
Kablo işaretleme
Bir başlangıç için, dışarıdaki etikette gösterilen iletken ürünlerin kesitini ele almak mantıklıdır. Örneğin, tel AVVG 3x2.5 olarak işaretlenmiştir. Bu tanımlamadan, bunun, PVC'nin iletken iletkenleri olan bir alüminyum iletken olduğunu, aynı malzemeden genel bir yalıtımla, zırhsız, yani elektrikçilerin dilini konuşan "çıplak" olduğunu öğrenebilirsiniz. Ancak, harf tanımından öğrenilebilen bu bilgiler, önemli olsa da, sayısal işaretleme kadar önemli değildir. Rakamlarla kablonun üç çekirdekli olduğunu ve damarın kesit alanının, yani çekirdeğin 2,5 mm olduğunu görebilirsiniz.
Ancak genellikle işaretlemenin tam olarak doğru olmadığı, hata% 40'a kadar varabildiği ve bu değerin önemli olduğu (örneğin, KG 3x16 ve gerçekte 12 mm'den fazla olmayan 2) yazılır. Eh, böyle bir yanlışlık, tabii ki, yanmış kablolar (yanmış bir daire olmasa da) ve muhtemelen ev aletleri zarar vardır.
Ancak, kablonun enine kesitini aşağıdaki satın alma ile ölçebileceğiniz yollarla ilgili olarak, ancak şimdi tellerin yapıldığı materyalleri göz önünde bulundurmaya değer. Aynı yük için, alüminyum kablo kesitinin bakırdan daha fazlasını gerektirdiği unutulmamalıdır. Bakırın yanı sıra daha küçük iletkenlik kayıpları ve daha dayanıklıdır. Tabii ki, bakır tellerin maliyeti daha yüksektir, fakat bu işlem sırasında dengelenir ve bu nedenle bu tür kablolar tercih edilir.
Tel kesit çapının hesaplanması
Bir tel için mağazaya gitmeden önce yapılması gereken ilk şey, belirli bir oda için gerekli kablo kesitini hesaplamaktır. Bunu yapmak için, hangi cihazların odayı "yükleyeceğini" anlamanız gerekir. Tüm ev aletlerinin gücünü toplayın, toplamı alın ve ona göre, tabloya göre istenen kablo özelliklerini seçin.
Benzer şekilde, akımın gücü üzerinde hesaplamalar yapılır. Bu işin asıl amacı bir şeyleri kaçırmamaktır. Gerekli yükten% 15-20 daha fazla bir kablo optimal olacaktır. Ardından, gerekirse, odada görünebilecek bazı diğer cihazları bağlayabilirsiniz.
Bu makalede, güç veya amper için tel boyutu seçimi için tüm tablolar verilmiştir. Ancak kablo bölümüne, işarete bakmadan nasıl karar verilir, çünkü gerçekliğe uygun olmayabilir mi? Telin kesit alanını hesaplamak kolaydır.
Satın alırken kesit nasıl hesaplanır
Kablo satın alırken, kesitinin beyan edilen işarete karşılık geldiğinden emin olmalısınız. Bunun için bir test örneği satın alabilirsiniz. Genellikle satıştaki minimum uzunluk 0,5 metredir - bu uzunluk oldukça yeterli olacaktır.
Ölçmek, bulmak ve almak için bir kumpas (tercih edilen mekanik veya elektronik) veya bir mikrometre. Elektronik cihazlar, elbette, daha kesin olarak, ama herkesin sahip olmadığı, ama neredeyse herkesin mekanik bir tane var.
Ancak, orada olmasa bile, basit bir tornavida ve bir cetvel yardımcı olabilir. Şimdi hesaplanan yarıçap için bölümün parametrelerinin nasıl hesaplanacağını anlamaya çalışalım.
Mikrometre veya kumpas ile ölçümler
İletkenin kesit alanını hesaplamak için, önce ihtiyacımız olan çapın tellerden birini temizlememiz gerekir. Benzer şekilde ölçmek için yeterli bir uzunluk 1 cm'dir. Ayrıca, bir kumpas veya mikrometre yardımıyla, çekirdeğin kalınlığı ölçülür - bu tahmin edeceğiniz gibi kablonun çapı olacaktır. Ancak, kesitin çapa oranının formül ile hesaplanması için, yarıçap olarak böyle bir değere ihtiyaç duyarız ve bu nedenle sonuç değerini 2'ye böleriz. Böyle bir aktarımdan sonra, çap artık kullanılmaz, her şey yarıçap verileriyle dikkate alınır.
Ölçümler yapıldıktan sonra, kablo kesitinin hesaplandığı formül kullanılır, yani kablo kesit alanı - S = π * r2, burada π 3.14'e eşit bir sabit değerdir.
Böylece, çekirdeğin çapı 3,6 mm ise, hesaplamalar aşağıdaki gibi olacaktır:
3,6: 2 = 1,8; 3,14 x (1,8x1,8) = 3,14 x 3,24 = 10,17'den sonra. Kablonun kesit alanının tanımlandığı, çekirdeğin çapı 3,6 mm olduğu izlenir. 10.17 metrekare eşittir. mm.
Benzer şekilde, çok telli esnek bir iletken ürünün kalınlığını hesaplamak mümkündür, ancak bu tür hesaplamalar ile, özü oluşturan tellerin sayısı ile elde edilen rakamın çarpılmasından sonra çekirdekten tek bir telin çapının ölçülmesi ve ardından yukarıdaki formülü kullanarak kablo kalınlığının hesaplanması gereklidir.
Netleştikçe, iletkenin kalınlığını çap olarak hesaplamak çok zor değildir ve hatta tasarım aşamasında bile kesiti çapa dönüştürebilirsiniz, daha sonra bu işlemin artığı olan sayaçta duran verileri hesaplamanız gerekmeyecektir.
Bir cetvel ile kablo ölçümleri
Telin kalınlığını ölçmek için yüksek hassasiyetli cihazların yokluğunda, geleneksel bir cetvel ve tornavida kullanabilirsiniz. Ölçmek için, çekirdeğin en az 10 cm uzağında şeritlemeniz gerekecektir (ne kadar temizlenirse, çap daha doğru hesaplanabilir).
Yalıtım kaldırıldıktan sonra, çıplak çekirdek bir tornavida üzerine sarılır, böylece bobinler arasında boşluk olmaz ve tornavida ucundan kaynaklanan spiral bir cetvelle ölçülür. Kolaylık için milimetre olarak bir tamsayı almak istenebilir. Örneğin, telin ilk kenarından 10. dönüşün kenarına kadar, 23 mm çıktı. Ardından 23 mm'yi 23:10 = 2.3 mm olacak şekilde çevirir. Kablo çekirdeğinin kalınlığını hesaplamak için bu gerekli değer olacaktır. Peki, yine aynı formülle - 2.3: 2 = 1.15x1.15 = 1.3225x3.14 = 4.15. Bu iletken kesitinin çapını çevirdi.
Esnek telli kablolar için benzer hesaplamalar yapılır.
Tablolara göre tel kesitinin belirlenmesi
Sayacın yakınında hesap yapmak istemiyorsanız, kablonun enine parametrelerini nasıl belirleyebilirim? Bu gibi durumlarda, bu makalede de sunulan telin kesitini ve çapını belirlemek için bir tablo vardır. Ancak aynı zamanda, çekirdeğin gerekli çapının onlar içinde olmayacağı gerçeğine hazırlıklı olmak gerekir. Bu durumda gerekli alt değeri almak daha iyidir. En azından bu durumda, küçük bir enerji stoku oluşur.
Ayrıca, kablolama tasarım aşamasında, ihtiyaç duyulacak kablo bölüm tablolarının kullanılması gerekmektedir. Telin bu parametresinin birçok faktörden etkilendiği anlaşılmalıdır.
Elbette, tüm ev aletlerinin güç tüketimini veya akım tüketimini hesaba katmak esas olarak gereklidir. Ancak, ek olarak, kablonun uzunluğu dikkate alınır, yani, panodan cihaza veya daha küçük çaplı kablonun geçebileceği bağlantı kutusuna olan mesafe. Ayrıca, telin kalınlığı ortam sıcaklığını etkiler. Kablolama yüksek sıcaklıklı bir odaya monte edilmişse,% 15-20 oranında güvenle ekleyebilirsiniz.
Yine, kablolama harici olarak gerçekleştirilirse, çevredeki havanın telleri daha iyi soğutması nedeniyle daha küçük çaplı bir kablo kullanmak mümkündür.
Tel yapma malzemesi
Bilindiği gibi, bakır ve alüminyum teller, farklı hizmet ömrünün yanı sıra, farklı dirençlere de sahiptirler, bunun sonucu olarak, kesitlerinin güç veya akım hesaplamaları ayrı ayrı yapılmalıdır.
Bakır tel, daha önce de belirtildiği gibi, kablodan aynı yüke sahip alüminyumdan daha küçük bir kalınlık gerektirir ve işte bu yüzden. Alüminyumun direnci, bakırınkinden daha yüksektir ve bu nedenle mevcut kayıplar daha büyüktür. Ve bunun nedeni, kabloların ısınmasıdır, çünkü ev aletleri, uygulandıkları malzemeyi parçalarına ayırmazlar. Tam olarak ihtiyaç duydukları kadar alıyorlar.
Ancak, 0,017 Ohm * kV mm / m'ye eşit bir direnci olan bakır. 0,028 ohm * q özel direnci ile alüminyumdan daha az miktarda elektrik ısıtmak için tüketir. mm / m Sonuç olarak, bakır daha az ısıtılır, teli daha ince hale getirir ve bakır kablonun verimi daha yüksektir.
Bu nedenle, alüminyuma kıyasla yüksek maliyete rağmen, bakır teller elektrik piyasasında daha fazla talep görmektedir.
380 volt tel bölümünün özellikleri
380 voltluk bir voltajla çalışacak bir telin çapını veya çapını seçerken, böyle bir kablo boyunca fazın birer birer beslenmediğini, ancak üç kabloyu hesaba katmak gerekir. Bu nedenle, yük üçte birden fazla dağıtılacaktır. Üç telli tel kesiti nasıl bulunur? Evet, çok basit. Ayrıca, tellerden birinin çapını belirlemek ve daha sonra, iki çekirdekli bir telin kesitini nasıl bulacağımızı bilmek, bu parametreye tercüme etmek gerekir.
Bundan sonra, elde edilen rakam güvenli bir şekilde üç ile çarpılabilir. Ya da başlangıçta maksimum yükü aynı şekilde bölün.
Genel olarak, bu tür kablolar genellikle endüstride kullanılmaktadır, çünkü normal bir apartman dairesinde böyle bir voltajda çalışan ekipman yoktur ve bu nedenle bu soru çok derin düşünülmemelidir.
Bir sözcük yerine
Şimdi tel çapını çap olarak belirleme sorusu çok zor görünmüyor.
Elektrik kablolarının bir dairede montajı için gereken kablo çapını seçmek, üreticinin bütünlüğüne çok fazla güvenmemelidir, her halükarda, çoğu, bizim güvenliğimizi umursamamaktadır, ancak mali refahları hakkında. Birçoğu, gerçek parametrelerin azaltılmasını sağlarken, yalıtımın kalınlığını arttırır. Sonuç olarak, ürün olması gerektiği gibi görünüyor, ancak tasarlanması gereken güç artık dayanmıyor. Bu nedenle, bu ürün güvenilir bir üretici olsa bile, kalınlığı her zaman yukarıda açıklanan şekilde yeniden hesaplamak mantıklıdır.
Dedikleri gibi, güven, ama doğrulayın. Sonuçta, üreticinin monte edilen kabloları kullanması değil, tükenmişlik durumunda onu tekrar yapmamasıdır. Bu nedenle herkes, rahatlık ve yaşam rahatlığı ile ilgilenmelidir.
Masa tel boyutu.
Tellerin kesit alanının (diğer bir deyişle kalınlık) seçilmesi, pratikte ve teoride büyük bir önem kazanmaktadır.
Tel kesiti belirleyen ana göstergeler:
- İletken tellerin yapıldığı metal
- Çalışma gerilimi, v
- Güç tüketimi, kW ve akım yükü, A
Tel bölümünün hesaplanması.
Her gün tellerle karşılaşan tecrübeli bir elektrikçi, bir kablonun veya telin kesitini kolaylıkla belirleyebilir. Ama bazen bir profesyonel bile, yeni başlayanlardan bahsetmek zorlukla yapar. Tel kesitinin çap olarak hesaplanmasını yapmak önemli bir görevdir.
Bu yazıda, "kesit alanı" kavramını anlamaya ve referans verileri analiz etmeye çalışacağız.
Telin kesitini hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanmanız gerekir:
S kesit alanıdır
D, telin iletken telinin çapı, mm'dir. Bir pergelle ölçülebilir,
Bu formül aşağıdaki gibi de yazılabilir:
Bununla birlikte, kesiti hesaplamak için, kaliperler olmadan da yapabilirsiniz. Bu hesaplama yöntemi, bir iletken ile bir telin kesitini bulmak için kullanılır (iki ve üç iletkenli kablolar için, bu işe yaramaz, aşağıda bunlarla ilgileniriz). Bu durumda ölçüm cihazları kullanılmaz. Kuşkusuz, bu amaçlar için bir kumpas veya mikrometre kullanımı en uygun olarak kabul edilir. Ama sonuçta, bu araçlar her zaman mevcut değildir.Tüm bobinler birbirine mümkün olduğunca yakın yerleştirilmeli, böylece boşluk yok. Kaç dönüş olduğunu hesaplayın. 16 dönüş saydım. Artık sargının uzunluğunu ölçmeniz gerekiyor. 25 mm. Sargının uzunluğunu dönüş sayısı üzerine bölün.
L, sarımın uzunluğu, mm;
N, tam dönüşlerin sayısıdır;
D - çekirdeğin çapı.
Elde edilen değer telin çapıdır. Enine kesiti bulmak için yukarıda açıklanan formülü kullanıyoruz. D = 25/16 = 1.56 m2 M. mm. S = (3.14 / 4) * (1.56) 2 = 1.91 sq. M. mm. Bir kumpas ile ölçülürken kesiti 1,76 metre karedir ve 1.91 metre kare bir cetvelle ölçüldüğünde. mm. - Hata, hatadır.
Bu durumda, silindirik bir nesne bulun. Örneğin, normal tornavida. Kablodaki damarları alırız, uzunluk keyfi. İzolasyonu, damar tamamen temiz olacak şekilde çıkarıyoruz. Telin çıplak göbeğini bir tornavida veya bir kurşun kalemle sarıyoruz. Ölçüm daha doğru, yapacağınız daha fazla dönüş olacaktır.
Örneğin, bakır kabloları sık sık elektrik kablolarında kullanıldığından alın. Kurulumu kolaydır, bozulma ihtimali daha azdır. Teller kendileri incedir, ancak içlerindeki akım alüminyum tellerle aynı güçte kalır.
Yüksek kaliteli bakır kablonun fiyatı, bu ürünün avantajlarının kitlesini aşan tek ve belki de temel dezavantajıdır. Bu nedenle, akım 50 amperi aştığında alüminyum kullanılır. Bu durumda, kalınlığı 10 mm'den fazla olan bir alüminyum göbeğe sahip bir kablo kullanılır. Ancak, alüminyum teller kullanıldığında, üzerlerindeki uzun süreli izin verilen akım yüklerinin değerlerinin, bakır kablolar ve benzer bir bölümdeki kablolar kullanıldığında olduğundan daha küçük olduğunu unutmayın. Yani, 2 metre kare kesitli alüminyum tellerin iletkenleri için. mm. Maksimum yük 4 kV'luk bir kesite sahip damarlar için 4 kW'dan biraz daha fazladır (akım için 22 A'dır). mm. - 6 kW'dan fazla değil. Alüminyum, bakırdan daha kötü bir akım iletir. 32 A'ya kadar olan akımlarda alüminyum için maksimum akım, bakırdan yalnızca% 20 daha az olacaktır. 80 A'ya kadar olan akımlarda, alüminyum mevcut durumu% 30 oranında iletir. Alüminyum telin maksimum akımı, 6 ile çarpılan kesit alanına eşittir.
Ana kablo kesit alanı: 0,75,1,5,2,5,4 kare. mm.
Tellerin kesit alanını seçerken üç temel ilkeye göre yönlendirilmelidir:
1. Telin kesit alanı, bu durumda mümkün olan maksimum akımın içinden geçerken telin ısıtılmasına izin verecek şekilde olmalıdır.
2. Kesit nedeniyle, telin voltaj düşüşü izin verilen değeri aşmamalıdır.
3. Telin kalınlığı ve koruyucu yalıtımı, mekanik mukavemetini ve dolayısıyla güvenilirliğini sağlamalıdır.
Eğer bu kurallardan uzaklaşırsanız, sıkıntılardan kaçınılamaz, çoğu zaman deneyimsiz elektrikçiler böyle hatalar yaparlar.
Kablo tellerinin iletkenlerinin kesitini seçmek için, mevcut ev aletlerinin filosunu eş zamanlı kullanımları açısından analiz etmek gerekir.
Tel kalınlığı seçimi maksimum çalışma sıcaklığına bağlıdır. Aşılırsa, üzerindeki tel ve yalıtım erir ve kısa devreye veya patlamaya neden olur.
Çalışma sıcaklığı sadece elektrik gerilimi ile değil, aynı zamanda odadaki veya dışındaki hava sıcaklığı, nem vb. Çevresel faktörlerden de etkilenir.
Daha fazla teller, tek çekirdekli, güçlü ve üç çekirdekli olarak ayrılır. Aynı yalıtımdaki teller için bu kategoriler arasındaki fark. Tek damarlı teller, daha fazla telin yakın mesafeden geçmemesi, çift damarlı kablolar, iki telin aynı yalıtımla birbirine bağlanması ve üç damarlı kabloların bağlandığı anlamına gelir.
Kablo tellerinin iletkenlerinin kesitini seçmek için, mevcut ev aletlerinin filosunu eş zamanlı kullanımları açısından analiz etmek gerekir.
Kural olarak, iki çekirdekli kablolar, tek çekirdekli olanlardan daha az etkilidir ve içlerindeki maksimum akım, muhtemelen ortak ısıtma nedeniyle çok daha azdır, ancak bunlar, daha güçlü ve onlarla daha az çatırdandır.
Aşağıda, akıma bağlı olarak, bakır tellerin kesit alanının seçilmesi için iyi bilinen bir tel kesiti tablosu yer almaktadır.
Akım ileten çekirdeğin kesiti, mm 2
Akım, A, teller için koydu
Tel boyutunun belirlenmesi - etkili yöntemlere genel bakış
Önemli olan şudur ki, tüm hesaplamaları doğru bir şekilde gerçekleştirip uygun bir ürünü seçseniz bile, kaza gibi bir sıkıntı ortaya çıkabilir. Bunun nedeni, tellerin işaretlenmesiyle gösterilen tellerin her zaman kesitinin gerçek değerlere karşılık gelmemesinden kaynaklanmaktadır. Bu sadece üreticinin hatasıdır, çünkü şüphesiz, özellikler şirketteki herhangi bir ekonomik “numara” nedeniyle uyuşmaz. Bazen raflardaki teller ve kablolar genellikle işaretsizdir ve bu da kalitesini sorgular.
“Bir şirket neden itibarını bozmalı?” Diye soruyorsunuz.
- Tesis, malların kalitesinden tasarruf etmeye karar verdi. Örneğin, 2,5 mm'lik bir çekirdek tiner ile 0,2 mm kare yaparsanız, 1 koşu kilometresinde birkaç kilogram metal kazanabilirsiniz. Seri üretim ile tasarruflar sayıca çoktur.
- “Güneşte bir yer” mücadelesinde, elektrik tesisatı üretimi yapan şirketler, tüketicileri kendilerine çekmeye çalışıyor ve bu da rakiplerin fiyatından daha düşük bir fiyat veriyor. Buna göre, düşük fiyat, çaptaki küçük bir azalmaya bağlı olarak belirlenir (gözle fark edilmez).
Gördüğünüz gibi, her iki cevap da oldukça mantıklıdır, bu yüzden kendinizi uyarmak ve daha sonra tartışacağımız bazı basit hesaplamalar yapmak daha iyidir.
Belirleme yöntemleri
Kablo kesitini belirlemenin birkaç yolu vardır. Bunların hepsi ilk önce çekirdeğin çapını hesaplamaya ve daha sonra son değeri bulmak için küçük hesaplamalar yaparak kaynar.
Yöntem 1 numara - yardımcı olacak cihazlar!
Bugüne kadar, iletken telin veya kablonun çapını kolayca belirleyebileceğiniz mühendislik cihazları bulunmaktadır. Bu aygıtlar arasında kaliperler ve mikrometreler bulunur (tüm araçları görmek için fotoğraflara yakınlaştırın).
En doğru olanı belirleyen bu yöntem, ancak “madalyonun ters tarafı”, kaliper / mikrometrenin kendisinin maliyetidir. Tabii ki fiyat kozmik değil, ama bir defalık kullanım için bu aleti satın almanın bir anlamı yok.
Çoğu zaman, bu seçenek ömrü elektrik kablo tesisatı ile doğrudan bağlantılı olan profesyonel elektrikçiler tarafından seçilir. Bir pergeli ile telin enine kesitini en doğru şekilde belirleyebilirsiniz. Bu tekniğin avantajı, bir çalışma hattının (örneğin bir soket) bir bölümünde bile çekirdeklerin çapının ölçülebilmesidir.
Ölçümden sonra, aşağıdaki formülü kullanmanız gerekir:
"Pi" sayısının 3.14 olduğunu unutmayın. Formülü olabildiğince basitleştirmek için, 3.14'ü 4'e bölmek mümkündür, bundan sonra, hesaplamalar karedeki çapa göre 0.785'lik bir çarpıma indirgenecektir!
Yöntem numarası 2 - Cetveli kullanma
Para harcamak istemiyorsanız (ancak doğru yapın!), O zaman bir telin çapına göre kesitini belirlemek için basit bir “eski moda” yöntemi kullanmanızı öneririz. Bir tel, basit bir kalem ve bir cetvel varsa, cevabı dakikalar içinde bulabilirsiniz. İhtiyacınız olan tek şey, çekirdeğin yalıtımdan ayrılması, ardından (resimdeki gibi) kurşun kalem üzerine sıkıca vidalanması ve bir cetvelle sarımın toplam uzunluğunu ölçmektir.
Yöntemin özü, yara iletkeninin toplam uzunluğunun ölçülmesi ve çekirdek sayısına bölünmesinin gerekli olması gerçeğinde yatmaktadır. Elde edilen değer, belirlemeniz gereken çaptır.
Sadeliğine rağmen, hesaplamalar kendi özelliklerine sahiptir:
- Daha fazla damarlar bir kurşun kalemle sarılacak, sonuç ne kadar doğru olursa, minimum dönüş sayısı 15'tir;
- bobinler birbirine sıkıca basılmalı ve böylece hatayı önemli ölçüde arttıracak boş alan olmamalıdır;
- Belirleme birkaç kez yapılmalıdır (ölçümün başlangıç tarafının değiştirilmesi, cetvelin devrilmesi vb.). Yine, daha fazla hesaplama, daha az hata.
Dikkatinizi bu yöntemin önemli dezavantajlarına çekiyoruz. Her şeyden önce, sadece ince iletkenler ölçüm için uygundur (kalın kabloyu bükmenin zor olması nedeniyle). İkinci olarak, bu teknik için satın almadan önce mağazada, ürünün küçük bir parçasını ayrı olarak satın almanız gerekir.
Tüm ölçümlerden sonra, yukarıda belirttiğimiz tüm formüllerin kullanılması gereklidir. Video, bir cetvel kullanarak iletken kesitini tanımlamak için bir örnek göstermektedir:
Yöntem numarası 3 - Tabloları kullanma
Formülün kablo kesitini belirlemek yerine, zamanınızı azaltacak ve sonucu daha doğru bir hale getirecek hazır tabloları kullanabilirsiniz.
Tablo oldukça basittir: bir sütunda çekirdeklerin çapları ikincisinde, karelerinin kesitler halinde gösterilmiştir.
Elektrikçi İpuçları
Mevcut yöntemler sağladık, ancak hepsi bu değil.
Tel ebadı tanımında deneyimli elektrikçilerden aşağıdaki ipuçlarını öğrenmenizi öneririz:
- Ürünün kesitine ek olarak, çekirdeğin metaline de dikkat edin. Bakır veya alüminyum çekirdeğin karakteristik zengin bir rengi olmalıdır. Renk şüpheli ise, büyük olasılıkla üreticinin paralarını tasarruf etmesini sağlayan bir metal alaşımıdır. Bu tür bir alaşım, evde elektrik tesisatı kurulumu için çok tehlikelidir çünkü İletkenliği ve nominal yükü, orijinal ürününkinden birkaç kat daha azdır.
- Bölüm sadece damar tarafından belirlenmelidir. Ürün normal kalınlıkta olsa bile, çekirdeğin azaltılmış boyutlarının arttırılmış bir yalıtım tabakası ile dengelenmesi mümkündür.
- İletkenin boyutundan şüphe ederseniz, daha büyük bir kablo satın alın. Güç rezervi kablolarınıza tam olarak zarar vermez!
- Bir kablo ile uğraşıyorsanız, hesaplama hafifçe değiştirilir (kablonun n-th kablo sayısını içerebilmesi nedeniyle). Hesaplamaları doğru bir şekilde yapabilmek için önce her bir telin çapını belirlemeli, ardından tüm değerleri toplamalı ve toplam sayıya göre ürünleri seçmelisiniz.
Video talimatı
Sadece tel kesitini nasıl belirleyeceğimizi değil, aynı zamanda çeşitli üreticilerin farklı kalite ürünlerinin örneklerini gösteren çok ilginç bir video talimatı bulduk. Ukrayna dilini biliyorsanız, video sizin için yararlı olacak ve varsa herhangi bir soruya cevap verebilecek!
Artık bir telin çapını çapıyla nasıl belirleyeceğinizi biliyoruz. Herhangi bir sorunuz varsa, bunları derhal yorumlarda veya "Elektrikçiye Soru" kategorisinde uzmanlarımıza sorun!
İletken alanı veya kesit - hesaplama formülü
Herhangi bir elektrik kablosunun sınıflandırılması, iletkenlik, kesit alanı veya çapı, iletkenin yapıldığı malzemeler, tipik yalıtım koruma özellikleri, esneklik seviyesi ve termal direnç göstergeleri ile temsil edilen ana parametreleri içerir.
İletken bölgesi veya enine kesit, tel seçiminde en önemli kriterlerden biridir.
Elektrik kablolarının özellikleri
En yaygın olarak kullanılan kablo türleri, PUNP ve PUGNP'nin yanı sıra, aşağıdaki özelliklere sahip olan pistler, PNCB ve PKGM'dir; bunlar, ana teknik özelliklerle güvenli bir bağlantı için çok önemlidir:
- PUNP - PVC izolasyonda tek telli bakır iletkenler ile düz tel montaj ürünü veya montaj tipi. Bu tip, çekirdek sayısında ve ayrıca 250 V'luk bir frekansta ve eksi 15 ° C'den + 50 ° C'ye kadar olan sıcaklık çalışma koşullarında 250 V'luk nominal gerilimde farklılık gösterir;
- PUGNP - örgülü iletkenler ile esnek versiyonu. Nominal voltaj seviyesi, frekans ve sıcaklık çalışma koşulları ile temsil edilen ana göstergeler, PUP'nin benzer verilerinden farklı değildir;
- APB, alüminyum tek çekirdekli versiyonu, koruyucu PVC izolasyonlu yuvarlak tel ve tek telli veya çok telli çekirdektir. Bu tipteki fark, mekanik hasara, titreşime ve kimyasal bileşiklere karşı direncidir. Sıcaklık çalışma koşulları eksi 50 ° C ila 70 ° C arasındadır;
- PBC, PBX yalıtımına sahip, tel yüksek yoğunluk değerleri ve geleneksel yuvarlak şekil veren çok çekirdekli bir bakır çeşididir. Isıya dayanıklı damar, 50 Hz'lik bir frekansta 380 V nominal değer için tasarlanmıştır;
- PKGM, ısıya dayanıklı bileşim ile emprenye edilmiş silikon kauçuk veya cam elyaf izolasyonlu tek damarlı bakır tel ile temsil edilen bir güç montaj çeşididir. Sıcaklık çalışma koşulları eksi 60 ° C ila artı 180 ° C arasındadır;
- PHCB - galvanizli veya mavileşmiş çelik esaslı tek telli tel şeklinde tek çekirdekli tip ısıtma. Sıcaklık çalışma modu, eksi 50 ° C ila 80 ° C arasında değişir;
- Pist, telli bir iletken ve PBX veya polietilen bazlı yalıtım ile tek çekirdekli bir bakır varyanttır. Sıcaklık çalışma koşulları eksi 40 ° C ila 80 ° C arasındadır.
Düşük güç şartlarında, koruyucu harici PBX izolasyonlu bakır telli ШBBП kullanılır. Çok telli çekirdekli çekirdek, mükemmel esnekliğe sahiptir ve kablolu ürünün kendisi, 50 Hz'lik bir frekansta, maksimum 380 V için derecelendirilmiştir.
İletken kesit alanı
Son yıllarda, üretilen kablo ürünlerinin kalite özelliklerinde, direnç göstergelerinin, tellerin enine kesitinin, acı çekmesiyle, gözle görülür bir azalma olmuştur. Herhangi bir iletkenin çapı mutlaka üretici tarafından beyan edilen tüm parametrelere uygun olmalıdır.
% 15-20 bile olsa herhangi bir sapma elektrik kablolarının önemli derecede aşırı ısınmasına veya yalıtım malzemesinin erimesine neden olabilir, bu nedenle iletken veya alanın seçimine sadece pratikte değil, aynı zamanda teori açısından da özel bir dikkat gösterilmelidir.
İletken kesit
Doğru iletken seçimi için en önemli olan parametreler aşağıdaki önerilerde yansıtılmıştır:
- iletkenin kalınlığı, elektrik akımının düzgün geçişi için yeterlidir, telin mümkün olan maksimum ısınması 60 ° C'dir;
- iletken kesiti - çok uzun kablolama ve yüksek akımlar için özellikle önemli olan, izin verilen değerleri aşmayan voltajda keskin bir düşüş için yeterlidir.
İletken ve koruyucu yalıtımın kullanılamaz hale geldiği, sıcaklık rejiminin maksimum performansına özel dikkat gösterilmelidir.
İletken kesit formülü
Kural olarak, teller dairesel bir kesite sahiptir, ancak izin verilen akım değerleri kesit alanına göre hesaplanmalıdır. Tek çekirdekli veya telli bir telde kesit alanını bağımsız olarak belirlemek için, bir yalıtım olan kabuk dikkatli bir şekilde açılır, bundan sonra çap bir tek iletkenli iletkende ölçülür.
Alan, okul çocukları için bile iyi bilinen fiziksel formüllere göre belirlenir:
S = π x D² / 4 veya S = 0,8 x D², burada:
- S, mm 2'deki kesit alanıdır;
- π, value değeridir, standart değer 3.14'e eşittir;
- D mm cinsinden çaptır.
Çok çekirdekli bir telin ölçümleri, ön kabartmanın yanı sıra ışının içindeki tüm damarların sayısının daha sonraki sayılmasını gerektirir. Daha sonra, bir bileşen elemanın çapı ölçülür ve kesit alanı, yukarıda verilen standart formüle göre hesaplanır. Ölçümlerin son aşamasında, toplam kesitlerinin göstergelerini belirlemek için ven alanları toplanır.
Tel çekirdeğinin çapını belirlemek için bir mikrometre veya bir kumpas kullanılır, ancak gerekirse standart bir öğrenci cetveli veya santimetre kullanabilirsiniz. Ölçülecek tel, iki düzine dönüşle sopayla olabildiğince sıkı sarılmalıdır. Bir cetvel veya santimetre kullanarak, sarım mesafesini mm olarak ölçmek gerekir, bundan sonra göstergeler aşağıdaki formülde kullanılır:
D = l / n
- l, sarımdaki damarın uzunluğu ile temsil edilir;
- n dönüş sayısıdır.
Bir monolitik çekirdeğin kablo kesitini bağımsız olarak belirlemek için, konvansiyonel bir kumpas veya mikrometre kullanılarak koruyucu izolasyon olmaksızın kablonun iç kısmının çapının ölçümlerinin yapılması gerekmektedir.
Tel çaplarının ve bölüm bölümlerinin yazışma tablosu
Standart bir fiziksel formül kullanan bir kablo ya da tel bölümünün tanımı, en doğru performansı elde etmeyi garanti etmeyen, oldukça emek-yoğun ve karmaşık süreçlerden biridir, bu nedenle bu amaç için özel hazırlanmış, önceden hazırlanmış tablo verilerinin kullanılması tavsiye edilir.
Tel kesit çapının hesaplanması
Elektriği tüketiciye iletmenin en yaygın ve en yaygın yöntemi bir elektrik teli ve elektrik kablosudur. Elektrik teli ve elektrik kablosu, bir metal iletkenden veya birkaç iletkenden oluşan bir elektrik ürünüdür. Her çekirdek elektrik yalıtımlıdır. Bir telin veya elektrik kablosunun tüm yalıtılmış iletkenleri ortak bir yalıtım içine yerleştirilmiştir.
Şu anda, endüstri çok çeşitli elektrik telleri ve elektrik kabloları üretmektedir. Kablolar ve teller çoğunlukla bakır ve alüminyumdur, yani. kablo veya telin çekirdeklerinin bileşimi bakır veya alüminyumdur.
Elektrik kabloları ve telleri tek çekirdekli ve tellidir. Bir kablonun veya telin çekirdeği, tek telli (monolitik) veya çok telli olabilir. Çekirdekler çoğunlukla yuvarlak şekildedir, ancak genellikle büyük kesitli elektrik kabloları ile çok telli çekirdeğin şekli bir üçgen şeklinde yapılabilir. Bugün tel kesitinin çap olarak nasıl hesaplanacağını öğreneceğiz.
Elektrik kablosunun işaretlenmesi (tel)
Uygulanan tellerin ve elektrik kablolarının standart bölümleri vardır. Bu 1 mm 2'dir; 1,5 mm 2; 2,5 mm 2; 4 mm 2; 6 mm 2; 8 mm 2; 10mm 2 vb. Çekirdeklerin tipi, bölümü ve sayısı, kablo veya tel ile gelen etikette veya ürünün kendisinde belirtilir. Örneğin, işaretleme genellikle kablo ve telin genel yalıtımına uygulanır. Ayrıca, elektrik iletkenlerinin teknik verileri ürünün pasaportunda belirtilmiştir.
Örneğin, mevcut kablo VVGng 3x2.5. Bu işaret oldukça basit bir şekilde yorumlanır: PVC izolasyonlu PVC kablo, PVC kılıf, yanıcı olmayan, çekirdek sayısı üç, her çekirdeğin kesiti 2,5 mm 2'dir. İşaretlemenin başında "A" harfi olacaksa, yani, Kablo tipi AVVG olacaktır, yani kablonun iletkenleri alüminyumdur.
Kabloyu işaretleyerek, sadece telin türünü değil, aynı zamanda iletken tellerin sayısını ve kesitini de öğrenebilirsiniz. Örneğin, tel PVA 3x1.5. Yorum şu şekildedir: PVC izolasyonlu ve PVC kılıflı kablo, bağlantı. Damar sayısı da üçtür ve her çekirdeğin kesiti 1,5 mm2'dir.
İletken kesit
Her bir kablo ve kablo çekirdeğinin kendine ait bir bölümü vardır. Oldukça küçük (1 mm 2 veya daha az) veya çok büyük (95 mm 2 veya daha fazla) olabilir. İletkenin enine kesiti, uzun bir süre ve belirli bir boyuttaki bir elektrik akımına kısa bir süre dayanma kabiliyetini etkiler. Çekirdeğin enine kesiti ne kadar büyük olursa, neredeyse sınırsız zamana daha fazla dayanabilir.
Tasarım sırasında yanlış seçilen bölüm, iletkenin ayrıca büyük bir ısıtma işlemi sırasında yalıtımının aşırı ısınmasına, hasar görmesine (tahribatına) neden olabilir; bunun sonucunda kısa devre meydana gelebilir ve bunun sonucunda yangın ve yangın meydana gelebilir.
Bölüm uyuşmazlığı
Her zaman kablo veya telin aşırı ısınmasının nedeni çalışma sırasında kesiti yanlış hesaplamak olabilir. Pratikte sık sık olduğu gibi, sebep çok basittir. Kablo ürünleri üreticilerinin tümü, ürünlerinin kalitesine iyi niyet göstermez. Gerçek şu ki, çoğunlukla üretilen kabloların ve tellerin kesiti aslında çok azdır, yani. bildirilen değerle eşleşmiyor.
Düşük bir kablo kesiti olan bir elektrik kablosu veya kabloyu satın almaktan kaçınmak için, önce gerçek kesitini görsel olarak değerlendirmelisiniz. Elektrik teknisyenleri alanında hemen hemen her uzman, "göz tarafından" iletken kesitini belirleyebilir. Ancak bu yeterli olmadığında, profesyonel elektrik iletkeninin kesit alanını bağımsız olarak hesaplayabilir. Bölümün hesaplanması her zamanki matematiksel formüle göre yapılır:
S = π * D 2/4 - formül №1
S = π * R 2 - formül 2
Burada: always her zaman yaklaşık 3.14 olan bir matematik sabitidir;
R, telin yarıçapıdır;
D telin çapıdır.
Yarıçap, çapın yarısıdır:
R = D / 2 - formül numarası 3
Elektrik iletkeninin gerçek kesitinin hesaplanması
İletken kesitini hesaplama formülünü bilmek, gerçek değerini hesaplayabilir ve imalatçının kesitin değerini ne kadar düşük veya çok yüksek olduğunu (nadirdir) bulabilirsiniz.
Tek tel (monolitik çekirdek)
İletken tel veya kablonun kesitini bağımsız olarak hesaplamak için, bir kumpas ve muhtemelen bir hesap makinesi gerekir.
İlk önce, çekirdeğin kendisini ortaya çıkarmak için yalıtım katmanını çekirdek telinden veya elektrik kablosu çekirdeğinden ayırmanız gerekir. Daha sonra kumpas çapı bir perimetre ile ölçülür. çünkü monolitik yaşadı, o zaman sadece bir tane olacak. Çekirdeğin çapını ölçtükten sonra, yukarıdaki formüllerden birindeki çapın (yarıçap) değerini değiştirmek gerekir.
Örnek №1
Bir kablo veya tel üzerinde, bir iletkenin beyan edilen kesitinin 2,5 mm 2 olduğunu varsayalım. İletken çapı ölçülürken 1,7 mm'ye eşittir. Formül №1'deki değeri değiştirmek için şunu alırız:
S = 3,14 * 1,7 2/4 = 2,26865 ≈ 2,3 mm 2
1 no'lu formül ile yapılan hesaplama, çekirdeğin standart değerinden kesitinin 0.2 mm2'den düşük olduğunu göstermiştir.
Şimdi enine kesitin fiili değerini 2 no.lu formülüne göre hesaplayalım, fakat önce yarıçapı No.3 formülüne göre belirleyelim:
2 numaralı formülde yarıçapın değerini değiştirip aşağıdakileri elde ederiz:
S = 3.14 * 0.85 2 = 2.26865 ≈ 2.3 mm
İkinci formülün hesaplaması, ilk hesaplama ile benzerdir. yani Kablo kesiti 0,2 mm 2 ile küçültüldü.
Örnek 2
Örneğin, bir kaliper ile ölçüldüğünde çekirdeğin çapı 1,8 mm olarak belirlendi. Bu değeri 1 numaralı formüle ikame ederek elde ederiz:
S = 3.14 * 1.8 2/4 = 2.5434 ≈ 2,5 mm 2
yani asıl kesit prensip olarak standart değere karşılık gelen 2.5 mm2'dir.
Tel tel
Bir çok telli çekirdeğin kesitini belirlerseniz, o zaman monolitik çekirdek yöntemini kullanarak çapı ölçemezsiniz. hesaplama büyük bir hata ile olacaktır. Çok telli çekirdeğin kesitini belirlemek için, göbekteki her bir telin çapını ölçmek gerekir.
Çekirdeğin toplam enine kesiti yeterince büyükse, her bir tel ölçülür, bu mümkün, çünkü çap bir kumpasla gerçekten ölçülür. Ancak çok telli bir çekirdeğin küçük bir kesiti varsa, iletkenin inceliğinden dolayı her bir telin çapını belirlemek çok zordur.