12 m. radyatör boyu için 24 kW cihaz kullanabilirsiniz ama tesisatınızın çok iyi çekilmesi lazım.Teknik tarafın dışında içinizde bir soru işareti kalacaksa 28 kW cihaz alın ama 24 kW ile'de rahat ısıtabilirsiniz.
Cihazlara gelince Daikin malum Japon menşeyli bir ürün, sanırım fabrikası da burada, Baymak'ta şu anda yoğuşmalı cihazlar üzerinde uzman Hollanda menşeyli bir firmaya ait.
Her iki cihazı da gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz ama Baymak çok daha eski ve servisi tahminim daha fazla olan bir firmadır. İki cihazda da bir sorun duymadım.
Sadece Idee diğerine göre ebat olarak daha küçüktür. Radyatör boyunuzun uzun olması yoğuşma açısından da bir avantajdır.60 derecede yolladığınınız gidiş suyu sıcaklığı 40'a kadar düşerse en yüksek verimi de elde edersiniz. Ayrıca 12 m. radyatör 180 m2 bir ev için ki yalıtımlı ve güney cephe, sanki biraz fazla gibi geldi bana.Benim konuştuğum 180 m2 net alan ise tabi.Eğer bürütse radyatör miktarınız oldukça fazla. Bu 12 m. radyatörlerin hepsinin yükseklikleri 60 cm.'mi dir?
Bulunduğunuz bölge çok soğuk mu? Ben Kayseri'de yaşıyorum. Bazen -20- -25'leri görebiliyoruz ama bu kadar radyatörü nadiren kullanırız?Bu konuda bilgi verirseniz sevinirim.