Üst geçit boruları, bakımı kolaylaştırmak için fiber döner tabla filtre yapıları arasında düzenlenmiştir. İkincil su çıkışına göre boruları geçebilir, elektrik tüketiminden ve tıbbi maliyetlerden tasarruf sağlar. Yanal akış çalkalama plakası sedimantasyon tankında alglerin büyümesini önlemek için, klor dioksit dozaj tüpleri düzenli olarak kurulmalı ve dozlanmalıdır. Filtrasyon: Kanalizasyonun yerçekimi akışı filtreye girer ve filtrede bir dağıtım savakı vardır. Filtre diski tamamen kanalizasyona batırılmıştır. Kanalizasyon filtre tankına girer ve daha sonra bir filtre bezi ile süzülür. Süzüntü içi boş bir tüpten toplanır ve yerçekimi akışı filtreyi çıkış savakından boşaltır. Tüm süreç süreklidir. Filtreleme sırasında, filtre döner tablası, havuzun dibinde çamur birikmesine elverişli olan statik bir durumdadır. Temizlik sırasında, filtre döner tablası 1 devir/dakika hızında döner. Geri yıkama pompasının negatif basınç emme filtre bezi yüzeyi, filtre bezi üzerinde biriken çamur parçacıklarını emer. Filtre döner tablasındaki su aynı anda içten dışa emilir ve filtre bezi temizlenir. Anlık yıkama alanı, toplam filtre döner tabla alanının yalnızca yaklaşık% 1'ini oluşturur. Geri yıkama işlemi aralıklıdır. Normal temizlik sırasında, iki filtre döner tabla bir gruptur. Emme pompası borusu üzerindeki elektrikli vananın kontrolünü otomatik olarak değiştirerek, her grubun temizliği, fiber döner tabla filtresinin tam bir temizleme işlemi sırasında dönüşümlü olarak gerçekleştirilir ve emme pompası süre boyunca sürekli çalışır.