Bir Bitmiş Garaj Union'a nasıl
Kablolamayı kolay yoldan yükseltin
Garajınızda yeterli çıkış noktası yoksa ve üzerinde çalıştığınız şeyi görmek için biraz sıkıntı çekiyorsanız, işte çözüm budur. PVC boru ve metal yüzey montajlı elektrik kutuları kullanarak, varolan bir garaj çıkışına ek çıkışların nasıl bağlanacağını ve duvarlarınıza veya balık tellerine zarar vermeden mevcut bir tavan kutusuna parlak, enerji tasarruflu flüoresan lambaların nasıl ekleneceğini göstereceğiz.
Işık olsun! Ve daha fazla fikstür de!
Garajımızda, çalışma alanımız üzerinden çıkışlar ve asılı bir fikstür eklemek için bir çıkıştan kabloyu genişlettik. Ayrıca sekiz yeni floresan armatürü takmak için bir tavan armatürü çıkardık ve kabloları uzattık. Unutmayın, mevcut kablolarınız, testereler veya buzdolapları veya dondurucular gibi elektrikli cihazlara sahip büyük elektrikli aletler için yeterli olmayabilir. Bunlar için, yeni bir devre eklememiz gerekebilir, bu hikayede ele aldığımız bir proje.
İlk olarak, elektrik kutusuna bir genişletici ekleyerek PVC boru döşemeye nasıl hazırlanacağınızı göstereceğiz. Sonra PVC boruyu kesmenin ve kurmanın ne kadar kolay olduğunu size göstereceğiz. Son olarak, çıkışları ve ışıkları nasıl bağlayacağınızı ve her şeyin düzgün bir şekilde topraklandığından emin olacağız.
PVC'nin takılması basittir, ancak kabloları güvenli bir şekilde bağlamak için elektrik kablolarının temel bir anlayışına ihtiyacınız olacaktır. Satış noktalarımızı nasıl bağladığımızı, değiştirdiğimizi ve ışıklandırdığınızı göstereceğiz, ancak kablolarınız farklıysa ve bağlantıları nasıl yapacağınızdan emin değilseniz, bir kablo kılavuzuna bakın veya bir elektrikçiden tavsiye alın. Ne yaparsanız yapın, bir izleyici çekin, böylece bir müfettiş işinizi kontrol edebilir.
Dikkat!
Alüminyum kablo bağlantınız varsa, kendi başınıza çalışmayın. Bağlantılar özel teknikler gerektirir. Çalışmak için onaylanmış bir lisanslı elektrikçiye başvurun. Daha fazla bilgi için cpsc'ye gidin. gov ve “alüminyum kablolama” araması yapın.
Sistemi planlayın
İlk adım basit bir çizim yapmak ve eklemek istediğiniz kaç tane ışık ve ışık olduğunu belirlemektir. Bir devreye kaç adet ışık ekleyebileceğinizi unutmayın. Devrenin aynı anda açılacağı başka bir şey olmadığı varsayılarak, maksimum armatür sayısı devre kapasitesi tarafından belirlenir. Üç veya daha fazla saat sürekli olarak açılabilen maksimum elektrik gücü, 15 amp'lik bir devrede 1, 440 watt ve 20 amp'lik devredeki 1, 920 watt'tır (güvenlik için yüzde 20'lik bir azalma içerir).
Planınız tamamlandığında, ihtiyacınız olacak malzemelerin bir listesini yapın. Aşağıda bu proje için kullandığımız parçaların bir listesi. Bunu kendi listenizi yapmak için bir rehber olarak kullanın. 4-in'e tek bir çete ihtiyacınız varsa. Kullandığımız gibi kare çelik kutu genişletici, özel sipariş vermeniz veya bir elektrik tedarikçisinden almanız gerekebilir.Ayrıca tel göstergesini devrenizle eşleştirin. Devreniz 15 amperlik bir devre kesici ve 12-amperlik bir kablo ile korunduysa 14-gauge kablo satın alın.
PVC boru
ile kolayca yapılabilir. Işıklar ve prizler eklemek için, tavan arasında gezerek günler geçirip tel örgü duvarlardan geçirebilirsiniz. Ancak duvarlara ve tavanlara monte edilen PVC kablo kanalıyla çalışan teller işi daha hızlı ve daha az sinir bozucu hale getirir.
Ev merkezlerinde, köşeleri döndürmenize ve boruyu istediğiniz yere tam olarak yerleştirmenize izin veren çeşitli PVC bağlantı parçaları bulacaksınız; metal ile olduğu gibi bükme borusu sanatını öğrenmeye gerek yok. Ve metalden farklı olarak, PVC plastik hızlı ve kolay kesilir. Eğer hata yaparsanız, hatalarınızı kesebilir ve kuplaj kullanarak yeni parçalar ekleyebilirsiniz. Daha basit olamazdı. Kablolar kablolarınızı daha çok yönlü hale getirir, çünkü kablolamayı daha sonra ekleyebilir veya daha sonra yeniden yapılandırabilirsiniz.
Köşeleri
çevirmenize ve kanalın tam istediğiniz yerde (999>) çalışmasına izin veren çeşitli PVC bağlantı parçaları bulacaksınız.
PVC ile Çalışmak
Fotoğraf 1: Adaptörleri kondüktöre
yapıştırın. Boruyu kesin ve kesik ucun içinden herhangi bir çapak alın. Adaptörün iç tarafındaki Swab PVC çimento. Bağdaştırıcıya borunun üzerine bastırın, çeyrek tur döndürün ve tutkal takılana kadar birkaç saniye basılı tutun.
Fotoğraf 2: Kabloları
kutularına kilitleyin Kutular yerine vidalandığında, kanal konduğunda kilitleme noktalarını atlamak veya unutmak cazip hale gelir. Yapma. Her erkek bağlantı parçasının bir somuna ihtiyacı vardır.
Fotoğraf 3: Kabloyu
kayışla sabitleyin. Ankrajı yerleştirin ve bir vidayı sürün. Bir saplamayı vurmazsanız, kayışı bir kenara çekin ve burada gösterildiği gibi bir vidalı duvar tipi dübel ekleyin. Ardından kayışı ankraja vidalayın.
Metal boru da dahil olmak üzere çeşitli yüzey kablolama yöntemleri vardır, ancak ucuz ve kullanımı kolay olduğu için PVC boruyu seçtik. Uyumlu PVC elektrik kutuları satın alabilirsiniz, ancak çoğu ev merkezlerinde seçim sınırlıdır, bunun yerine metal kutuları kullanmayı tercih ettik. Metal kutuları ve PVC boruları birleştirmek iyidir, ancak tamamı metal bir sistemden farklı olarak PVC, ayrı bir topraklama kablosu çalıştırmanızı ve her metal kutuya veya lambaya ya bir vida veya özel bir topraklama klipsi ile bağlamanızı gerektirir.
PVC'yi ölçmek için birkaç farklı teknik var. Kutular arasında ölçebilir ve bağlantı parçaları için çıkartabilirsiniz (Fotoğraf 5). Ya da bir ucuna bir viraj veya montaj takabilir ve diğer ucu kesim için işaretleyebilirsiniz (Foto 3). Sonra boruyu kesmek kolay. Bir PVC Conduit Cutter aldık (ev merkezlerinde veya donanım mağazalarında mevcut), ancak herhangi bir ince diş testeresi veya hatta bir gönye testeresi de kullanabilirsiniz. Kabloyu kestikten sonra, herhangi bir plastik çapak çıkarmak için kesik kenarın iç tarafını bir bıçak veya pense sapı ile delin.
Elektrik PVC borusu için üretilmiş özel PVC çimentosu ile bağlantı parçalarına kanalizasyona katılın (Foto 1). PVC boruyu metal kutulara bağlamak için PVC erkek adaptörleri ve metal kilit somunları kullanın (Foto 2).
PVC boruyu ısıtabilir ve bükebilirsiniz, ancak burada nasıl olduğunu göstermeyiz. Bunun yerine köşeleri döndürmek için 90 derecelik viraj bağlantılarını kullandık. Ayrıca, PVC sifonu duvar yüzeyine konumlandıran ofsetler satın alabilirsiniz, ancak bunlar Fotoğraf 3'te gösterdiğimiz kayış tiplerini kullanıyorsanız bunlar gerekli değildir.
1/2-in için kayışlar. PVC, elektrik kutusunun 36 inç'i içinde olmalı ve kayışlar arasında en fazla 36 inç olmalıdır. En az iki tür kayış vardır. Fotoğraf 3'te gösterilen “geçmeli kayış” ı seviyoruz. Kayışı tutmak için delikten bir vidayı sürün. Bir damızlık ya da başka bir şey çarptıysanız, vidayı geri çekin, kayışı bir kenara çekin ve kayışı sabitlemek için bir alçıpan (Resim 3) içinde sürün.
İşiniz üzerine çıkışlar ve bir ışık ekleyin
Fotoğraf 4: Gücün kapalı olduğundan emin olun
Kablo üzerinde herhangi bir çalışma yapmadan önce gücün kapalı olduğundan emin olmak için her bir telin yakınında bir kontaksız voltaj test cihazı tutun.
Önce devre kesiciyi prize kapatınız. Gücün kapalı olduğundan emin olmak için bir voltaj test cihazı kullanın. Ardından prizi dikkatlice çıkarın - bizim durumumuzda bir GFCI çıkışı - ve son bir önlem olarak, kutudaki tüm telleri temassız bir gerilim detektörü ile test edin (Foto 4).
Çalışma tabağınızın üzerinde bizimki gibi tavana takılan bir tavanı asmayı planlıyorsanız, önce çalışma tezgahınızın merkezini bulun. Ardından asılı zincirlerin ne kadar uzakta olduğunu belirlemek için kullanmayı planladığınız armatürü ölçün. Tavan prizini, güç kablosunun ışık fikstüründen çıktığı yere doğrudan konumlandırmayı planlayın. Daha sonra çıkışı konumlandırın ve doğrudan tavan kutusu konumunun altındaki duvarı açın.
Kabloyu çalıştırın
Fotoğraf 5: Kanal için ölçün
Bir kutu genişleticisini mevcut elektrik kutusuna vidalayın. Sonra bir sonraki kutuyu pozisyonda tutun ve aralarında ölçün. Gerekli olan kablo uzunluğunu belirlemek için erkek adaptörler için 1/2 in.
Fotoğraf 6: Sonraki kutuyu monte et
İki kutu arasındaki kanal parçasını uzatın. Seviyeyi tutun ve ikinci kutunun arkasına iki delik işaretleyin. Kutuyu çıkarınız ve kutuyu duvara monte edebilmek için drywall ankrajlarını monte ediniz.
Fotoğraf 7: Düşey boruyu işaretleyin
Kanalına 90 derecelik bir viraj bağlayın. Tavandan tutun ve elektrik kutusunun üst kenarını kanalda işaretleyin. 1/4 inç çıkarın ve boruyu kesin.
Başlamak için, çıkış kutusuna bir metal kutu genişletici vidalayın. 4'lü bir çete kullandık. kare kutu genişletici. Buradan bir sonraki kutuya kanal göndereceksin. Bir sonraki çıkış kutusunu yerinde tutun ve kutular arasında ölçün. Gerekli PVC boru uzunluğunu almak için 1/2 in. Çıkarın (Foto 5). Kabloyu kesin ve erkek adaptörleri her uca yapıştırın.
Metal kutulardan yuvarlak tırnakları biraz bükerek ve pense ile yakalayıp kıvırın. Büyük olanları değil, daha küçük tırnakları çıkarmayı unutmayın. Fotoğraf 6 kutuyu sabitlemek için nasıl işaretleneceğini gösterir. Masif tahtaya vurup vurmadığınızı görmek için işaretlerdeki vidaları sürün. Aksi takdirde, vidaları sökün ve alçıpan sabitleyicileri takın. İki kutuyu PVC boruyla bağlayın ve kilitli kutuları her kutudaki erkek adaptörlere vidalayın.Ardından ikinci kutuyu duvara vidalayın. Son olarak gerekli kelepçeleri ekleyin. Daha fazla çıkış kutusu eklemek isterseniz, bu işlemi tekrarlayın.
Yukarıdaki fotoğraf 7, tavana monteli kutuya giden dikey PVC borunun kesitinin uzunluğunun nasıl belirleneceğini göstermektedir. Kabloyu işaretledikten sonra keserek erkek adaptöre yapıştırın ve kutuya bağlayın. Kablonun bu bölümünü kesmek için bir seviye kullanın ve kayışlarla duvara sabitleyin. Son olarak, kablonun son bölümünü tavana ekleyin ve tavan çerçevesini çerçeveleme veya alçıpan ankrajlarla sabitleyin (Foto 2).
Kabloyu çalıştırın ve bağlantıları yapın
Fotoğraf 8: Kabloları kanalın içine itin
Tel makaralarını çelik boruya veya dübel üzerine asın, böylece serbestçe dönebilir. Tellerin uçlarını bükün, böylece bağlantı parçaları içindeki kenarlara takılmamalı ve ardından kablo kanalına doğru itilmelidir.
Fotoğraf 9: Çıkışları yükseltilmiş kapağa takın
Kulakları kırın ve çıkışları hazırlamak için vida deliğini kesin. Ürünle birlikte verilen aygıt vidaları ile bunları yükseltilmiş kapağa takın.
Kanallarımızın tümü oldukça kısadı ve telli telden ziyade katı bakır kullanıyorduk, bu yüzden kabloyu kanaldan geçirebildik (Photo 8). Daha uzun süren çalışmalarınız varsa, önce bir elektrik balık şeridini kanalın içinden geçirmeniz ve kabloları ona doğru çekebilmeniz için ona sabitlemeniz gerekebilir.
Burada gösterdiğimiz gibi bir kablolama senaryosu için, ayrı sıcak (siyah), nötr (beyaz) ve topraklı (yeşil) kablolara ihtiyacınız olacaktır. Her kutuda ekstra telden bir ayak bırakın.
Her kutunun kablolarını çalıştırdıktan sonra bağlantıları yapmaya başlayabilirsiniz. İlk kutuda GFCI haznesinin “yük” tarafına bağlayarak çıkışlara ve ışık fikstürüne toprak arıza koruması sağlıyoruz. Gücün kapalı olduğundan emin olmak için iki kez kontrol edin. Aşağıdaki A, B ve C şekilleri, çıkışları eklemek için bağlantı şemalarını ve asılı bir ışık için anahtarlı bir çıkışı göstermektedir.
Tüm kutuların topraklandığından emin olmak önemlidir. Bunu, yeni (yeşil) topraklama telini, ilk kutuda mevcut topraklama kablosuna bağlayarak yapın (aşağıdaki “Toprak Metal Kutuları ve Armatürleri” bölümüne bakın). Daha sonra topraklama vidasıyla her metal kutuya yeni topraklama kablosunu bağlayın. Fotoğraf 9, ürünle birlikte verilen aygıt vidalarını kullanarak çıkışları ve anahtarları yükseltilmiş kapağa nasıl monte edeceğinizi gösterir. Ürünle birlikte verilen makine vidaları ile yükseltilmiş kapakları metal kutulara takın ve gücü açıp çalışmanızı test etmeye hazırsınız. Bağlantılarınızın doğru olduğundan emin olmak için her çıkışta bir plug-in GFCI çıkış test cihazı kullanın.
Toprak metal kutuları ve demirbaşlar
PVC boru elektrik üretmediğinden, kanal boyunca ayrı bir topraklama kablosu kullanacaksınız. Bu topraklama teli, bir topraklama vidası veya özel bir topraklama klipsi ile kanal tarafından bağlanan her metal kutuya ve ışık fikstürüne sıkıca bağlanmalıdır.
Metal kutuya bir topraklama kablosu takılması.
Flüoresan lambalar ekleyin
Fotoğraf 10: Erişim deliğini açın
Kesintileri başlatmak için ortadaki delikle başlayın.Demirbaşımızın çıkardığımız bir nakavt vardı. Aksi halde, bir başlangıç deliği açmak için küçük bir delik testeresi kullanın. Çemberin içine doğru keskin nişan alın ve onu takip edin.
Fotoğraf 11: Hat içi bağlantıların bağlanması
İkinci bağlantı elemanını, önceden takılı olan kanalla asın. Zaten tavana bağlanmış olan armatürler arasında düz bir boru hattı yerleştirmenin kolay bir yolu yoktur.
Fotoğraf 12: Paralel bağlantıların bağlanması
Kanal uzunluğuna 90 derecelik bir dirsek bağlayın. İkinci fikstür üzerine 90 derecelik bir viraj takın. Kabloyu ekli vidayı yerinde tutun. Boruyu işaretleyin ve uzunluğa kesin.
Fotoğraf 13: Işık fikstürünü topraklayın
Işık fikstürüne bir topraklama vidası takın ve etrafındaki topraklama telini döndürün. Vidayı sıkıştır.
Fotoğraf 14: Bağlantı tellerini bağlayın
Yeni kabloların uçlarını kesin ve bunları bağlantıdaki tellere bağlayın. Tüm nötr beyaz kabloları birbirine bağlayın. Renkli fikstür kablosunu siyah kablolara bağlayın.
Fotoğraf 15: Kapağı takın
Kapağı, tırnakların altına takarak aydınlatma kurulumunu bitirin. Sonra floresan lambaları ekleyin. Armatürlerimiz de projeyi tamamlamak için taktığımız prizmatik bir lensi içeriyordu.
Mevcut ışığın devre kesicisinin kapalı olduğundan emin olarak başlayın. Ardından ışık fikstürünü çıkarın ve kutudaki kabloları temas etmeyen bir voltaj test cihazı ile kontrol edin. Elektrik kutusu doğru yerde ise, kutu üzerinde bir floresan fikstür ekleyerek başlayabilirsiniz.
Yukarıdaki fotoğraf 10, fikstürün nasıl hazırlanacağını göstermektedir. Kestiğiniz deliğin çapı elektrik kutusundan daha küçük olabilir, ancak kutudaki tellere erişmek için ulaşılacak kadar büyük olmalıdır. Deliği kestikten sonra, keskin kenarları ve çapakları çıkarmak için kenarları bir dosya ile düzeltin.
Işıklar için tercih ettiğiniz konum tavan kutusuyla hizalanmamışsa, mevcut tavan ışığı kutusuna bir kutu genişletici ekleyerek başlayın (Foto 7). Daha sonra boruyu birinci sabitleyiciye uzatın.
Tavan armatürlerini doğrudan üstteki ahşap çerçeveye vidalayarak veya mafsallı cıvatalardan asarak monte edebilirsiniz. Geçiş cıvatalarını kullanmak için, ışık fikstüründeki montaj deliklerinden tavana ölçümleri aktarın ve 1/2-ini delin. alçıpanda delikler. Ardından, fikstür üzerinde mafsallı cıvataları takın ve tavanın yanındaki armatürü tuttuğunuzda bunları deliklere doğru itin (Fotoğraf 12). Bir fikstür dizisini ortalamak ve düz tutmak için bir lazer kullanın veya bir tebeşir çizgisi (silinebilir tebeşir kullanın) kullanın.
Fotoğraf 12, bağlantıların uçtan uca nasıl bağlanacağını göstermektedir. (Geçiş cıvataları için zaten tavanda delikler açtık, ancak fotoğrafta gösterilmiyorlar.) Fotoğraf 11, 90 derecelik viraj bağlantılarını kullanarak iki sıra armatürün nasıl bağlanacağını gösteriyor. Tüm armatürler PVC boru ile monte edildikten ve bağlandıktan sonra, kabloları kanal boyunca itin. Yukarıdaki 13 ve 14 numaralı resimler, topraklama telinin nasıl bağlanacağını ve bağlantıların bağlantılarını nasıl yapacağını göstermektedir.
Kapakları (Fotoğraf 15) değiştirerek, floresan tüplerini takarak ve fikstürlerinizde varsa lenslerin üzerine yapışarak bitirin.Gücü açın, anahtarı çevirin ve parlak aydınlatılmış garajınızın tadını çıkarın.
Şekil A: Mevcut kutu kablolaması
Mevcut kutuya ilk yeni kutunun kablolanması.
Mevcut kutudan güç
almak için bu bağlantı şemasını kullanın.
Şekil B: Çıkış ve kablo geçişi
Bir prizin ve bir anahtarın kablolanması.
Kabloları ve anahtarları kablolamak için bu şemayı kullanın.
Şekil C: Tavan çıkış kablolaması
Tavan prizinin kablolanması.
Bir tavan prizini bağlamak için bu şemayı kullanın.
Şekil D: Işık fikstürü kablolaması
Bir ışık fikstürünün kablolanması.
Bir tavan armatürünü bağlamak için bu şemayı kullanın.
Ek Bilgiler
Şekil A: Mevcut kutu kabloları
- Şekil B: Çıkış ve anahtarlama kabloları
- Resim C: Tavan çıkış kabloları
- Resim D: Aydınlatma armatürleri
- Bu proje için gerekli araçlar
Başlamadan önce dizilmiş bu DIY projesi için gerekli araçlara sahip olun - zamandan ve hayal kırıklığından tasarruf edersiniz.
Tebeşir hattı
- Matkap ucu seti
- Matkap / sürücü - kablosuz
- Elektrik bandı
- Uzatma kablosu
- Çerçeveleme alanı
- Çekiç
- İşitme koruması Linner pensesi
- Kilitleme pensesi
- Gönye testeresi
- Pense
- Temassız gerilim test cihazı
- Pense
- Emniyet camları
- Vida tabancası
- Atölye presi
- Kaymalı pense
- Bant ölçüsü
- Ayrıca bir saplama bulucu, bir merdiven, maket bıçağı, voltaj test cihazı ve tel striptizci / kesici gerekir.
- Bu Proje için Gerekli Materyaller
- Tüm malzemelerinizin önceden hazır olmasıyla son dakika alışveriş gezilerinden kaçının. İşte bir liste.
1/2 in. PVC rakorlar
1/2-in. PVC erkek adaptörler
1/2-in. elektrik konnektörü kilitleme somunları
- 1 / 4-20 x 3-in. iki parçalı geçiş cıvatası
- 10-ft. 1/2-in uzunlukları.
- 15-amp prizler
- 15 amp tek kutuplu anahtar
- 4-in. kare yükseltilmiş kapaklar
- 4-in. kare x 1-1 / 2-in. -delik metal kutular
- 90 derecelik PVC dirsekli göbek
- Siyah THHN 14-gauge *
- Kutu genişletici (Raco 187 veya benzeri)
- Ampuller veya tüpler
- PVC elektrik kablosu tutkalı konteyner Yeşil topraklama vidaları
- Yeşil THHN 14-gauge *
- Işık fikstürleri
- PVC boru
- Vidalı ankrajlar
- 1/2-in için sapanlar. PVC
- Beyaz THHN 14-gauge *
- Tel konnektörler
- * 20-amp devreleri için 12-gauge tel kullanın.
Makalenin Yazar: Miraç Kolçak Unabhängiger Konstrukteur und technischer Experte. Arbeitserfahrung in der Baubranche seit 1980. Fachkompetenz in den Richtungen: Bau, Architektur, Design, Hausbau.