Su ısıtmalı zemini düzgün bir şekilde nasıl tasarlayabilirsiniz
Su ısıtmalı zemini düzgün bir şekilde nasıl tasarlayabilirsiniz
Ülkemizde su ısıtmalı çelik tabanSovyetler Birliği günlerinde binaları ısıtmak için kullanılır. O ülke uzun zamandır gitmişti, böyle bir zaman için, öyle görünüyordu ki, sistemin kendi başına nasıl kurulacağını öğrenmek zaten mümkündü, ama durum böyle olmaktan çok uzaktı. Bilinmeyen nedenlerle, bugün bile birçok kişi su bazlı zeminleri henüz yaygın olmayan bir yenilik olarak görmektedir, bu yüzden su ısıtmalı bir zemini kendi elleriyle nasıl tasarlayacağını bilen çok az kişi vardır. Bu kılavuzu kullanarak bu ihmali gidermeyi deneyebilirsiniz.
Çok katlı bir binada her zaman uyum sağlamak mümkün değildir.Sıcak su tabanları, montajı özel bir özgüllüğe sahiptir, sistem bireysel inşaatta çalışmaya daha uygundur. Yere yerleşik ilave alan ısıtmanın tasarımı çeşitli seçeneklere sahiptir.
Kendi elleriyle su sıcak zemin. Beton şap üzerine montaj
Beton zemine boru döşenmesini kapsar Bu montaj yöntemi, bugüne kadar en popüler. O birkaç adım önerir.
1. Isı yalıtımının döşenmesi. Kurulumu görmezden gelirseniz, sistemden gelen ısı sadece odaya değil, aynı zamanda zeminin beton tabanını aşağıdan ısıtır, bu da kurulum işlemini gereksiz hale getirir. Isı yalıtımının kalınlığının 30 mm'den az olmaması önemlidir. Isı transferi ne kadar yüksek olursa, yalıtım tabakası daha kalın olmalıdır.
2. Daha sonra, sönümleme bandını odanın tüm çevresine yerleştirin ve yalıtım katmanları arasındaki derzlere beton girmesini önlemek için bir polietilen film ile ısı yalıtım tabakasını örtün.
3. Sistem borularının sabitlenmesi için takviye ağının montajı. Izgaradaki hücrenin değeri, borular arasındaki adımın boyutuna bağlı olarak seçilir.
4. İstifleme borular. Bu yükleme projesine uygun olarak kesinlikle yapılması gerekir, çok zahmetli ve önemli aşamadır.
Borular plastikten armatürlere bağlanmalıdırkelepçeler, oluklu bir boru yardımıyla, genleşme derzlerini korumak için gereklidir. Sistemi yüksek mukavemetli hale getirmek için, boruların üzerine tekrarlanan bir takviye ağsı katmanı yerleştirilir.
Kalitatif olarak kurulum yapmak,Parametrelere ve boru yerleştirme yöntemine ilişkin bazı önemli tavsiyeleri dikkate almak gerekir. Genellikle spiral veya yılan şeklinde konurlar. 20 cm'lik bir perde ile her metrekare için yaklaşık 5 m'lik boru gereklidir. Sistem büyük bir odanın ısıtılmasını gerektiriyorsa, birkaç ilmek kullanılması daha uygun olur.
5. Hidrolik testlerin yapılması. Özellikle su ısıtmalı bir zemini kendi ellerinizle monte ederseniz, bu aşama da çok önemli ve sorumlu olarak kabul edilir. Gün içerisinde en az 4 bar basınç altında yapılan testler, sistemin çalışmasındaki arızaların zamanında tespit edilmesini ve önlenmesini sağlar.
6. Beton dökülmesi. Isıtma açıkken bunu yapmak daha iyidir, bu bir kez daha normal işlevinden emin olacaktır. Su zeminin üstündeki şapın kalınlığı maksimum 15 cm olmalıdır, beton dökülme tamamen kuruyana kadar açılmamalıdır. Betonun kuruma süresinin yaklaşık 28 gün olan şapın kalınlığına bağlı olduğunu da hatırlamak önemlidir. Ancak bundan sonra, su ısıtmalı zemini sıcaklığın kademeli olarak artması hesaba katarak çalıştırılmaya başlanması, lansmandan 3 gün sonra istenilen orana getirilmesi mümkündür.
7. Sistemin kurulmasındaki son adım, bir laminat veya başka bir malzeme ile kaplamaktır.
Su ısıtmalı zemin. Polistiren sistemi montajı
Bu yöntemin birçok avantajı vardır.
1. beton şap eksikliği nedeniyle - hafif.
2. Zemin hemen kullanılabilir.
3. Böyle bir sistem, odanın yüksekliğini hafifçe azaltmayı mümkün kılan daha küçük bir kalınlığa sahiptir.
Bu katın temeli polistiren plakalardır.ısıyı eşit olarak dağıtan dahili alüminyum plakalarla. Sistemin üstüne bir alçı lif tabakası yerleştirilir. Odanın parke döşemesi gerekiyorsa, bir kat daha yeterli olacaktır, zemini başka bir malzeme ile kaplarken, alçı lifini 2 kat halinde döşemek daha iyidir.
Kendi elleriyle sistemi "su sıcak zemin" yerleştirerek son aşaması odanın sıcaklık ve rahatlığın gözetildiği keyif alıyor.
Su ısıtmalı zemini düzgün bir şekilde nasıl tasarlayabilirsiniz
Related news
Su ısıtmalı zemini düzgün bir şekilde nasıl tasarlayabilirsiniz