Hidronik sistemlerde enerji maliyetleri ve kaynakların optimizasyonu da boruların boyutundan etkilenir.
Enerji harcamasının kapsamı ve kaynakların optimizasyonu, hidronik sistemlerin borularının boyutundan da büyük ölçüde etkilenir ve binaların enerji sınıfının tanımlanmasına katkıda bulunur. hidronik sistemler sıcak mevsimlerde, sıcağı taşıyan akışkan olarak su kullanan ortamlarda soğuk üretenlerdir.
Enerji harcamasının sonuna kadar, ısıtma akışkanının optimizasyonu, ısı transfer akışkanı için de önemlidir. su sıcaklığı farkı, teslimat ve iade arasında. bir menzil referans olarak, prensipte: su dağıtımında 7 büyük santigrat ve hidronik sistemin klima makinesinin bataryasına geri dönen su için 12 santigrat.
Tasarım aşamasında veya evin iklimlendirmesi için bir soğutucu seçimi,sıcaklık optimizasyonu soğutulmuş su ve soğutma suyu ve ilgili su akış hızları, hidronik sistem boru tesisatının boyutları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.
Borular, genellikle, bir soğutma sistemi yapma maliyetinin ihmal edilemez bir bölümünü oluşturur. Hidronik tesisler için soğutulmuş su borularının boyutlandırılması tarihsel olarak, çoğu durumda,pratik boyutlandırma.
Genellikle, aynı yükleyici boyutlandırmayı önemser. Ancak, ikincisi, genellikle büyük belirsizlik marjları, her zaman harcamaların en aza indirilmesi yönünde gitmez. Hidronik sistemlerin borularının boyutlandırılması için pratik referanslar arasında, her 20 veya 25 metrede bir boruların basınç düşüşü olarak 1 metrelik bir su sütunu olması düşünülürse, alternatif olarak, Ortalama su hızı, borularda, saniyede yaklaşık 3,0 metredir.
En ateşli montajcılar, yukarıda belirtilen tekniklerin bir karışımını benimserler; optimum tasarım. Bu yaklaşım, hem gerçekleştirme hem de performans için, gerçekleştirmenin başlangıç maliyeti açısından, sistemi tehlikeye atar.
Tablo yöntemi
Daha analitik ve her durumda basit bir yöntem, sistemin akışkanlık ve yük kayıpları ile birlikte boru bölümleri ile birlikte valfler, bağlantı parçaları ve diğer kolayca tanımlanabilen elemanlar gibi sistemin tüm bileşenlerini dikkate almak olabilir. Bu sayede bir tanesinin belirsizliğinde bile ön tasarım bitkiyi karakterize eden değişkenlerin makroskopik değerlerini ve bazı boru bölümlerinin çapları gibi bazı elemanlarda değişiklik yapılmasına müdahale etme olasılığını belirlemek mümkün olacaktır.
ASHARE standardı 90.1 (Amerikan Isıtma, Soğutma ve İklimlendirme Mühendisleri Derneği), bu kavramı, yaşam döngüsü hakkında tam bir resmi olan tesisin tüm özelliklerini sıralamak için bir kılavuz ve spesifik parametreler sağlayarak vurgulamaktadır.
Yukarıda belirtilen kullanma tablolar Hidronik sistemdeki suyun akış ve geri dönüşü arasındaki sıcaklık deltasını optimize etmek de mümkündür. Hidronik sistemin akışı ve geri dönüşü arasındaki sıcaklıktaki bu farkın enerji tüketimi ve tesisin ilk maliyeti üzerindeki etkisi büyüktür.
Ayrıca, kayda değer bir etkiye sahip olan bu sıcaklık gradyanının değiştirilmesiyle önemli tüketim varyasyonları üretilir. fan enerji tüketimi üzerindeki etkisi akü üzerinde çalışma ve ısı transfer sıvısı sirkülasyon pompasının tüketimi. Chiller -dai'nin farklı kısımlarının tüketimini bağlayan bu fenomeni karakterize eden doğrusal olmayanlık kompresörler fanlara, sirkülasyon pompalarına ve olası ekonomistlere - bu tür analizler kolay değildir.
Bununla birlikte, ikincisi hem hidronik bir sistemin yeni bir tasarımı için hem de mevcut bir tesisin doğrulama aşamasında hem başlangıç aşamasında hem de hızlı ve yüksek güvenilirlik değerleri ile gerçekleştirilebilir. İkinci durumda, dikkatli analiz tanımlamayı mümkün kılabilir uygun işletme rejimleri konfor koşullarını etkilemeden iklimlendirme maliyetlerini önemli ölçüde düşürmek.