Girişte ve pompada hava var
(1) bazı kullanıcılar pompa başlamadan önce yeterince su doldurmuyor; bazen havalandırma deliğinden taşmış gibi görünen, ancak pompa şaftını tamamen boşaltmak için döndürmeyen su, giriş borusunda veya pompada biraz hava bırakarak.
(2) aşağıya doğru eğimin% 0,5'inden fazlasının su akış yönünün yatay bölümü ile temas halinde olan su pompası ile, pompa girişini bağlayan en yüksek uç, tamamen yatay değildir. Yukarı eğerseniz, giriş borusu havayı koruyarak vakumdaki su borularını ve pompaları azaltarak suyu etkiler.
(3) pompanın salmastrası uzun süreli kullanım nedeniyle aşınmış veya salmastra çok gevşek, salmastra ile şaft arasındaki boşluktan büyük miktarda su çıkmasına neden oluyor. Sonuç olarak dışarıdaki hava bu boşluklardan pompanın içine girerek suyu etkiler.
(4) su altında uzun vadeli potansiyeli nedeniyle giriş borusu, boru duvarı korozyon delikleri, su azaldıktan sonra su pompası çalışması, bu delikler suya maruz kaldığında, delikten su borusuna hava.
(5) küçük bir boşluğa bağlanan giriş borusu dirsek çatlakları, su boruları ve su pompaları, muhtemelen su borusuna hava oluşturacaktır.
Gönderme zamanı: Nisan-13-2020