- Gevşek Boruların Sabitlenmesi
- Bir Hava Odası takın
- Mekanik Su Şoku Tutucularının Takılması
- Bir Su Basınç Regülatörü Takın
Bir musluk sisteminin aniden kapanması veya çamaşır makinesi veya bulaşık makinesi gibi su kullanan bir cihazın ani bir şekilde kapanması durumunda, sıhhi tesisat sistemindeki metal boruların yüksek sesle vurabilmesi nadir değildir. Durum yaygın olarak bilinir su çekici. Teknik terim hidrolik şok, ve su durduğunda veya aniden yön değiştirdiğinde meydana gelir. Duyduğunuz çarpma, sıhhi tesisat borularının birbirine hareket etmesine ve ahşap çerçeveleme elemanlarına çarpmasına neden olan şok dalgasından kaynaklanır.
Can sıkıcı olmasının yanı sıra, su darbesi boruları kırabilecek veya tesisat bağlantılarını gevşetebilecek kadar kuvvetli olabilir.
- Not: Yüksek sesle dinlemeseniz de, su darbesi CPCV ve PEX gibi plastik su boruları ile ilgili bir sorun olabilir. Ve boru hasarı için potansiyel tehlike hala mevcuttur. Plastik tesisat borularının açık olduğu açık alanlarınız varsa, birisi muslukları aniden kapattığında, boruların hareket ve esneme belirtilerini izleyin. Plastik borulardaki su kırıcı da ilacı gerektirir.
Su darbesini ortadan kaldırmak için dört yaygın yöntem vardır.
Gevşek Boruların Sabitlenmesi
Tesisat boruları sağlam bir şekilde sabitlenmezse, hafif bir şok dalgası bile yüksek sesle patlama yapabilir. Hafif bir su darbesi kasası genellikle boruya zarar vermez ve boruları saplamalara veya kirişlere sabitleyen gevşek boru askılarını sıkarak bunu önleyebilirsiniz. Borular etrafına sarılmış köpük boru izolasyonu parçaları aynı zamanda çarpmayı önlemek için amortisör görevi de görebilir. Bu, boruların görünür ve erişilebilir olduğu bir bodrum alanı gibi açıkta, tamamlanmamış alanlarda yapılması en kolaydır. Borunun kayışların veya askıların ya da gevşek olduğu bölgeleri görürseniz, bunları yeniden dirençlendirin.
Borular saplama veya kirişlerin geçtiği yere ilave boru kayışları veya askıları ekleyin. Eğer sıhhi tesisat boruları çerçeveleme elemanlarında deliklerden geçiyorsa, yalıtımı veya boruyu boruların etrafına sarabilir veya onları yastığa bağlamak için boru manşonları takabilirsiniz.
Çok belirgin bir su çekici ile, bu yöntem muhtemelen boruların zarar görmesini önlemek için yeterli olmayacaktır. Ciddi su çekici ile diğer çözümlerden birini denemeniz gerekecektir.
- Not: Metal tesisat borularını metal kayışlarla ve boru askılarıyla sabitlerken, birbirine benzemeyen metalleri karıştırmamaya dikkat edin. Bakır boru üzerinde çelik veya galvanizli çelik kayış kullanmayın; örneğin elektroliz metalin aşınmasına neden olabilir. Bakır boru tesisatını bakır veya plastik boru kayışları ve askılarla sabitleyin.
Bir Hava Odası takın
Hava çekiçinin sertleştirilmesi için bir başka çok basit yöntem, su çekiçine neden olan valflerin yanına kısa bir dikey boru kesimi kurmaktır. Bir hava odası olarak bilinen bu yöntem, aniden yön değiştirmek istediğinde suyun geri tepmesi için bir yastık sağlayan boş, hava dolu bir boru parçası oluşturur. Bir hava odası genellikle tesisatçı tarafından yerinde tesisat ve sıradan borular ve bağlantı parçaları kullanarak tesisat sistemini kurarken imal edilir. Veya, gerçekten çok kısa bir süre önce kapatılmış olan boruların kısa sapları olan ticari hava odalarını satın alabilirsiniz.
Her iki durumda da, bir hava haznesi, ana tesisat borusuna bağlanan bir teçhizattan oluşur, kısa bir yatay boru akışıyla, daha sonra yaklaşık 6 inç uzunluğunda bir başlıklı dikey borunun bir bölümüne yol açar. Bu çıkmaz boru ana su akışının dışına yerleştirildiği için, bir miktar hava hapseder.
Çalışma sırasında, bir musluk veya başka bir su vanası hızlı bir şekilde kapandığında, odanın içindeki hava, su basıncı altında geçici olarak sıkışır, aksi takdirde borulara giren ve patlamalarına neden olan şoku emer. Birçok evde, hava odaları, ortak bir su çekici kaynağı olan çamaşır makinesinin yanında yıkama küvetinin yanında bulunur. Ancak, bina boyunca hava boşluklarının kritik noktalara yerleştirilmesi akıllıca olacaktır. Yerel bina kodları, öngörülen yerlerde bunları gerektirebilir.
Hava odasındaki bir problem, su ile dolu olmaları ve doğru çalışmamalarına son vermeleridir. Bu, havayı odalara geri getirecek olan tüm su besleme sisteminin periyodik olarak boşaltılmasıyla düzeltilebilir. Hava odalarını şarj etmek için:
- Ana su vanasını eve doğru kapatın.
- Binanın en üstündeki su musluğunu açın.
- Normalde ön bahçede veya bir binanın bodrumunda bulunan en düşük su musluğunu açarak tüm borulardaki tüm suyu boşaltın. Su boşaldıkça, hava en üstteki musluktan sisteme akacak ve hava odalarına otomatik olarak hava ekleyecektir.
- Su, en düşük su musluğundan akmayı durdurduğunda, kapatın ve ana su vanasını açın. En üstteki musluğu, su sistemden yükselene ve musluğundan dışarı akana kadar açık tutun. Her ne kadar şimdi boruların geri kalanı su ile doldurulacak olsa da, hava odaları şok emici kapasitelerini geri kazanacak şekilde hava dolu kalacaktır.
Çok nadir durumlarda, hava odaları minerallerle veya diğer kalıntılarla tıkanabilir. Kapakları söküp ve ovalayarak temizleyebilirler. Ana tesisat hatlarından çap olarak daha büyük hava odalarının takılması da tıkanmanın önlenmesine yardımcı olabilir.
- Not: Bazı bölgelerde, bina kodları, mekanik su tutucuları veya diğer yöntemler lehine hava odalarını dışlayabilir.
Mekanik Su Şoku Tutucularının Takılması
Mekanik su şok tutucuları, darbeyi su darbesinden emmenin daha sofistike bir şeklidir. Hava odalarının pratik olmadığı durumlarda iyi çalışırlar. Su tutucular, su darbesinin etkilerini azaltmak için su hareketini emen bir yay ve hava kesesi içeren kapalı ünitelerdir. Ticari binalarda ve yüksek su basıncı uygulamaları için tercih edilen alternatiftir. Mekanik su tutucuların hava odaları gibi şarj edilmeleri gerekmez, ancak iç yaylar ve mesaneler yıprandığında, kullanım ömrü sonunda değiştirilmeleri gerekir.
Su darbeli tutucu, faydalı lavabo musluklarına veya çamaşır makinesi vanalarına entegre edilebilir. Genellikle kolay kurulum için sıkıştırma veya vidalama bağlantı parçaları bulunur.
Mekanik şok tutucular, PDI - WH201 olarak bilinen Tesisat ve Drenaj Enstitüsünden, bu cihazların boyutlandırılması yöntemini de içeren, ulusal olarak tanınan bir standartta üretilmektedir.
Bir Su Basınç Regülatörü Takın
Su çekici ayrıca binaya giren ana su borusunun toplam basıncı çok yüksek olduğunda da oluşabilir. Normal su basıncı 30 ila 55 psi (inç kare başına pound) arasındadır ve bunun üzerinde, yüksek basınç su çekici kaynağı olabilir. 100 psi üzerindeki çok yüksek basınç, cihazlara da zarar verebilir.
Bu durumda, bir su basıncı regülatörünün kurulması su darbesi sorunlarını çözebilir. Mümkünse, su basıncı regülatörünü ana su kaynağının eve birden çok hava odası kurmak yerine girdiği yere monte etmek daha iyidir, çünkü cihaz bulaşık makinelerini, tuvaletleri ve diğer cihazları ve demirbaşları da yüksek su basıncına karşı korur.
Normalden daha yüksek olduğunu doğrulamak için su basıncını test ederek başlayın. Su basıncı regülatörünü ana su girişine taktıktan sonra, regülatörü 50 psi'nin altındaki bir basınca ayarlayın.