Topraklama kablosu yalnızca güvenlik amaçlıdır ve normal kullanım sırasında akım taşımaz.
Nötr tel, Sıcak telin elektrikli cihaza sağladığı tüm "geri" akımı taşımaktan sorumludur.
Bununla birlikte, nötr tel mükemmel bir iletken değildir ve bir miktar dirence sahiptir. Örneğin 14 awg telden oluşan 100 feet'lik bir koşu bandı 0.25Ω dirence sahiptir. Bir elektrikli cihaz, bu kabloya izin verilen maksimum 15 amperlik maksimum yükü kullanıyorsa, bu yükte nötr hat yerden 3 volttan biraz daha fazla olacaktır.
3 volt AC çok değildir, ancak dokunduğunuzda fark edilebilir ve bazı durumlarda ölümcül olabilir. Ayrıca, topraklama olmadan, üzerinde tam 120 V'luk bir değer bulunması bir arıza noktasıdır. Örneğin, devrenin sonundaysa ve yolda çok sayıda papatya zinciri prizi varsa, direnç önemli ölçüde artar, yük altındaki voltaj seviyesini yükseltir ve bu konumlardan birinde zayıf bir ark bağlantısı olma şansını arttırır. .
Topraklanmamış ekipmanın (iki uçlu fiş) kullanıcının nötr olmasına rağmen tamamen yalıtılmak üzere tasarlanmasının nedeni budur. yakın zemin, toprak değildir ve panele giden bağlantı kalitesine ve hat üzerindeki yüke bağlı olarak, yerden tehlikeli olabilir.
Hattın tam akım kapasitesini kullanan hattın sonuna (motor, anahtarlama güç kaynağı vb.) Çok reaktif bir yük koyarsanız (bu tür yüklerin neredeyse her zaman topraklandığını fark edeceksiniz) Nötr hattın, teknik olarak çok düşük bir RMS AC voltajı olmasına rağmen güvenli olmayan bir dalga formu taşıdığını tespit edin.
Asla, asla nötr hattı güvenli olarak kabul etmeyin.