Tavan ve yan duvarlarla, depolanan maddeler arasındaki boşluk, evaporatör çevresinde oluşan soğuk havanın hareketi için uygun olmalıdır. Aksi takdirde aynı oda içerisinde farklı sıcaklıklar görülebilir. Bu uygulamada da oda hacminin önemli bir bölümü gerekli homojen bir ısı dağılımı için kaybedilir.
Tavana döşenmiş evaporatör boruları veya asılmış evaporatör de kullanılabilir depolama oda hacmini bir miktar azaltacaktır. Tavandaki bir sıra evaporatör borusu için 60 – 70 cm, bundan sonra monte edilen her sıra için 20 cm boşluk gerekir.