Genleşme Tankı ve Hidrofor Bağlantısı
Birçok uygulama türü için Pompa istasyonları tasarlanır, mühendisler, üretir ve tedarik eder. Hidrofor pompa istasyonu uygulamaları arasındaki ortak nokta, bir su tedarik sisteminde basıncın muhafaza edilmesi gerekliliğidir. Su basıncı, çoğunlukla, sıralı, dalgıç veya başka türlü pompalar tarafından korunur. Hidrofor pompa istasyonlarının su basıncını korumanın bir başka yolu da genleşme tankı adı verilen bir tasarım bileşenidir. Genleşme tankları, pompaların gereksinimlerinin bir kısmını ortadan kaldırarak basıncı koruma görevini tam olarak hafifletmeye yardımcı olur ve ayrıca ek sistem performansı faydaları sağlar.
Günümüzde pompalar her zamankinden çok daha sağlamdır, ancak yine de aşınırlar, bakım gerektirirler ve sonunda arızalanırlar. Bir pompanın ömrü, sadece çalışma süresini ve/veya sıklığını azaltarak önemli ölçüde iyileştirilebilir. Bir takviye pompa istasyonu için bunu gerçekleştirmenin yolu bir genleşme deposundan geçer. Pompalar çalışırken, akış aşağı su sistemine basınç eklenir. Bu basınçlı suyun bir kısmı bir genleşme tankına pompalanır. Basınçlı hava kullanarak, genleşme tankı gelen basınçlı suya doğru iter. Genleşme tankları, suyu basınçlı havadan ayırmak için bir mesane veya diyafram ile çalışabilir veya bazı uygulamalarda bariyer bile olmayabilir.
Su genleşme tankına pompalanırken, basınçlı su, basınç sistem için kabul edilebilir seviyede stabilize olana kadar basınçlı havayı “iter”. Su basıncı istenilen basınca ulaştığında pompa veya pompalar kapanabilir. Bu işlem süresini azaltır. Yukarı akış sistemindeki su, pompalar tarafından oluşturulan santrifüj basıncının aksine hala basınçlı havanın basıncı altındadır. Bu, sistemden kabul edilebilir basınçta su kullanılmasına izin verir. Genleşme deposundaki su boşaldığında ve sistemdeki basınç düştüğünde pompalar tekrar çalışmaya başlar.
Genleşme tankı, pompaların tam yükünü hafifletmesine ek olarak, hidrofor pompa istasyonunun performansına yardımcı olur. Örneğin, bir iş gününden önceki saatlerde çalışan birkaç duş ve fıskiye gibi su üzerinde yoğun bir çekim olduğunu varsayalım. Basınç taleplerini karşılamak için pompa veya pompalar tam geçişte çalışacaktır. Bu süre içinde aynı anda bir valf kapatılırsa veya önemli sayıda çıkış kapatılırsa, sistemdeki basınç yükselir. Kısa bir süre için pompalar, aniden yüksek basınç senaryosu haline gelen bir düşük basınç senaryosuna karşı pompalayacaktır. Bu, su darbesi de dahil olmak üzere sistemde her türlü olumsuz etkiye neden olabilir.
Hidrofor pompa istasyonu genleşme tankı bu senaryoda sistemde esnek nokta görevi görür, bu nedenle önce tanktaki basınç yükselir. Bu, pompalar kapanırken veya yavaşlarken basınçlı havanın basınç artışına “vermesine” izin verir. Bu, valflerin ve contaların arızalanması gibi çok çeşitli sorunları önler. Genleşme tankı ayrıca pompa çalışması sırasında tutarlı bir karşı basınç sağlar. Sistemden kullanılan su değişken basınç koşullarına neden olur. Genleşme tankı, değişen basınç koşullarına “tepki vermek” için basınçlı hava kullanarak oldukça tutarlı bir kafa basıncı oluşturur. Bu, pompaların nominal bir aralıkta çalışmasına izin vererek yukarı akış sistemindeki basınç tutarlılığını iyileştirir.
Belirli bir tank boyutunu seçmenin birincil nedeni, hidrofor pompa istasyonunun akışı ve basıncıdır. Genleşme tankları, tek bir büyük tank olarak veya birden fazla küçük tank aracılığıyla tasarlanabilir. Bu, bulunduğu bina veya odadaki fiziksel alan sınırlamalarına bağlıdır. Bu basit cihazlar, bir hidrofor pompa istasyonunun işlevselliğini ve uzun vadeli performansını geliştirmek için harika bileşenlerdir. Duru Teknik Tesisat ile, eksiksiz bir hidrofor pompa istasyonu çözümü için bu bileşenlerin tasarlanmasını ve tamamen işlevsel bir kontrol binasına entegre edilmesini sağlayabilirsiniz.
Genleşme Tankı ile alakalı teknik bilgi almak ve sipariş vermek için lütfen iletişime geçiniz.