ABC onarımı
- Kablo
Yükü ağa bağlamadan önce, güç kablosu çekirdeklerinin yeterince kalın olduğundan emin olmak önemlidir. İzin verilen gücün önemli bir fazlalığı durumunda, aşırı ısınmadan dolayı yalıtım ve hatta çekirdeğin kendisi tahrip olabilir.
Güç ve akım gücü için kablo kesitinin hesaplanması
Güç için kablo kesitini hesaplamadan önce, bağlı elektrikli cihazların güçlerinin toplamını hesaplamak gerekir. Çoğu modern dairede, ana tüketiciler:
- Buzdolabı 300 W
- Yıkayıcı 2650 W
- Bilgisayar 550 W
- Aydınlatma 500 W
- Elektrikli su ısıtıcısı 1150 W
- 700 W mikrodalga
- TV 160W
- 1950 W su ısıtıcısı
- 600 W elektrikli süpürge
- 1750 W Demir
- Toplam 10310 W = 10,3 kW
Özetle, çoğu modern daire yaklaşık 10 kW tüketir. Günün saatine bağlı olarak, bu parametre önemli ölçüde azalabilir. Bununla birlikte, bir iletken kesitini seçerken, büyük miktarda odaklanmak önemlidir.
Aşağıdakileri bilmeniz gerekir: tek fazlı ve üç fazlı ağlar için kablo kesitinin hesaplanması farklıdır. Ama aslında, ve başka bir durumda, her şeyden önce, üç parametre dikkate alınmalıdır:
- Akım gücü (I),
- Gerilim (U)
- Güç tüketimi (P).
Ayrıca başka değişkenler de vardır, bunların değerleri her bir durum için farklıdır.
Tek fazlı ağ için kablo kesitinin hesaplanması
Güç için tel kesiti hesaplaması aşağıdaki formül kullanılarak gerçekleştirilir:
- Ben - akım gücü;
- P, tüm elektrikli cihazların toplam güç tüketimidir;
- Kve - Eşzamanlılık katsayısı, genellikle hesaplamalar için standart değer olan 0.75 alınır;
- U - faz voltajı, 220 (V), ancak 210 ila 240 (V) arasında değişebilir;
- Çünkü (φ) - tek fazlı ev aletleri için bu değer değişmez ve 1'e eşittir.
Akımı hızlı bir şekilde hesaplamanız gerekiyorsa, cos (φ) ve hatta K değerini bile çıkarabilirsiniz.ve. Bu tür formülün kullanılması durumunda ortaya çıkan değer alt tarafta (% 15) farklılık gösterecektir:
Hesaplanan formüle göre akımı bulduktan sonra, güç kablosunun seçimine güvenle devam edebilirsiniz. Daha kesin olarak, kesit alanı. Akım, güç tüketimi ve kablo bölümünün büyüklüğünü karşılaştırmanıza olanak tanıyan verilerin sunulduğu özel tablolar vardır.
Veriler, farklı metallerden yapılmış iletkenler için büyük ölçüde değişir. Bugün apartman kablolama için genellikle sadece kullanılır sert bakır kablo, Alüminyum neredeyse hiç kullanılmamaktadır. Birçok eski evde tüm hatlar alüminyum kullanılarak döşenir.
Bakır kablonun bölümü aşağıdaki parametrelere göre seçilir:
Dairede telin hesaplanması - Tablo
Çoğu zaman, hesaplamaların sonucunda, tabloda sunulan iki değer arasında bir akım elde edilir. Bu durumda, en yakın daha yüksek değeri kullanın. Hesaplamalar sonucunda, tek iletkenli bir teldeki akım değeri 25 (A) ise, 2,5 mm2 ve daha büyük bir kesit seçilmelidir.
Üç fazlı bir ağ için kablo kesitinin hesaplanması
Üç fazlı bir ağda kullanılan güç kablosunun kesitini hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanmak gerekir:
- I - kablo kesit alanını seçecek akım gücü;
- U-faz voltajı, 220 (V);
- Çünkü φ faz açısıdır;
- P, tüm elektrikli cihazların toplam gücünün bir ölçüsüdür.
Çünkü bu formülde çok önemlidir. Çünkü akımın gücünü doğrudan etkiler. Farklı donanımlar için farklıdır, çoğu zaman bu parametre beraberindeki teknik dokümantasyonda bulunabilir ya da durum üzerinde belirtilir.
Tüketicilerin toplam gücü çok basittir: tüm kapasiteler eklenir, ortaya çıkan değer hesaplamalar için kullanılır.
Üç fazlı bir şebekede kullanım için kablo kesit alanı seçiminin ayırt edici özelliği, daha ince bir çekirdeğin daha büyük bir yüke dayanabilmesidir. Standart tabloya göre gerekli bölüm seçilir.
Üç fazlı ağ için kablo kesiti seçimi - Tablo
Üç fazlı bir şebekede güç için kablo kesitinin hesaplanması, such3 gibi bir değer kullanılarak gerçekleştirilir. Bu değer, formülün görünümünü basitleştirmek için gereklidir.
Bu nedenle, gerekirse, voltaj doğrusal için kök ve faz voltajı ürününü değiştirebilirsiniz. Bu değer 380 (V) dir (U)doğrusal = 380 V).
Bir kablo kesitini seçerken, hem üç fazlı bir şebeke hem de tek fazlı bir şebeke için, izin verilen sürekli akımı hesaba katmak gerekir. Bu parametre, iletkenin sınırsız bir süre dayanabileceği amperajı (amper cinsinden ölçülür) gösterir. Özel tablolarla belirlenir, bunlar EMP'de mevcuttur. Alüminyum ve bakır iletkenler için veriler önemli ölçüde farklılık gösterir.
İzin verilen akım süresi - Tablo
Tabloda belirtilen değerler aşıldığında, iletken ısınmaya başlar. Isıtma sıcaklığı, akımın gücü ile ters orantılıdır.
Kabloları doğru şekilde nasıl bağlayacağınıza dair materyalleri okuduğunuzdan emin olun.
Tellerin bükülmesi geçmişte kalır, telleri bağlamak için modern yöntemleri okur ve öğrenir.
Belirli bir alandaki sıcaklık, sadece yanlış seçilmiş bir bölümden dolayı değil, aynı zamanda zayıf temas nedeniyle de artabilir. Örneğin, tellerin bükülmesi yerine. Çoğu zaman bu, alüminyum kabloların ve bakırın doğrudan teması sonucu olur. Metallerin yüzeyi oksitlenerek, kontağı önemli ölçüde bozan bir oksit filmle kaplanır. Bu yerde kablo ısınır.
Kayıt Gezinme
Yorum ekle Cevabı iptal et
Bu site spam ile mücadele etmek için Akismet'i kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiğini öğrenin.
Son olarak, en azından biri, kesitin ve akımın gücü hakkında olmak üzere ortaya çıktı. Teknik detaylara ve izolatörün akım ve kalınlığının ilişkisine girmeden kaç tane satın almayı teklif ettiğimi biliyorum.
Son olarak, en azından biri, kesitin ve akımın gücü hakkında olmak üzere ortaya çıktı. Teknik detaylara ve izolatörün akım ve kalınlığının ilişkisine girmeden kaç tane satın almayı teklif ettiğimi biliyorum.
Güç ve uzunluk için kablo kesitinin hesaplanması
Güç ve kablo uzunluğu için kablo kesitini bulun. Etkili bir online tel çapı hesaplayıcısı kullanıyoruz. Kablolar, akımın aktarımı ve dağıtımı sürecinde ana unsurlardır. Elektrik bağlantısında önemli bir rol oynarlar, bu nedenle kesintisiz elektrik geçişi için elverişli koşullar yaratmak ve olumsuz tesadüfi sonuçlardan kaçınmak için kablonun enine kesitini yükün uzunluğu ve gücü boyunca doğru ve doğru bir şekilde hesaplamak gerekir.
Elektrik şebekesinin tasarımı ve geliştirilmesi sırasında yanlış kablolama çapı seçilirse, çeşitli elektrik mühendisliğinin aşırı ısınması ve arızalanması mümkündür. Ayrıca kablo izolasyonu kırılacak ve kısa devreye ve yangına yol açacaktır. Sadece elektrik kablolarının değil, odadaki tüm elektrikli cihazların restorasyonu için önemli maliyetler olacaktır. Bunu önlemek için, güç ve uzunluk için kablo bölümü seçimini doğru bir şekilde yapmanız gerekir.
Çevrimiçi Güç Kablosu Hesaplayıcısı
Uyarı! Yanlış veri girişi olan hesap makinesi, yanlış değerler vermek için yanlış değerler verebilir, aşağıdaki değerler tablosunu kullanabilir.
Web sitemizde kablo bölümündeki verileri elde etmek için hazır bir program kullanarak birkaç saniye boyunca kablo çapının hesaplanmasını kolayca yapabilirsiniz.
Bunu yapmak için bitmiş tabloya birkaç bireysel parametre girmeniz gerekir:
- amaçlanan nesnenin gücü (kullanılan tüm elektrikli cihazların toplam yük göstergeleri);
- nominal gerilimi seçin (çoğunlukla tek fazlı, 220 V, ancak bazen üç fazlı - 380 V);
- faz sayısını belirtin;
- çekirdek malzeme (telin teknik özellikleri, iki bileşik vardır - bakır ve alüminyum);
- çizgi uzunluğu ve tipi.
Tüm değerleri belirttiğinizden emin olun. Bundan sonra, "hesapla" düğmesine tıklayın ve bitmiş sonucu alın.
Bu değer, çevrimiçi güç için kablo kesitini hesaplarken, telin çalışma yüküyle aşırı ısınmayacağını garanti eder. Sonunda, belirli bir hat için parametreleri seçerek, telin iletkenleri üzerindeki voltaj düşüşü faktörünü hesaba katmak önemlidir.
Gücüne bağlı olarak tel kesiti seçim tablosu (W)
Kablo uzunluğu nasıl hesaplanır?
Ev ortamında, bu tür veriler uzun bir mesafe için uzatma kablolarının üretiminde gereklidir. Bununla birlikte, doğru bir şekilde elde edilen sonuçlarla bile, kabloları değiştirmek ve bağlamak (kaynak, lehimleme veya kıvırma) için stokta 10-15 cm tutmak gerekir.
Endüstride, güç ve uzunluk için kablo kesitini hesaplama formülü, ağ tasarım aşamasında uygulanır. Kablonun ek ve önemli yükleri varsa, bu tür verilerin doğru bir şekilde belirlenmesi önemlidir.
Günlük yaşamda bir hesaplama örneği: I = P / U · cosφ, nerede
U - şebeke gerilimi, (V);
cosφ 1'e eşit bir katsayıdır.
Böyle bir hesaplama formülü kullanarak, kablolamanın doğru uzunluğunu bulabilir ve kablo kesiti göstergelerini çevrimiçi bir hesap makinesi kullanarak veya el ile elde edebilirsiniz. Watt'ları ampere dönüştürmek için - çevrimiçi çevirici kullanın.
Güç için kablo kesitini hesaplama programı
Cihazın veya cihazın gücünü bulmak için, ana özelliklerini gösteren etikete bakmanız gerekir. Verileri ekledikten sonra, örneğin, 20 000 W, 20 kW'dır. Bu rakam tüm elektrikli cihazların ne kadar enerji tükettiğini göstermektedir. Yüzde oranları bir kerede yaklaşık% 80 kullanılacaksa, bu durumda katsayı 0,8'e eşit olacaktır. Güç için kablo kesitinin hesaplanması: 20 x 0.8 = 16 kW. Bu, 10 mm'lik bakır tel için bir iletken kesitidir. Üç fazlı bir devre için - 380 V voltajda 2,5 mm
Planlanmamış ekipman veya cihazların bağlanması durumunda, en büyük bölümün telini seçmek daha iyidir. Parayı yarıda değiştirmek ve yeni bir su ısıtıcısı satın almak, para eklemek ve her şeyi niteliksel yapmak için bugün daha iyi.
Burada farklı faktörleri dikkate alan daha detaylı hesap makinesi.
Profesyonel ipuçları
Standart düz kablolama, sürekli yük sırasında maksimum akım tüketimi için tasarlanmıştır - 25 amper (5 mm kesitli bakır tel ve 2,5 mm çapında kullanılır). Daha fazla akım tüketimi planlandığında, kabloda daha büyük bir yaşam sürmelidir. Tel çap olarak 2 mm ise, kesiti aşağıdaki formülle kolayca belirlenebilir: 2 mm × 2 mm × 0,785 = 3,14 mm 2. Değeri yuvarlamak gerekirse, bir kare içinde 3 mm.
Kablo kesiti seçimini güç yapmak için, tüm elektrikli cihazların toplam akımını bağımsız olarak belirlemeniz, sonucu eklemeniz ve 220'ye bölmeniz gerekir.
Kablonun döşenmesi tercihi şekline, yuvarlak kabloların duvarların içinden geçmesine daha iyi ve iç mekânın düz kablolarının daha kolay monte edilmesine ve montajda kolaylık sağlamasına ve operasyonda engel oluşturmamasına bağlıdır. Teknik özellikleri aynı.
Malzeme ve naguzok hesaplamak için diğer yararlı çevrimiçi inşaat hesap makineleri.
Güç ve akım için kablo kesitinin hesaplanması: kablolamanın nasıl hesaplanacağı
Yeni elektrik sobasını bağlamak için elektrik şebekesini modernleştirmeyi mi planlıyorsunuz yoksa güç hattını da mutfağa uzatmayı mı planlıyorsunuz? Burada, iletken kesitinin minimum bilgisi ve bu parametrenin güç ve amper üzerindeki etkisi yararlı olacaktır. Kablo kesitinin yanlış hesaplanmasının aşırı ısınmaya ve kısa devreye veya gereksiz masraflara yol açtığını kabul edin.
Hesaplamaların tasarım aşamasında yapılması çok önemlidir, çünkü gizli kabloların arızası ve daha sonraki değişim önemli maliyetlerle ilişkilidir. Elektrik ağlarının daha da çalışmasıyla ilgili problemlerden kaçınmak için hesaplamaların inceliklerini ele almanıza yardımcı olacağız.
Sizi karmaşık hesaplamalar ile yükleyememek için, açık formüller ve hesaplama seçenekleri aldık, erişilebilir formda bilgi sağladık ve formüller için açıklamalar sağladık. Ayrıca, konuyla ilgili konunun özünü görsel olarak anlayabilmeleri için, tematik fotoğraf ve video materyalleri de makaleye eklenmiştir.
Güç tüketicilerinin kesitinin hesaplanması
İletkenlerin temel amacı - elektrik enerjisinin tüketicilere gerekli miktarda ulaştırılması. Süperiletkenler normal çalışma koşullarında mevcut olmadığından, iletken malzemenin direncini dikkate almalıyız.
Tüketicilerin toplam gücüne bağlı olarak, iletkenlerin ve kabloların gerekli kesitinin hesaplanması, uzun bir işletme deneyimine dayanmaktadır.
Formülü kullanarak ilk hesaplamaları yaparak genel hesaplama yöntemine başlarız:
P = (P1 + P2 +.. PN) * K * J,
- P, Watt cinsinden hesaplanan şubeye bağlı tüm tüketicilerin gücüdür.
- P1, P2, PN - ilk tüketicinin gücü, ikinci, n-inci, sırasıyla, watt.
Yukarıdaki formül kullanılarak hesaplamanın sonunda sonuç elde edildikten sonra, tablo verilerine dönme sırasıydı.
Şimdi tablo 1'de gerekli bölümü seçmeliyiz.
Aşama # 1 - reaktif ve aktif gücün hesaplanması
Tüketici kapasiteleri, ekipmanın belgelerinde belirtilmiştir. Genellikle ekipmanın pasaportlarında aktif güç, reaktif güç ile birlikte gösterilir.
Aktif yük türüne sahip cihazlar, elde edilen tüm elektrik enerjilerini, verimliliği hesaba katarak, faydalı işlere dönüştürürler: mekanik, termal veya diğer biçimleri.
Aktif yüke sahip cihazlar, akkor lambalar, ısıtıcılar, elektrikli sobalardır. Bu tür cihazlar için, akım ve voltaj ile güç hesaplaması:
P = U * Ben
- P, W'deki güçtür;
- U, V'deki voltajdır;
- I - Akım A.
Reaktif tipte yüke sahip cihazlar, bir kaynaktan enerji toplayabilir ve daha sonra geri dönebilirler. Böyle bir değişim, sinüzoid akımın ve voltaj sinüzoidin yer değiştirmesi nedeniyle gerçekleşir.
Reaktif gücü olan cihazlar arasında elektrik motorları, tüm ölçeklerin elektronik cihazları ve amaçları, transformatörler bulunur.
Elektrik şebekeleri, kaynaktan güç kaynağına yükten bir yönde elektrik enerjisi iletimi sağlayacak şekilde inşa edilir.
Bu nedenle, reaktif yüke sahip bir tüketicinin geri dönen enerjisi parazittir ve ısıtma iletkenleri ve diğer bileşenlere harcanır.
Reaktif güç, voltaj ve akım sinüzoitleri arasındaki faz yer değiştirme açısına bağımlıdır. Faz açısı cosφ cinsinden ifade edilir. Tam gücü bulmak için aşağıdaki formülü uygulayın:
P = Pr / cosφ,
P nereder - Watt cinsinden reaktif güç.
Genellikle cihazdaki pasaport verisinde reaktif güç ve cosφ belirtilmiştir.
Örnek: Perforatörün pasaportunda reaktif güç 1200W ve cosφ = 0.7'dir. Sonuç olarak, toplam güç tüketimi aşağıdakilere eşit olacaktır:
P = 1200 / 0.7 = 1714W
Eğer cosφ bulunmadıysa, ev aletlerinin ezici çoğunluğu için cosφ 0,7 olarak alınabilir.
2. Aşama - eşzamanlılık ve marj oranlarını arayın
K - eşzamanlılığın boyutsuz katsayısı, ağa kaç tüketicinin aynı anda bağlanabileceğini gösterir. Nadiren, tüm cihazların aynı anda elektrik tüketmesi gerçekleşir.
Bir televizyonun ve bir müzik merkezinin eşzamanlı çalışması olası değildir. Yerleşik uygulamadan K, 0.8'e eşit alınabilir. Tüm tüketicileri aynı anda kullanmayı planlıyorsanız, K 1'e eşit alınmalıdır.
J - boyutsuz güvenlik faktörü. Gelecekteki tüketiciler için bir güç rezervinin oluşturulmasını karakterize eder.
İlerleme devam etmiyor, her yıl tüm yeni şaşırtıcı ve kullanışlı elektrikli cihazlar icat ediliyor. 2050 yılına kadar elektrik tüketiminin% 84 olacağı tahmin edilmektedir. Genellikle J'nin 1.5'den 2.0'a kadar olduğu varsayılır.
Aşama # 3 - hesaplamayı geometrik yöntemle gerçekleştirme
Tüm elektrik hesaplamalarında, iletkenin kesit alanı - iletken kesitidir. Mm 2 cinsinden ölçülmüştür.
Telin kesitinin iletken telin çapıyla doğru bir şekilde nasıl hesaplanacağını bulmak genellikle gereklidir. Bu durumda, dairesel kesitli bir monolitik tel için basit bir geometrik formül vardır:
S = π * R 2 = π * D 2/4 veya tersi
D = √ (4 * S / π)
Dikdörtgen iletkenler için:
S = h * m,
- S, çekirdek 2'nin mm2 alanıdır;
- R mm cinsinden çekirdek yarıçaptır;
- D, mm cinsinden çekirdek çaptır;
- h, m - genişlik ve yükseklik, mm cinsinden;
- pi pi, 3,14'e eşittir.
Çok damarlı bir tel elde ederseniz, bir iletken bir dizi bükülmüş yuvarlak telden oluşursa, hesaplama aşağıdaki formüle göre yapılır:
S = N * D2 / 1.27,
N bir damardaki tel sayısıdır.
Bir damarın birkaç telinden bükülmüş olan teller genel olarak monolitik olana göre en iyi iletkenliğe sahiptir. Bu, dairesel bir iletken aracılığıyla akım akışının özelliklerine bağlıdır.
Elektrik akımı, bir iletken boyunca benzer yüklerin hareketidir. Şarjlar birbirini itmek gibi, bu nedenle şarj dağıtım yoğunluğu iletkenin yüzeyine kaydırılır.
Telli kabloların bir başka avantajı esneklikleri ve mekanik direncidir. Monolitik teller daha ucuzdur ve sabit montaj için kullanılır.
Aşama # 4 - uygulamada güç bölümünü hesaplayın
Görev: Mutfaktaki tüketicilerin toplam gücü 5000W'dir (tüm reaktif tüketicilerin gücü yeniden hesaplanır). Tüm tüketiciler, tek fazlı bir 220V ağa bağlanır ve bir şubeden güç alır.
çözüm:
Eşzamanlılık K katsayısı 0.8'e eşittir. Mutfak sürekli yenilikçiliğin yeridir, asla bilemezsiniz, güvenlik faktörü J = 2.0'dır. Toplam tahmini güç şu şekilde olacaktır:
P = 5000 * 0.8 * 2 = 8000W = 8kW
Tahmini gücün değerini kullanarak, tablo 1'deki en yakın değeri ararız.
Tek fazlı bir şebeke için iletken enine kesitinin en uygun değeri 4 mm2 kesitli bir bakır iletkendir. Alüminyum göbek 6mm 2 ile aynı boyutta tel.
Tek iletken kablolama için, minimum çap sırasıyla 2.3 mm ve 2.8 mm olacaktır. Çok çekirdekli bir versiyon durumunda, bireysel iletkenlerin kesiti toplanır.
Mevcut bölümün hesaplanması
Kabloların ve tellerin akımı ve gücü için gereken kesitin hesaplamaları daha doğru sonuçlar sağlayacaktır. Bu tür hesaplamalar, termal yük, tellerin türü, kurulum tipi, çalışma koşulları vb. Dahil iletkenler üzerindeki çeşitli faktörlerin genel etkisini tahmin etmeyi mümkün kılar.
Tüm hesaplama, aşağıdaki aşamalarda gerçekleştirilir:
- tüm tüketicilerin güç seçimi;
- iletken içinden geçen akımların hesaplanması;
- Tablolara göre uygun bir kesit seçimi.
Hesaplamanın bu versiyonu için, mevcut tüketicilerin voltajı, düzeltme faktörleri hesaba katılmadan alınır. Akımı toplarken bunlar dikkate alınacaktır.
1. Aşama - formülleri kullanarak mevcut gücün hesaplanması
Fizik okulunu unutmuş olanlar için, temel formülleri bir görsel şema olarak görsel bir beşik olarak sunuyoruz:
Akım Gücünün I güç P ve hat voltajı U'ya olan bağımlılığını yazıyoruz.
- Ben - amper olarak alınan akım gücü;
- P - watt cinsinden güç;
- Ul - Voltlarda lineer voltaj.
Genel durumda hat voltajı güç kaynağı kaynağına bağlıdır, tek ve üç fazlı olabilir.
Doğrusal ve faz gerilimi ilişkisi:
- Ul Tek fazlı voltaj durumunda = U * cosφ.
- Ul = Üç fazlı voltaj durumunda U * √3 * cosφ.
Elektrikli ev kullanıcıları için cosφ = 1 değerini alın, böylece lineer voltaj yeniden yazılabilir:
- Ul Tek fazlı voltaj için = 220V.
- Ul = Üç faz gerilimi için 380V.
Ayrıca tüketilen tüm akımları aşağıdaki formüle göre özetliyoruz:
I = (I1 + I2 +... IN) * K * J,
- Amperlerde toplam akımdır;
- I1..IN - Amperlerde her bir tüketicinin mevcut gücü;
- K, eşzamanlılık katsayısıdır;
- J güvenlik faktörüdür.
Katsayılar K ve J, toplam gücün hesaplanmasında kullanılan değerlere sahiptir.
Üç fazlı bir şebekede, farklı faz iletkenlerinden akan eşit olmayan bir akımın aktığı bir durum olabilir.
Bu, tek fazlı ve üç fazlı tüketiciler aynı anda üç fazlı kabloya bağlandığında gerçekleşir. Örneğin, üç fazlı makine ve tek fazlı aydınlatma destekli.
Doğal bir soru ortaya çıkmaktadır: Bu gibi durumlarda telli kablo kesitleri nasıl hesaplanır? Cevap basit - en yüklü çekirdek üzerinde hesaplamalar yapılır.
2. Aşama - tabloların uygun bölümünü seçme
Elektrik tesislerinin (PES) çalışma kurallarında, kablo çekirdeğinin istenen kesitini seçmek için bir dizi tablo bulunmaktadır.
İletkenin iletkenliği sıcaklığa bağlıdır. Metalik iletkenler için direnç, artan sıcaklıkla artar.
Belirli bir eşik aşıldığında, süreç otomatik olarak desteklenir: direnç ne kadar yüksek olursa, sıcaklık o kadar yüksek olur, direnç artar, vb. iletken iletene veya kısa devreye neden olana kadar.
Aşağıdaki iki tablo (3 ve 4), akımlara ve kurulum yöntemine bağlı olarak iletkenlerin kesitini göstermektedir.
Kablo, kablodan, kendi yalıtımına sahip, bir demet içinde bükülmüş ve ortak bir yalıtım kılıfı içine alınmış olan bütün tellere sahip olması bakımından farklıdır.
Tabloları kullanırken, izin verilen sürekli akıma aşağıdaki faktörler uygulanır:
- 5-6 yaşarsa 0.68;
- 7-9 yaşarsa 0.63;
- 0,6 10-12 yaşarsa
Azaltma faktörleri "açık" kolondan akımların değerlerine uygulanır.
Sıfır ve topraklama iletkenleri iletken sayısına dahil değildir.
PES'in standartlarına göre, izin verilen sürekli akıma göre sıfır çekirdeğin kesitinin seçimi, faz çekirdeğinin en az% 50'si olarak yapılır.
Aşağıdaki iki tablo (5 ve 6), yere yerleştirilirken izin verilen sürekli akımın bağımlılığını göstermektedir.
Açıkken ve yere gömüldüğünde mevcut yük farklıdır. Zemindeki döşemeler tepsiler kullanılarak yapılırsa eşit alınırlar.
Geçici güç kaynağı hatları için (taşıma, eğer özel kullanım için) aşağıdaki tablo (7) kullanılır.
Kabloları yere koyarken, ısı dağılımı özelliklerine ek olarak, aşağıdaki tabloda (8) yansıtıldığı gibi özdirenç dikkate alınmalıdır:
6mm 2'ye kadar olan bakır iletkenlerin veya 10 mm'ye kadar 2 alüminyumun sürekli bir akım için hesaplanması ve seçilmesi gerçekleştirilir. Büyük kesitlerde, bir indirgeme faktörü uygulamak mümkündür:
0.875 * √Тns
nerede tns - dahil etme süresinin çevrim süresine oranı.
Dahil etme süresi 4 dakikadan fazla olmayan bir oranda alınır. Bu durumda, döngü 10 dakikayı geçmemelidir.
Aşama # 3 - örnek üzerinde akımın iletken kesitinin hesaplanması
Görev: bağlantı için bakır kablosunun gerekli kesitini hesaplayın:
- 4000W üç fazlı ağaç işleme makinesi;
- 6000W üç fazlı kaynak makinesi;
- Evdeki toplam 25.000 W gücünde ev aletleri;
Bağlantı, zemine serilmiş beş damarlı bir kablo (üç fazlı iletken, bir sıfır ve bir toprak) ile yapılacaktır.
Karar.
Adım # 1. Üç fazlı bir bağlantının şebeke voltajını hesaplayın:
Ul = 220 * √3 = 380V
Adım # 2. Ev aletleri, makine ve kaynak makinesi reaktif güce sahiptir, bu yüzden ekipman ve ekipmanın gücü:
Pbunların = 25000 / 0.7 = 35700W
Pequi = 10000 / 0.7 = 14300W
Adım # 3. Ev aletlerini bağlamak için gereken akım:
benbunların = 35700/220 = 162A
Adım # 4. Ekipmanı bağlamak için gereken akım:
benequi = 14300/380 = 38A
Adım # 5. Ev cihazlarını bağlamak için gereken akım bir faz oranında hesaplanır. Problemin durumu ile üç aşama vardır. Bu nedenle, akım fazlarda dağıtılabilir. Sadelik için, tekdüze bir dağılımı varsayın:
benbunların = 162/3 = 54A
Adım # 6. Faz başına akım:
benf = 38 + 54 = 92A
Adım # 7. Ekipman ve ev aletleri aynı zamanda çalışmaz, ayrıca 1.5'e eşit bir stok yapacağız. Düzeltme faktörlerini uyguladıktan sonra:
benf = 92 * 1.5 * 0.8 = 110A
Adım # 8. Kablonun 5 çekirdeği olmasına rağmen, sadece üç faz çekirdeği dikkate alınır. Zemindeki üç damarlı kablodaki tablo 8'e göre, 115A'daki akımın iletken 16 mm 2'nin kesitine karşılık geldiğini görüyoruz.
Adım # 9. Tablo 8'e göre, yeryüzünün özelliklerine bağlı olarak düzeltme faktörünü uygularız. Normal bir arazi türü için, katsayı 1'dir.
Adım # 10. Zorunlu değil, çekirdeğin çapını hesaplayın:
D = √ (4 * 16 / 3,14) = 4,5 mm
Hesaplama sadece güç için yapılmışsa, kablo döşemenin özellikleri dikkate alınmadan, çekirdeğin kesiti 25 mm 2 olacaktır. Mevcut gücün hesaplanması daha karmaşıktır, ancak bazen, özellikle de telli güç kabloları söz konusu olduğunda, önemli miktarda para tasarrufu yapmanızı sağlar.
Voltaj düşüşü hesaplama
Süperiletkenler haricindeki herhangi bir iletkenin direnci vardır. Bu nedenle, yeterli kablo veya kablo uzunluğu ile bir voltaj düşüşü meydana gelir.
PES standartları, kablo iletken kesitinin voltaj düşüşünün% 5'ten fazla olmayacak şekilde olmasını gerektirir.
Her şeyden önce küçük bölümün alçak gerilim kabloları ile ilgilidir. Voltaj düşüşünün hesaplanması aşağıdaki gibidir:
R = 2 * (ρ * L) / S,
Uped = I * R,
- 2 - Akımın zorunlu olarak iki iletken aracılığıyla akması nedeniyle katsayı;
- R - iletken direnci, Ohm;
- ρ iletkenin direncidir, Ohm * mm 2 / m;
- S - iletken kesit, mm 2;
- Uped - voltaj düşüşü, V;
- U% - U'ya göre voltaj düşüşüling,%.
Formüller kullanarak, gerekli hesaplamaları bağımsız olarak gerçekleştirebilirsiniz.
Taşıma hesaplaması örneği
Görev: bir iletken 1,5 mm 2 kesitli bakır tel için voltaj düşüşünü hesaplar. Tel, 7 kW'lık toplam güce sahip tek fazlı bir elektrik kaynağı aparatını bağlamak için gereklidir. Tel uzunluğu 20m.
Adım # 1. Tablo 9'u kullanarak bakır telin direncini hesaplayın:
R = 2 * (0,0175 * 20) / 1,5 = 0,47 Ohm
Adım # 2. Bir iletken aracılığıyla akan akım:
I = 7000/220 = 31.8A
Adım # 3. Telin üzerindeki voltaj düşüşü:
Uped = 31,8 * 0,47 = 14,95 V
Adım # 4. Gerilim düşüşü yüzdesini hesaplayın:
U% = (14.95 / 220) * 100 =% 6.8
Sonuç: kaynak makinesini bağlamak için büyük bir kesite sahip bir iletken gereklidir.
Konuyla ilgili yararlı video
Formüllere göre iletken kesitinin hesaplanması:
Kablo ürünleri seçiminde uzman tavsiyeleri:
Yukarıdaki hesaplamalar endüstriyel dereceli bakır ve alüminyum iletkenler için geçerlidir. Diğer iletken tipleri için, tam ısı transferi önceden hesaplanır.
Bu verilere dayanarak, iletken boyunca akabilecek maksimum akım aşırı ısınmaya neden olmadan hesaplanır.
Dürüst olmak gerekirse, bu makalenin kime ait olduğunu anlayamadım... pek çok teorik materyal. Günlük pratikte, bir kişinin tel kesitini seçerken, kişi yaklaşık yük gücüyle ilgilenir; yani, beklenen yüke göre almanız gereken kablo ve kablo kesitinin gücünü bilmeniz gerekir. Tel bölümleri ve akım yükü bir tablo yeterli olurdu. Telin kesitini doğru olarak nasıl belirleyeceğimize dair tavsiyeye zarar vermez.
Yine de, telin izin verilen uzunluğunu nasıl bulacağımı ve aynı telin direncini nasıl hesaplayacağımı anlamadım.
Mükemmel bir gönderi ve kablo bölümünün hesaplanmasında ilk kez bir araya geldiğim yer imi. (Teori, ne ve niçin, bilmeniz gerekir.) Ama bence, acemi bir elektrikçi ve evin bağımsız bir sahibi için çok zor. Pratik hesaplamalar için, bence, programları oldukça iyi kullanıyorum: daha fazla sayıda parametrenin ayarlanması için yaklaşık hesaplamalar ve daha karmaşık olanlar için çok basit seçenekler var. Ve bu, bir kural olarak, oldukça yeterli.
Uygun eğitime sahip olanlar için, makale “kayda değer” olmak için iyidir. Ancak, sadece ev kablolaması için telin kesitini seçmek isteyenler için, çok fazla bilgi. Asıl önemli olan, hesaplama yaparken temel kuralları takip etmektir - her zaman bir kenar boşluğu ile geçin. Ve böylece seçilen telin gittiği otomatın izin verilen akıma karşılık gelmesini sağlayın. Ve olur, tel zaten erimiş ve makine bile kesmeyi düşünmedi.
Ev elektrik şebekelerinin hesaplanmasında usta için bir rehber olarak tasarlanan makale, çok büyük miktarda referans veri içermekte, hatta çok büyük bir veri bile içermektedir. Neden insan beynine fazladan bilgi ekliyorsunuz? Günlük hayatta kullanılan her cihaz için, güç kılavuzunda (kılavuzda veya arka duvarda) belirtilir. Ve dairelerimizde normal, pratik standart bir set var: buzdolabı (iki), elektrikli soba, TV (üç veya dört), bilgisayar (dizüstü bilgisayar), vb. Yani, ağın hesaplanması için tüm verilere sahibiz. Gelecekteki satın almalar için% 50 set. Bu kadar! İzin verilen akım yükünün 20 değil, 10A olduğu varsayılır, teller ısıtılmayacaktır.
Şimdi en önemli şey! Yazar aktif ve reaktif güç karıştırdı. Aktif güç tüketilir: teller, ısıtıcılar, modern televizyonlar, bilgisayarlar, enerji tasarrufu ve LED ampuller ve kaynak makineleri (Sic!). Reaktif bir güç, modern evlerde neredeyse gitmiş olan pek çok kondansatör ve indüktördür, dolayısıyla göz ardı edilebilir. Bilgi için, elektrik sayaçları AKTİF GÜÇ kayıtlarını tutar. Efsanevi bir ev için bir ev neredeyse bire eşittir (çok önce çöken 0.7 için). Söylemek istediğim son şey, bakır tek damarlı kabloları ve kabloları kullanmayı deneyin, terminal bloklarındaki bağlantıları zamanla zayıflamaz, bu da telli hakkında söylenemez. Umarım birini basitleştirdim.
Güç tüketimi, tablolar için kablo ve kablo kesitlerinin hesaplanması
Modern teknolojik dünyada, elektrik su ve hava ile pratik olarak bir seviye haline gelmiştir. İnsan faaliyetinin hemen hemen her alanında kullanılır. Eski Yunanlılardan daha fazla elektrik bilmediğimizden önce, 1600 kadar elektrik vardı. Ama zamanla, daha yaygın yayılmaya başladı ve sadece 1920'de sokak lambalarından gazyağı lambalarını değiştirmeye başladı. O zamandan beri elektrik akımı hızla yayılmaya başladı ve şimdi en sağır köyde bile, en azından evi aydınlatmak ve telefonla iletişim kurmak için.
Elektrikin kendisi, bir iletken boyunca hareket eden yönlendirilmiş yüklerin bir akışıdır. Bir iletken bu elektrik yüklerinden geçebilen bir maddedir, ancak her iletken bir dirence sahiptir (süperiletkenler hariç, süperiletkenlerin direnci sıfırdır, bu durum sıcaklığın -273.4 santigrat dereceye indirilmesiyle elde edilebilir).
Ama günlük hayatta, elbette, süperiletkenler yok ve yakında endüstriyel ölçekte görünmeyecek. Günlük yaşamda, kural olarak, akım tellerden geçirilir ve esas olarak bakır veya alüminyum teller çekirdek olarak kullanılır. Bakır ve alüminyum, esas olarak iletkenlik özellikleri nedeniyle, tersine elektriksel direnci olan ve aynı zamanda örneğin altın veya gümüş ile karşılaştırıldığında ucuz oldukları için popülerdir.
Kablolama için bakır ve alüminyum kabloların bölümleri nasıl anlaşılır?
Bu makale telin kesitini nasıl hesaplayacağınızı öğretmek için hazırlanmıştır. Beslemek istediğiniz daha fazla su gibi, ihtiyacınız olan borunun çapı büyür. Yani burada, elektrik akımının tüketimi ne kadar büyük olursa, kabloların ve tellerin enine kesiti de o kadar büyük olmalıdır. Kısaca, ne olduğunu açıklayacağım: eğer bir kabloyu veya teli kesip sonuna kadar bakacak olursanız, onun enine kesitini, yani telin atlayabildiği gücü belirleyen telin kalınlığını, izin verilen sıcaklığa kadar ısındığını göreceksiniz.
Güç kablosunun kesitini doğru bir şekilde seçmek için, tüketilen mevcut yükün maksimum değerini dikkate almamız gerekir. Akım değerlerini belirlemek, tüketicinin güç derecesini bilmek, aşağıdaki formülle belirlenir: I = P / 220, burada P, mevcut tüketicinin gücüdür ve 220, çıkışınızdaki volt sayısıdır. Buna göre, soket 110 veya 380 volt ise, bu değeri değiştirin.
Tek fazlı ve üç fazlı ağlar için değerin hesaplanmasının farklı olduğunu bilmek önemlidir. İhtiyacınız olan şebekenin kaç fazını bilmek için, evinizde toplam tüketim miktarını hesaplamanız gerekir. Evinizde bulunabilecek ortalama ekipman setinin bir örneğini veriyoruz.
Akım tüketiminin kablo kesitini hesaplamanın basit bir örneği, şimdi bağlı elektrikli cihazların gücünün toplamını hesaplıyoruz. Ortalama bir apartmandaki ana tüketiciler bu tür cihazlar:
- TV - 160 watt
- Buzdolabı - 300 W
- Aydınlatma - 500 W
- Kişisel bilgisayar - 550 W
- Elektrikli süpürge - 600 W
- Mikrodalga fırın - 700 W
- Elektrikli su ısıtıcısı - 1150 W
- Demir - 1750 W
- Kazan (su ısıtıcısı) - 1950 W
- Yıkayıcı - 2650 W
- Toplam 10310 W = 10.3 kW.
Toplam elektrik tüketimini öğrendiğimizde, kablolamanın normal çalışması için telin enine kesitini formül ile hesaplayabiliriz. Tek fazlı ve üç fazlı ağ formülleri için farklı olacağını hatırlamak önemlidir.
Tek fazlı (tek fazlı) şebekenin kablo kesitinin hesaplanması
Tel kesiti hesaplaması aşağıdaki formül kullanılarak gerçekleştirilir:
I = (P × K ve) / (U × cos (φ))
Ben - akım gücü;
Akımı daha hızlı hesaplamaya ihtiyaç varsa, cos (φ) değerini ve K ve değerini atlayabilirsiniz. Bu durumda sonuç, aşağıdaki formülü uygularsak% 15 daha düşüktür:
Akımın güç tüketimini formüle göre bulduğumuzda, iktidarda bize uyan bir kablo seçmeye başlayabiliriz. Aksine, kesit alanı. Aşağıda, mevcut büyüklük, kablo kesiti ve güç tüketiminin karşılaştırıldığı verilerin sağlandığı özel bir tablo bulunmaktadır.
Veri farklı metallerden yapılmış teller için değişebilir. Bugün, yerleşim alanlarında kullanım için, bir kural olarak, bakır, sert kablo kullanılmaktadır. Alüminyum kablo neredeyse hiç kullanılmamaktadır. Ancak hala birçok eski evde alüminyum kablo hala mevcut.
Tahmini güç kablosu akımı tablosu. Bakır kablonun kesitinin seçimi aşağıdaki parametrelere göre yapılır:
Ayrıca, alüminyum kablonun mevcut tüketimini hesaplamak için bir tablo veriyoruz:
Güç değeri iki gösterge arasında ortalanmışsa, tel kesiti değerini daha büyük bir yöne seçmek gerekir. Güç rezervi mevcut olması gerektiğinden.
Üç fazlı tel şebekesinin kesitinin hesaplanması (üç fazlı)
Ve şimdi üç fazlı ağlar için kablo kesitini hesaplama formülünü analiz edeceğiz.
Güç kablosunun kesitini hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanırız:
I = P / (√3 × U × cos (φ))
- I - kablo kesit alanını seçen akım gücü
- U - faz gerilimi, 220V
- Çünkü angle faz açısı
- P - tüm elektrikli cihazların toplam tüketimini gösterir.
Çünkü formula - Yukarıdaki formülde, akımın gücünü etkilediği için son derece önemlidir. Farklı donanımlar için farklıdır, bu parametre genellikle teknik dokümanlarda ya da kasadaki ilgili işaretlerde bulunabilir.
Toplam güç çok basit, tüm güç göstergelerinin değerini özetliyoruz ve elde edilen sayıyı hesaplamalarda kullanıyoruz.
Üç fazlı bir şebekenin ayırt edici özelliği, daha ince bir telin daha büyük bir yüke dayanabilmesidir. Gerekli tel bölümü aşağıdaki tabloya göre seçilir.
Üç fazlı bir şebekede kullanılan akımın kablo kesitinin hesaplanması, such3 gibi bir değerin kullanılmasıyla kullanılır. Bu değer, formülün kendisinin görünümünü basitleştirmek için gereklidir:
U doğrusal = √3 × U fazı
Bu şekilde, ihtiyaç duyulduğunda, kök ve faz voltajının ürünü, hat voltajı ile değiştirilir. Bu değer 380V'dir (U linear = 380V).
Sürekli akım kavramı
Ayrıca, üç fazlı ve tek fazlı bir ağ için bir kablo seçerken en az önemli olan nokta, izin verilen sürekli bir akım gibi görünen bir kavramın hesaba katılması gerektiğidir. Bu parametre, telin sınırsız bir süre dayanabileceği kablodaki akımın gücünü gösterir. Ego'yu özel bir tabloda tanımlayabilirsiniz. Ayrıca alüminyum ve bakır iletkenler için, bunlar önemli ölçüde farklıdır.
Bu parametrenin izin verilen değerleri aşması durumunda, iletkenin aşırı ısınması başlar. Isıtma sıcaklığı, akımın gücü ile ters orantılıdır.
Bazı bölgelerdeki sıcaklık sadece yanlış seçilmiş tel bölümleri nedeniyle değil, aynı zamanda zayıf temas nedeniyle de artabilir. Örneğin, tellerin bükülmesi yerine. Bu, bakır ve alüminyum kabloların temas noktasında oldukça sık görülür. Bu bağlamda, metallerin yüzeyi oksidasyona uğrar, bir oksit filmi ile kaplanır ve bu da teması büyük ölçüde bozar. Böyle bir yerde kablo izin verilen sıcaklığın üzerinde ısınır.
Tüm hesaplamaları yaptığımızda ve verileri tablolardan kontrol ettiğimizde, özel bir mağazaya güvenle gidebilir ve şebekeyi evde veya ülkede bırakmanız için gereken kabloları satın alabilirsiniz. Örneğin, komşunuzdaki ana avantajınız, makalemizin yardımıyla bu konuyu tam olarak anlamanız ve mağazayı satmak istediğiniz şey için fazla ödeme yapmadan çok para biriktirmeniz olacaktır. Evet, ve bakır veya alüminyum teller için mevcut kesitin nasıl hesaplanacağını bilmek asla gereksiz olmayacaktır ve bizden aldığımız bilginin yaşam yolunuzda birçok kez yararlı olacağından eminiz.
Güç için kablo bölümünün hesaplanması: profesyonellerden pratik tavsiye
Kablonun doğru kesitini zamana göre seçme yeteneği herkes için yararlı olabilir ve bunun için kalifiye bir elektrikçi olmak gerekmez. Kabloyu yanlış hesaplayarak kendinizi ve mülkünüzü ciddi bir riske maruz bırakabilirsiniz - çok ince teller çok ısınır ve bu da yangına neden olabilir.
Kablo kesiti hesaplaması nedir
Esas olarak, bu hafif karmaşık prosedürün uygulanması hem tesislerin hem de buradaki insanların güvenliğini sağlamak için gereklidir. Şu anda, insanlık, teller tarafından olduğu gibi, tüketiciye elektrik enerjisi dağıtımı ve dağıtımı için daha uygun bir yöntem icat etmemiştir. İnsanların hemen hemen her gün elektrikçi servisine ihtiyaçları var - birinin prize takması gerekiyor, birinin bir lamba takması gerekiyor, vb. Bundan böyle, yeni bir lamba takılması gibi görünüşte önemsiz bir prosedürün, gerekli bölümün seçilmesi işlemi ile bağlantılı olduğu ortaya çıkıyor.. Daha sonra elektrikli soba veya su ısıtıcısını bağlama hakkında ne konuşmalı?
Standartlara uyulmaması, genellikle kısa devrelere ve hatta elektrik çarpmasına neden olan kablo bütünlüğünün bozulmasına yol açabilir.
Kablo bölümü seçerken bir hata yaparsanız ve daha küçük iletken alanlı bir kablo satın alırsanız, bu durum kabloların sürekli olarak ısınmasına ve bunun da yalıtımının bozulmasına neden olacaktır. Doğal olarak, tüm bunların kablolama işleminin süresi üzerinde olumsuz bir etkisi vardır - başarılı kurulumdan bir ay sonra kablolamanın çalışmayı durdurduğu ve bir uzmanın müdahalesini gerektirdiği durumlar vardır.
Binadaki elektrik ve yangın güvenliğinin ve dolayısıyla sakinlerin yaşamlarının doğrudan kablo bölümünün doğru seçilmiş değerine bağlı olduğu unutulmamalıdır.
Tabii ki, her sahip mümkün olduğunca tasarruf etmek ister, ancak bunu hayatınızın pahasına yapmamanız ve riske sokmanız - kısa bir devre sonucunda, tüm malları yok edebilecek bir yangın meydana gelebilir.
Bunu önlemek için, elektrik kurulumuna başlamadan önce, optimum kesitli kabloyu seçmelisiniz. Seçim için çeşitli faktörleri göz önünde bulundurmak gerekir:
- odadaki toplam elektrikli cihaz sayısı;
- tüm cihazların toplam gücü ve tükettikleri yük. Elde edilen değere “rezervde”% 20–30 eklenmeli;
- Daha sonra, basit matematiksel hesaplamalar ile, elde edilen değeri iletkenin malzemesini dikkate alarak tel bölümüne çeviriniz.
Uyarı! Düşük elektrik iletkenliği nedeniyle, alüminyum iletkenli teller, bakırdan daha büyük bir kesit ile satın alınmalıdır.
Isıtma kablolarını ne etkiler
Kablolama, ev aletlerinin çalışması sırasında ısınırsa, derhal bu sorunu ortadan kaldırmak için gerekli tüm önlemleri almalısınız. Tellerin ısınmasını etkileyen birkaç faktör vardır, ancak ana olanlar aşağıdakileri içerir:
- Yetersiz kablo alanı. Erişilebilir bir dile sokmak için, bunu söyleyebiliriz - kablo daha kalın olacak, kablo o kadar ısınmadan aktarabilecektir. Bu değerin değeri kablo ürünlerinin etiketlenmesinde belirtilmiştir. Enine kesiti kendiniz de kumpaslar kullanarak (telin enerjilenmediğinden emin olmalısınız) veya tel markasıyla ölçebilirsiniz.
- Telin yapıldığı materyal. Bakır iletkenler gerilimi tüketiciye daha iyi iletir ve alüminyumdan daha az dayanıklıdır. Doğal olarak, daha az ısıtılırlar.
- Yaşamış türü Kablo tek çekirdekli (çekirdek tek bir kalın çubuktan oluşur) veya çok çekirdekli olabilir (çekirdek çok sayıda küçük telden oluşur). Telli kablo daha esnektir, ancak iletilen akımın müsaade edilen mukavemeti için tek çekirdekli kabloya göre çok daha düşüktür.
- Kablo döşeme yöntemi. Aynı zamanda boruda bulunan sıkı şekilde döşenen teller, açık kablolamadan çok daha güçlü şekilde ısıtılır.
- Malzeme ve kalite yalıtımı. Ucuz teller, kural olarak, yüksek sıcaklıklara karşı direncini olumsuz yönde etkileyen düşük kaliteli bir yalıtıma sahiptir.
Güç tüketimi nasıl hesaplanır
Kablonun yaklaşık kesitini kendiniz hesaplamak mümkündür - kalifiye bir uzmanın yardımına başvurmak gerekli değildir. Hesaplamalar sonucunda elde edilen veriler teli satın almak için kullanılabilir, ancak elektrik işinin kendisi sadece deneyimli bir kişiye güvenilmelidir.
Bölümü hesaplarken yapılan işlem sırası şöyledir:
- Odada bulunan tüm elektrikli cihazların ayrıntılı bir listesi derleniyor.
- Bulunan tüm cihazların güç tüketiminin pasaport verileri belirlenir ve bundan sonra bir veya daha fazla ekipmanın çalışmasının sürekliliği belirlenir.
- Güç tüketiminin değerini sürekli çalışan cihazlardan belirledikten sonra, bu değeri özetlemeli ve buna ek olarak, elektrikli cihazların periyodik olarak dönme değerine eşit bir faktör ekleyiniz (yani, eğer cihaz sadece% 30 oranında çalışacaksa, gücünün üçte birini eklemelisiniz).
- Ardından, kablo bölümünü hesaplamak için elde edilen değerleri özel bir tabloya bakın. Daha fazla güvence için, alınan güç tüketimi değerine% 10-15 katılması önerilir.
Elektrik kablolarının kablo bölümünün ağ içindeki güçlerine göre seçimine yönelik gerekli hesaplamaları belirlemek için, cihazlar ve mevcut cihazlar tarafından tüketilen elektrik enerjisi miktarı hakkında veri kullanmak önemlidir.
Bu aşamada, çok önemli bir noktayı hesaba katmak gerekir - elektro güç cihazlarının verileri kesin değil, yaklaşık bir ortalama değer verir. Bu nedenle, bu işarete ekipman üreticisi tarafından belirtilen parametrelerin yaklaşık% 5'ini eklemek gereklidir.
En yetkin ve kalifiye elektrikçilerden uzak olanların çoğu basit bir gerçektir - ışık kaynakları için elektrik kablolarını düzgün bir şekilde yerine getirebilmek için (örneğin demirbaşlar için), avizeler için 0,5 mm²'ye eşit bir kesite sahip teller almak gerekir - 1, 5 mm² ve prizler için - 2,5 mm².
Sadece beceriksiz elektrikçiler bunun hakkında düşünürler ve düşünürler. Ancak, örneğin, mikrodalga fırın, su ısıtıcısı, buzdolabı ve aydınlatma aynı odada aynı odada çalışıyorsa, bunun için farklı bir bölüme sahip tellere ihtiyacınız var mı? Bu, çeşitli durumlara yol açabilir: kısa devre, kablolama ve yalıtım tabakasının hızlı bir şekilde bozulması ve yangının (bu nadir bir durumdur, ancak yine de mümkündür).
Tam olarak aynı değil en hoş durum, bir kişi bir multicooker, bir kahve makinesi ve bir çamaşır makinesini aynı prize bağlarsa ortaya çıkabilir.
Gizli kablolamanın gücünü hesaplamanın özellikleri
Eğer proje dokümantasyonu gizli kablo kullanımını gerektiriyorsa, o zaman “bir marjla” kablo ürünleri satın almanız gerekir - elde edilen kablo kesit değerine yaklaşık% 20-30 eklemelisiniz. Bu işlem sırasında kabloyu ısıtmaktan kaçınmak için yapılır. Gerçek şu ki, kısıtlı alan ve hava erişiminin olmaması durumunda, kablonun ısınması açık kablo tesisatı kurulduğundan çok daha yoğundur. Kapalı kanallarda bir kablo değil, aynı anda birden fazla kablo döşenmesi planlanıyorsa, her bir telin enine kesiti en az% 40 artırılmalıdır. Ayrıca, farklı kabloların sıkıca döşenmesi tavsiye edilmez - ideal olarak, her bir kablo ek bir koruma sağlayan oluklu bir boru olmalıdır.
Bu önemli! Bu, bir kablo bölümü seçerken elektrik tüketimi profesyonel elektrikçiler tarafından yönlendirilir ve sadece bu yöntem doğrudur.
Güçte kablo kesiti nasıl hesaplanır
Yeterli bir kablo kesiti ile elektrik akımı tüketiciye ısı vermeden akacaktır. Isı neden oluşur? Mümkün olduğu kadar açıklamaya çalışacağız. Örneğin, çıkışta 2 kilowatt güç tüketen bir su ısıtıcısı bulunur, ancak çıkışa giden tel, bunun için sadece 1 kilowatt akım iletebilir. Kablo kapasitesi iletken direnciyle bağlıdır - ne kadar büyük olursa, tel üzerinden daha az akım iletilebilir. Kablolamadaki yüksek direnç ve kablonun ısınması sonucunda, yalıtımı yavaş yavaş yok eder.
Uygun kesit ile elektrik akımı tüketiciye tam olarak ulaşır ve telin ısınması gerçekleşmez. Bu nedenle, elektrik tesisatı tasarlanırken, her bir elektrik cihazının güç tüketimini dikkate almalıdır. Bu değer, cihazın teknik pasaportundan veya üzerine yapıştırılmış olan etiketten alınabilir. Maksimum değerleri toplamak ve basit bir formül kullanarak:
ve toplam mevcut gücün değerini al.
Pn pasaportta belirtilen elektrik cihazının gücünü, 220 - nominal voltajı belirtir.
Üç fazlı bir sistem için (380 V), formül aşağıdaki gibidir:
Elde edilen değer amper cinsinden ölçülür ve buna bağlı olarak ilgili kablo bölümü seçilir.
Bir bakır kablonun çıkışının 10 A / mm, bir alüminyum kablo için ise 8 A / mm olduğu bilinmektedir.
Kablo kesitini hesaplamak için, kablo tipine bağlı olarak akımı 8 veya 10'a bölmeniz gerekir. Sonuç kablo bölümünün boyutu olacaktır.
Örneğin, çamaşır makinesini bağlamak için kablonun kesitini hesaplıyoruz, bunun güç tüketimi 2400 watt.
I = 2400 W / 220 V = 10.91 A, yuvarladığımız 11 A aldık.
Ayrıca, güvenlik marjını arttırmak için, "beş amper" kuralına göre, elde edilen mevcut değere bir 5 A daha eklemek gerekir:
Dairelerin üç çekirdekli kablo kullandığını ve tabloya baktığımızda 16 A'nın 19 A'ya yakın olması nedeniyle çamaşır makinesini kurmak için en az 2 mm² kesitli bir kabloya ihtiyacınız olacaktır.
Akımın büyüklüğüne göre kablo kesit tablosu