. Bu bilgiler size alabilirsiniz enerjisini hesaplamak için yardımcı olabilir İnsolasyon Seviye - Eğer enerji çıkışını hesaplamak önce, güneşe maruz kalma seviyesini bilmeniz gerekir, bu güneşlenme page.My İnsolasyon seviyesinden edinilebilir) 1 kWh/m2/day = 317,1 Btu/ft2/day = 3.6MJ/m2/day Toplayıcı Boyut - absorber yüzey alanında toplayıcı boyutu. aşağıda boyutları olan çeşitli boruların absorber yüzey alanı: - tüp başına 58/1800 = 0.08m2. Bu nedenle bir Sunfocus 20 tüp = 1.6m2 absorber alanı - tüp başına 58/1500 = 0.067m2 Enerji Maliyeti - yerel para birimi cinsinden kWh başına maliyet (m3 veya Hamamlarında dönüştürmek gerekebilir) 1 term = 29.3KWh = 100,000 Btu = 105.5MJ Doğalgaz 39MJ/m3 olduğunu = 10.83 kWh/m3 LPG Propan (sıvı) = 25.3MJ / L = 7KWh / L LPG Propan (gaz) = 93.3MJ/m3 = 25.9KWh/m3 Lütfen dikkat: - Collector pik verimi sadece elde edilir ortam sıcaklığı ve su sıcaklıkları aynı olduğunda. Normal kullanım sırasında bu ortam sıcaklıkları yüksek (yaz) sadece zaman genellikle her gün kısa bir süre gerçekleşmesi için sadece muhtemel, ve. Bu nedenle, normal kullanım sırasında, güneş kolektörü her zaman verimliliği gibi yüksek bir düzeyde gerçekleştirmek olamaz. Bu, tüm boşaltılmış tüp ve düz plaka kolektörler, Sunfocus koleksiyoncular için değil sadece doğrudur. ? Daha gerçekçi figürler sağlamak amacıyla, yukarıdaki hesaplamalar ortam sıcaklığı ve manifoldu su sıcaklığı arasındaki fark yaklaşık 30-40 altında "normal" çalışma koşulları dayanmaktadır. - diğer ürünlerle karşılaştırmalar yaparken içine yukarıdaki noktaya çekmek lütfen dikkate.Bu şişirilmiş rakamlar sağlayacaktır olarak basitçe, enerji çıkışı için pik verimi değerleri kullanmayın. IAM değerleri de bir güneş kolektörü toplam enerji çıkışı belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. IAM rakamları nasıl yorumlanacağı konusunda daha fazla bilgi edinmek için lütfen tıklayınız. - Aylık ve yıllık değerleri çok düşük solar radyasyon gün hesaba sırasıyla 28 gün ve 336 gün hesaplanır. - Enerji çıkış değerleri yaklaşık değerlerdir. Gerçek enerji çıkışı ve genel sistem verimliliği yükleme konumu, iklimi, yalıtım, sistem yapılandırmasına ve diğer birçok faktöre bağlıdır.Yağmurlu veya ağır bulutlu günlerde enerji üretimi de önemli oranda azalacaktır. - Enerji ısı şeklinde üretilir. Taşınması ve klima veya merkezi ısıtma gibi, bu enerjiyi dönüştürerek, bazı enerji (ısı) hiçbir sistem veya yalıtım% 100 verimli olarak kaybolur.
Boyutu seçin toplayın
Güneşe maruz kalma seviyesi ve enerji gereksinimleri: ne gerek boyut toplayıcı belirlerken, iki anahtar faktörleri göz önünde bulundurmalıdır. Enerji gereksinimi genellikle dikkate suyun hacmini almak ve gerekli sıcaklık artacak. Eğer bu faktörleri bilmek sonra size gerekli boyut toplayıcısı belirleyebilirsiniz. Büyük Eğer, fazla sıcak su var, ama toplayıcı bir ekonomik ses karar vermek gerekir. Genellikle yaz aylarında sıcak su ihtiyaçlarının% 90 ile sağlayacak bir boyutu seçmek akıllıca olacaktır. yaz güneş katkısı sadece% 90 bir değer kullanmak için garip görünse de, bu iyi bir nedenle. Bu düşük tabii ki kışın diğer ay boyunca sağlanan bir yüzdesi ile, yaz sıcak su enerji ihtiyacının 100% dayalı boyutu normaldir. Bu normal su kullanımına dayanmaktadır, ancak sık sık ve özellikle yaz aylarında, su kullanım alışkanlıkları bu sıcak havalarda alınması, normal duşlar daha serin olan, normal ve evin bir veya iki gün her boş olma büyük olasılık olmayabilir hafta (hafta sonları). Gibi,% 90 hedef değerini kullanarak muhtemelen aslında basınç tahliyesi yoluyla su kaybına yol açabilir, aşırı ısı üretimi olmadan, yaz aylarında sıcak su ihtiyaçlarının% 100'den fazla tedarik edebiliyoruz ve bir sisteme neden olacaktır enerji kaybı. Aşağıdaki hesap size enerji gereksinimleri verilen gerektiren kaç tahliye boruları belirlemek için yardımcı olabilir. Güneş kollektörleri 12,15 standart boyutlandırma bir dizi gelir. Bölgenize bağlı olarak 20, 22.214.171.124 veya 36,. Tabii ki de boyutunu artırmak için koleksiyoncular birleştirebilirsiniz. Genel bir kural olarak, bir sonraki boyutu aşağı seçin, standart bir boyutu olmayan bir cevap alırsanız - bu yaz çok fazla ısıya sahip engelleyecektir.
Tercihinize bağlı olarak, Metrik veya değerler ya gerekli tüplerin sayısını hesaplamak için kullanılabilir. Lütfen dikkat: 1 kWh/m2/day = 317.1 Btu/ft2/day
* Su Hacmi = Bu, her gün toplam musluktan kullanılan sıcak suyun gerçek hacmini temsil etmelidir. 42oC / 107oF ve 45oC / 113oF arasında bir sıcaklık duş alırken en çok sıcak su sistemleri 60oC / 140oF, hedef temps olmasına rağmen normalde kullanılır. Bu nedenle musluktan sıcak su 300L sadece depolama tankından (60oC / 140oF at) sıcak su 220L çekebilir.
** Sıcaklık Artışı = hedef musluk sıcak su sıcaklığı -. Ortalama şebeke soğuk su sıcaklığı Hedef sıcak su sıcaklığı genellikle 42oC / 107oF çevresinde 45oC / 113oF olmalıdır Soğuk su genellikle kış ve yaz arasında yaklaşık 10oC / 18oF göre dalgalanır. Yerel hava kayıtları bir onay (hafif bölgelerde yaz normall kışın 10oC / 50oF ve 20oC / 68oF hakkında) ortalama soğuk su sıcaklıkları bir fikir sağlamak gerekir.
Apart yukarıdan hesaplanmasında kullanılan üç temel faktöre, ayrıca dikkate almak gerekebilir: 1.. Yıllık / günlük gölge desenleri 2. Kurulum açısı / yönü (ideal bir açı daha az etkinliğini azaltacaktır) 6. Yükleme sitesi (Eğer kollektör (ler) için yeterince yer var mı?) Yukarıdaki tahminler sadece bir kılavuzdur ve% 70 ortalama yaz performans düzeyine bağlıdır. Yukarıda açıklandığı gibi, bu sistem büyük boy için iyi değildir. Yerel dağıtıcı doğru ihtiyaçlarınızı değerlendirmek ve sizin ihtiyaçlarınıza uygun bir güneş enerjili su ısıtma sistemi tasarımı için bir yerinde denetim tamamlamanız gerekebilir. Performans ve ısı enerjisi çıkışı hakkında daha fazla bilgi için lütfen