1 veya 2 kademeli gaz veya gaz / sıvı yağ brülörlerinin denetimi için brülör kontrolleri küçük ila orta kapasite (tipik olarak 350 kW'a kadar), fanlı veya fansız, fasılalı çalışmada. LGB ... ve bu Veri Sayfası, aşağıdakileri entegre eden OEM'ler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
ürünlerinde brülör kontrolleri!
LGB ... brülör kontrolleri, 1 veya 2 kademeli gazın devreye alınması ve denetlenmesi için kullanılır. veya aralıklı çalışan gaz / yağ brülörleri. Kullanılan brülör kontrolünün tipine bağlı olarak alev, bir brülör tarafından denetlenir. iyonizasyon probu, cebri gaz / petrol brülörleri için bir mavi alev dedektörü QRC1 ... veya
UV dedektörü QRA ... (yardımcı ünite AGQ1 ... A27 ile). İlgili adaptörlerle bağlantılı olarak, LGB ... brülör kontrolleri bunların yerini alır. önceki modeller LFI7 ... ve LFM1 ... ("Sipariş" altındaki "Değiştirme türleri"ne de bakın).
Kişilerin yaralanmasını, mülkün veya çevrenin zarar görmesini önlemek için aşağıdakiler uyarı notlarına uyulmalıdır!
Üniteyi açmayın, müdahale etmeyin veya değiştirmeyin!
LGB ...'nin bağlantı alanında herhangi bir kablolama değişikliği yapmadan önce, tamamen brülör kontrolünü ana güç kaynağından ayırın (tüm kutuplu bağlantı kesme) Cihaz için yeterli koruma sağlayarak elektrik çarpması tehlikesine karşı koruma sağlayın. brülör kontrolünün bağlantı terminalleri Kablolamanın düzgün durumda olduğundan emin olmak için kontrol edin Kilitleme sıfırlama düğmesine yalnızca manuel olarak basın (10 N'den fazla olmayan bir kuvvet uygulayın), herhangi bir alet veya sivri uçlu nesne kullanmadan Düşme veya şok güvenlik fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir. Bu tür birimlere yerleştirilmemelidir. herhangi bir hasar göstermeseler bile Montaj notları İlgili ulusal güvenlik yönetmeliklerine uyulduğundan emin olun Yükleme notları Gözlem yaparken ateşleme kablolarını her zaman üniteden ve diğer kablolardan ayrı tutun. mümkün olan en büyük mesafe Canlı ve nötr iletkenleri karıştırmayın Yerel düzenlemelere uygun olarak anahtarları, sigortaları, topraklamayı vb. kurun İzin verilen maksimum akım değerlerinin aşılmamasını sağlayın (bkz."Teknik veri")
Ünitenin kontrol çıkışlarına harici şebeke gerilimi beslemeyin. test ederken brülör kontrolü tarafından kontrol edilen cihazlar (yakıt valfleri vb.), LGB ... bağlı olmamalıdır Brülör kontrolünü ana güç kaynağından izole etmek için, kontak aralığı en az 3 mm olan çok kutuplu bir anahtar kullanın. Topraklama pabucunu bir metrik vida ve bir kilit rondelası ile tabana sabitleyin Fansız brülörlerde AGK25, klemens 3'e bağlantı olarak bağlanmalıdır. yük, aksi takdirde brülör güvenilir şekilde başlatılamaz Güvenlik nedeniyle, nötr iletkeni fişteki nötr dağıtıcıya besleyin. tabanına veya terminal 2'ye bağlayın. Brülör bileşenlerini (fan, ateşleme trafosu ve gaz valfleri) şekilde 7435a14'te gösterildiği gibi, gösterildiği gibi nötr dağıtıcıya aşağıda. Nötr iletken ile terminal 2 arasındaki bağlantı,
Alev dedektörlerinin elektrik bağlantısı
Pratik olarak sorunsuz ve kayıpsız sinyal iletimi elde etmek önemlidir:
Ünite elektrikli ve elektronik bileşenler içerir ve atılmamalıdır. evsel atıklarla birlikte. Yerel ve şu anda geçerli olan mevzuata uyulmalıdır.
Brülör kontrolü, eklenti tabanı olmadan "Tip özeti" bölümüne bakın Küçük brülör kontrolleri için bağlantı aksesuarları,
Küçük brülör kontrolleri için bağlantı aksesuarları,
RC ünitesi ARC 4 668 9066 0 Topraklanmamış nötr iletkenli ağlarda iyonizasyon akımlarının denetimi için PTC direnci (AC 230 V) AGK25 Terminal 3'ü yüklemek için (fansız brülörler kullanıldığında zorunludur terminal 3'e bağlı motor UV denetimi için yardımcı ünite
Alev denetimi için sıcak alev gazlarının iletkenliği ve doğrultucu etkisi kullanılır. Bu amaçla, ısıya dayanıklı iyonizasyon probuna AC voltajı uygulanır. aleve projeler. Alev varlığında akan akım (iyonizasyon akımı), alev sinyali yükselticisinin girişine beslenen alev sinyalini üretir. Amplifikatör, yalnızca cihazın DC akım bileşenine yanıt verecek şekilde tasarlanmıştır. alev sinyali, böylece iyonizasyon probu ile toprak arasında bir kısa devre olmasını sağlar bir alev sinyalini simüle edemez (çünkü bu durumda AC akımı akacaktır). Temel olarak alev denetim devresi, ateşlemenin olumsuz etkilerine karşı duyarsızdır.
Ancak, ateşleme kıvılcımının iyonizasyon akımı üzerindeki rahatsız edici etkileri belirli bir seviyeyi aşarsa, ateşlemenin birincil tarafındaki elektrik bağlantıları
trafo değiştirilmeli ve/veya iyonizasyon probunun yeri değiştirilmelidir. kontrol. AC 110 V üzerinde çalışan brülör kontrollerinde iyonizasyon akımı sadece yaklaşık
AC 230 V üzerinde çalışanların %50'si, bazı uygulamalarda iyonizasyon akımının bir transformatör ile artırılmasını gerekli kılmaktadır.
Fonksiyon şemaları, kontrol ünitesine gerekli veya izin verilen giriş sinyallerini gösterir. bölümüne ve taranan alev denetleme devresine bakın ("Bağlantı şemaları"na bakın). Bu giriş sinyalleri mevcut değilse, brülör kontrolü başlatma sırasını durduracaktır. güvenlik düzenlemelerinin gerektirdiği yerlerde tetik kilidi.
LGB ... brülör kontrolleri düşük voltajları tespit edebilir. Bunun anlamı, yük
Şebeke gerilimi AC 160 V'nin altına düşerse (nominal AC için) röle «AR» enerjisi kesilecektir.
220 ... 240 V) veya AC 75 V (nominal AC 100 ... 110 V için).
Besleme gerilimi kesildiğinde brülör kontrolü otomatik olarak yeniden başlatma girişiminde bulunacaktır.
sırasıyla AC 160 V ve AC 75 V üzerinde bir düzeye döner.
Canlı iletken (terminal 12) ve nötr iletken (terminal 2) bağlantıları
karıştırıldığında, brülör kontrolü "TSA" sonunda kilitlemeyi başlatacaktır.
A C Başlatma sırası
A Başlat komutu (açma)
Bu komut, kontrol termostatı / basınç durumu "R" tarafından tetiklenir.
Terminal 12 voltaj alır ve programlama mekanizması çalışmaya başlar.
LGB21 ... ile bekleme süresi «tw» tamamlandığında veya hava damperinden sonra
"SA", nominal yük konumuna ("t11" tamamlandıktan sonra) ulaştı.
LGB22 ... / LGB32 ..., "M" fan motoru çalıştırılacak.
TSA Ateşleme güvenlik süresi
"TSA" tamamlandıktan sonra terminal 1'de bir alev sinyali mevcut olmalıdır.
Bu alev sinyali, kapatma gerçekleşene kadar sürekli olarak mevcut olmalıdır veya
Aksi takdirde alev rölesi "FR" enerjisi kesilecek ve bu da kilitlenmeye neden olacaktır.
Bekleme süresi boyunca hava basınç anahtarı «LP» ve alev rölesi «FR» devrededir. doğru kontak konumları için test edilmiştir.
Yanma odasının ve ikincil ısıtma yüzeylerinin temizlenmesi:
LGB21'i kullanırken düşük alevli hava hacimleri için gereklidir ... ve nominal
LGB22 ... / LGB32 ... kullanırken hava hacimlerini yükleyin
"Tip özeti" ve "İşlev ve sıra şemaları", hava basıncı anahtarının "LP"nin gerekli hava basıncının mevcut olduğunu göstermesi gereken "t1" ön süpürme süresini gösterir.
Etkili ön süpürme süresi "tl", "tw" ile "t3" arasındaki aralık sonunu içerir.
"t3" sırasında ve "TSA" sonuna kadar alev rölesi "FR" kapanmaya zorlanır.
"t3" tamamlandığında, LGB41'in terminal 4'te veya terminal 11'de yakıt tahliyesi tetiklenir ...
t3n Son ateşleme süresi
"TSA" sırasında ateşleme süresi
"TSA" sonuna ulaşmadan hemen önce, ateşleme trafosu "Z"
Bu, "t3n"nin "TSA"dan biraz daha kısa olduğu anlamına gelir.
Bu, zorunlu olarak kapatılan alev rölesine "FR" alev yoksa bırakması için yeterli süre vermek için gereklidir.
t4 Aralığı
LGB21 ... / LGB41 ...: İkinci yakıt valfinin "BV2" serbest bırakılmasına kadar geçen süre
LGB22 ... / LGB32 ...: "t4" tamamlandıktan sonra ısı kaynağı kontrol edilir
yüke bağlı olarak ("LR" yük kontrolörünün serbest bırakılması)
t9 İkinci güvenlik süresi
(Yalnızca LGB41 ile ...)
Pilot gaz valfi ile donatılmış ana alev denetimli pilot brülörler için
"ZV1".
t10 Hava basıncı sinyali için belirtilen süre
Bu sürenin sonunda ayarlanan hava basıncı oluşmuş olmalıdır veya
aksi takdirde kilitlenme meydana gelir.
t11 "SA" aktüatörü için programlanan açılma süresi
(Yalnızca LGB22 ... / LGB32 ... ile)
Hava damperi, nominal yük konumuna ulaşılana kadar açılır. ancak o zaman
fan motoru «M» açılır.
t12 "SA" aktüatörü için programlanan kapanma süresi
(Yalnızca LGB22 ... / LGB32 ... ile)
"t12" sırasında hava damperi düşük alev konumuna geçer.
B B´ Alev oluşumu aralığı
C Brülör çalışma konumuna ulaşıldı
C D Brülör çalışması (ısı üretimi)
Nominal çıkış veya bir yük kontrolörü "LR" ile bağlantılı olarak, kısmi yük işletimi.
D «R» ile kapatma
Brülör hemen kapatılır ve programlama mekanizması devreye girer.
yeni bir başlangıca hazır.