|Paylaş|


|Tweet|
Su soğutma grupları için uygulanacak temel periyodik bakım işlemleri esnasında kaydedilecek değerler ve kontrol edilecek devre elemanları aşağıda verilmiştir:
Günlük Bakım
Yoğuşturucu ve buharlaştırıcının giriş ve çıkışlarındaki su sıcaklıkları ile basınç farkları.
Soğutucu akışkan devresindeki emme ve basma basınçları
Elektriksel güç tüketiminin belirlenmesine yönelik bilgiler.
Karterdeki yağ seviyesi ve basıncı.
Aşırı gürültü ve titreşim var mı?
Haftalık Bakım
Soğutucu akışkan kaçağı.
Kayış ve kavrama ayarları.
Yağın renginde değişim var mı?
Aylık Bakım
Kontrol elemanları ve ayarları.
Kompresör yüksüzleştirme (unloading) düzeneği.
Karter ısıtıcısı.
Su devrelerindeki filtreler.
Yıllık Bakım
Tüm kablo, kontak, starter ve devre kesicileri.
Emniyet kontrolleri.
Motor sarımlarının yalıtımı ve topraklaması.
Pompa salmastraları.
Kontrol elemanlarının kalibrasyonu.
Kontrol devresi ve ayarları.
Elektrik devresindeki kontakların temizliği.
Kompresör yağının laboratuvar kontrolünün yaptırılması, gerekiyorsa değiştirilmesi.
Yağ filtresinin değiştirilmesi.
Yoğuşturucu boruları (Yoğuşturucu ve buharlaştırıcı borularına üç yılda bir “eddy current” testi uygulanmalıdır).