İstediğinizi yaparken herhangi bir sorun olmamalıdır.
Bir iletken seti, bir akış yukarı aygıttan veya prizden güç alırken, diğeri gücü bir akış aşağı aygıttan veya çıkıştan alır. İki siyah iletken, iki beyaz iletken gibi elektrik prizinden elektriksel olarak bağlanmıştır. Prizin yan tarafındaki bağlama tırnağının hala yerinde olduğunu fark edeceksiniz, bu da iki prizin birbirine bağlı olduğu anlamına gelir.
Benzer bir hazne ile değiştirme
Sadece mevcut prizi, farklı bir renkteki aynı (veya benzer) bir prizle değiştiriyorsanız. Yeni prizi tam olarak orijinalin bağlandığı gibi bağlamanız yeterlidir.
- Kesiciyi kapatarak veya sigortayı çıkararak gücü kesin.
- Çıplak topraklama iletkenini yeşil topraklama vidası terminaline bağlayın.
- İki beyaz iletkeni gümüş renkli vidalı terminallere (terminal başına bir tane) bağlayın.
- İki siyah iletkeni pirinç renkli vidalı terminallere bağlayın (her terminalde bir tane).
NOT: İletkenleri bir vidalı terminalde sonlandırırken, iletkeni daima saat yönünde sarın. Bu, vida sıkıldığında iletkenin sıkıca çekilmesine neden olur.
Vidalı terminalsiz yeni bir fantezi cihazın takılması
Birlikte verilen bükümlü tel konektörlerin hangi iletken kombinasyonları için derecelendirildiğinden emin değilim, bu yüzden sadece 2 # 14 iletken için derecelendirildiğini varsayacağım (belgelere bakın). Başlamadan önce, birkaç ideal sarı bükümlü tel konektörü almak isteyeceksiniz .
- Kesiciyi kapatarak veya sigortayı çıkararak gücü kesin.
- Çıplak topraklama iletkenini, verilen bükümlü kablo konektörlerinden birini kullanarak devreden yeşil topraklama iletkenine bağlayın.
- Tüm beyaz iletkenleri sarı bir bükülmüş kablo konnektörü kullanarak bağlayın.
- Tüm siyah iletkenleri sarı bir bükülmeli kablo konnektörü kullanarak bağlayın.
Ek bilgi:
- Eğer bu bir toprak arızası devre kesinti (GFCI) yuvasıysa (ki bu değildir), prosedür farklı olacaktır.
- Bu bölünmüş bir prizse (yarı anahtarlı veya farklı devreler tarafından sağlanan her iki yarım) (ki öyle değildir), prosedür de farklı olacaktır.