DOĞRUDAN GENLEŞME VEYA SOĞUTULMUŞ SU İLE ENTEGRASYON
Dış iklim koşulları, iç yükün sadece dolaylı Free-Cooling + Evaporatif Soğutma çalışması ile karşılanmasına izin vermiyorsa, mekanik soğutma ile entegrasyon gereklidir.
Bu nedenle soğutma devresi seçeneği, R410A BLDC modülasyonlu kompresörler, elektronik olarak kontrol edilen genleşme valfi ve hidrofilik işlemli kanatlı evaporatör ile mevcuttur. Alternatif olarak, harici bir soğutucuya bağlanacak bir soğutulmuş su serpantini monte etmek de mümkündür.
Evaporatif soğutma sisteminin HDB - DataBatic serisinin havadan havaya çapraz akışlı eşanjörü ile kombinasyonu, dolaylı Serbest Soğutmanın yılda daha fazla saate ve daha fazla iklim bölgesine genişletilmesini mümkün kılar.
Bu nedenle mekanik operasyonun azalması (ve bazı durumlarda iptal edilmesi) çifte fayda sağlar: bir yandan, daha yüksek yıllık enerji verimliliği (azaltılmış PUE) için yönetim maliyetlerinin azaltılması ve daha düşük elektrik güçleri sayesinde uygulama maliyetlerinin azaltılması. Kurulmuş.
HDB üniteleri “soğutucu devre” seçeneğini barındırabilir ve kurulum işlemlerini kolaylaştırmak için fabrikada monoblok bir çözümde tamamen monte edilir.
(*) Amsterdam'da 1 MW Veri Merkezi (N + 1 Yedeklilik) için yaş termometre koşulları @ 36 °C - %25; Teslimatta T hava 24 °C; Teslimatta Max T hava 26 ° C.