Şap olmadan yerden ısıtmanın montajı
Tabaksız sıcak zemin, çeşitli nedenlerle betondan şapın düzeninin imkansız olduğu odalarda kurulabilir. Bu tür bir seçim, kurulum maliyetlerini düşürdüğü ve zemini doldurmak için beton şap gerektirmediği için para tasarrufu sağlayacaktır. Beton şap üzerine konmayan ısıtmalı zeminler, odanın yüksekliğini almaz ve hızlı bir şekilde üretilir.
Şapın zeminin çeşitleri ve avantajları
Tablayı doldurmadan su katının ısıtılması, şap doldurmanın imkansız olduğu veya istenmediği bir odaya sistemi kurmanız gerektiğinde mükemmel bir çıkış yolu olacaktır. Bu tür binalar ahşap bir ev, alçak tavanlı odalar ve aynı zamanda betonun teslim edilemediği durumlar.
Beton şap gerektirmeyen bir ılık su tabanı yapın, farklı olabilir. Yerden ısıtma sistemi iki tip olabilir:
- Polistiren su tabanı sistemi, polistiren paspasların ve bir ısıtma devresinin kullanımını içerir. Paspaslar tomruk, ahşap veya beton zemin üzerine monte edilir.
- Ahşap döşeme sistemi, örn. borular için kanalları olan ahşap plakaların tabanına sıcak bir zemin döşenir. Sistem kütükler, beton veya fıçı ahşap zemine monte edilir.
Polistiren sistemi en kolay olanıdır. Bununla birlikte, yük taşıyıcı kirişler önemli bir yük olabilir. Bu, yapının kurulumundan önce ve hesaplamaları önceden yapmadan önce dikkate alınmalıdır. Boruları sabitlemek için alüminyum plakalar kullanılır.
Beton şap olmadığı için zemin yalıtımı yapılması gerekmektedir. Bunun için mineral yün gibi kuru ısı yalıtım malzemeleri tavsiye edilir. Mineral yünü yerine daha modern bir malzeme kullanabilirsiniz - alçı lifi. Isı yalıtkanı olarak yüksek ısı yalıtım özelliklerine sahip herhangi bir dökme malzemenin kullanılması da mümkündür.
Başka bir modern malzeme poliüretandır. Özelliği, yalıtımın bir püskürtme tabancasıyla yüzeye basitçe “püskürtülmesi” dir.
Bir ahşap zemin sistemi kullanıldığında, ilk olarak yüzeye galvanizli çelik plakalar serilir. Bunların üzerine polietilen köpükten yapılmış bir alt tabaka koydu - parke tahtalarının çökmesini önleyecektir. Levhaların altına muşamba tabakalarının yerleştirilmesi ve plakaların üzerine döşenmesi tavsiye edilir.
Isıtılmamış bir zeminin şap içermeyen avantajları aşağıdaki gibidir:
- Tasarım çok kolaydır, bu nedenle üst üste binme türüne bakılmaksızın herhangi bir binaya kurulabilir;
- Yapının kalınlığı küçük olacaktır, bu nedenle odanın yüksekliği biraz azalacaktır;
- Betonun ayarlanması için uzun süre beklemek zorunda değilsiniz. Sistemin kurulmasından hemen sonra bir üst kaplama koyabilirsiniz;
- Herhangi bir temele dayanabilir;
- Tabanın üzerinde şap olmadan su ısıtmalı zemine sahip olan yük küçüktür.
Ayrıca, su tabanını beton şap kullanmadan döşerken, daha az toz ve kir görünmektedir.
Su döşemenin döşemesi için malzemeler
Boruları döşemeden önce taban, odadaki döşemeye döşenir - borular için kanalları olan ahşap veya polistiren. Borular su yalıtım levhaları ile kapatılmıştır.
Zemin için borular çeşitli malzemelerden yapılmıştır: bakır, çapraz bağlı polietilen veya propilen, metal-plastik. En yaygın olarak kullanılan polietilen borular, kurulumu kolay, dayanıklı, agresif ortamlara dayanıklı ve ucuzdur. Bu tür borulardan monte edilen sistemde, sadece su değil ve borulara en ufak bir zarar vermeden, soğutucu olarak çeşitli antifrizler kullanılabilir.
Mağazada, borular bobinlere sarılı olarak satılmaktadır. Teslimattan sonra, ilmeklerin babinden çıkarılması ve boruların çekilmesine sebep olabileceği için boruları çekmeniz kesinlikle yasaktır. Kırılmaların ortaya çıkmasını önlemek için devrelerin kurulumu sırasında boruları yavaş yavaş söndürmek mümkündür.
Isı yalıtım tabanları için köpük polistiren paspasların seçilmesi tavsiye edilir. En iyi ısı yalıtımı sağlarlar, bunlara ek olarak, herhangi bir ek işaret yapmadan, gerekli perdeyle boruların döşenmesini büyük ölçüde kolaylaştıran oluklar ve çıkıntılar vardır. Bir levhanın ebadı 50x100 cm, bunlar özel bir kilitle birbirine tutturulur.
Popüler bir çözüm yerden ısıtma sistemidir. Borular için oluklu ahşap modüllerden yapılmıştır. Modüller, genişlik bakımından farklıdır: her biri 13, 18 ve 28 cm olabilir, boru kurulum adımına göre modülleri seçin.
Sistemi kurmak için, galvanizli çelik veya alüminyumdan yapılmış özel plakalar satın almak gerekir. Son işlem kaplamasının alt yüzeyi boyunca ısının yeniden dağıtılması için alüminyumdan yapılmış bir ısı dağıtım plakası gereklidir. Son işlem kaplamasının alt kısmı üzerinde hareket etmek, böylece zemin yüzeyinin ısıtılmasını ve odadaki sıcaklığın artmasını sağlar.
Boru hattı yükleme yöntemleri
Malzemeyi seçerek boru tesisatına geçebilirsiniz. Kontürleri yerleştirmenin birkaç yolu vardır:
En kolay ve en ekonomik yol yılandır. Ancak böyle bir devre kullanıldığında, soğutucunun kademeli olarak soğutulması nedeniyle, odanın farklı alanlarında sıcaklık düşüşlerinin ortaya çıkabileceği gerçeğine hazırlıklı olunmalıdır. Bu nedenle, “yılan” konturunu sadece küçük odalara istiflemeniz önerilir, çünkü o zaman soğumaya zaman kalmaz.
Tasarım özellikleri nedeniyle, “spiral”, aksine, geniş odalar için daha uygundur.
İlk adım, odadaki boruları kurmak için bir plan yapmaktır. Çoğu zaman ısı yalıtımlı bir döşemenin montajı için, bağlantısız tek bir entegre boru uygulanır, çünkü bu tasarım tüm sistemin büyük güvenilirliğini sağlar.
Planlama tamamlandıktan sonra boru kurulum adımını belirlemek faydalı olacaktır. Saha, odadaki koşullara, projenin gerekliliklerine ve temelin türüne bağlı olarak değişebilir. Tüm bu noktalar dikkate alındıktan sonra, doğrudan devrenin kurulumuna geçebiliriz. Kurulumun aşamaları, sistemin türüne (ahşap veya polistiren) bağlı olarak biraz değişecektir.
Su tabanını polistiren taban üzerine serme aşamaları
Alt zeminleri yalıtmak için daha kalın bir yalıtım malzemesi tabakası gerektiğinde polistiren levhalar 3 cm taban kalınlığına sahiptir, ilave köpük plakalar kullanılır.
İzolasyon alt zemine monte edilmeden önce düzleştirilmeli, düşürülmeli ve döküntüler temizlenmelidir. Polistirenin temeli özel bir plan üzerinde ortaya konabilir. Farklı tipteki izolasyon plakaları döşemek için: oluklu, döner, düz. Polistiren plakaların boyutu 15 cm'lik bir adım için dizayn edilmiştir, 30 cm'lik bir basamak için plakalar vardır.Plastikler için özel bir kilitle donatılmıştır.
Bazı plaka türleri çıkıntılara sahiptir, böylece daha karmaşık bir devre kontürleri yapabilirsiniz. Ancak boru döşenirken kafa karıştırmamak için önceden işaretleyici yapmak daha iyidir.
Metal levhalar yalıtım malzemesinin üzerine yerleştirilir ve borular, plana bakarak oluklara monte edilir. Yukarıdan, alt tabakayı koyabilirsiniz, sonra - son kaplama: parke veya laminat. Diğer materyaller kullanılabilir, ancak ek kurallara uyulmalıdır. Bu nedenle, kiremit altında sıcak bir zemin kurmadan önce, önce kuru bir şap yapın - kontrplak, alçıpan veya sunta levhaları döşeyin.
Ahşap su sıcak kat
Ahşap bir tabanda sıcak zemin genellikle ahşap evlerde genellikle iki şekilde bulunur:
- Raylara dayanarak;
- Modüllere dayanarak.
İkinci yöntem, daha önce hazırlanmış yuvalara sahip özel plakalar döşenmesi gerektiğinden daha uygun olarak düşünülebilir.
Ahşap zemin montajı logun kurulumu ile başlar. Kılavuzlar arasındaki yalıtım ve su yalıtım malzemesini döşeyin. Daha sonra ahşap levhalar üst üste yerleştirilerek 2 cm'lik bir mesafe bırakılarak, artan sıcaklıkla genleşmeyi telafi etmek için gereklidir. Plakalar birbirlerine bağlandıkları için özel çıtçıtlarla donatılmıştır.
Bir torna yöntemi kullanılırsa, önce bir alt zemin hazırlamanız gerekir. Şeritler, dış hatların borularını belirli bir adım ile monte etmek için yeterli bir mesafe olacak şekilde düzenlenmiştir. Kurulum sırasında planlanan boru montaj planını takip etmek önemlidir. Hazırlanan yapı üzerine metal plakalar serilir ve daha sonra borular kurulur.
Son katın yeterince ince olması halinde, kalınlığı 1 cm'den fazla değilse, bir ses yalıtımı tabakası ile plakaların üzerine serilebilir. Fayansın altında sıcak bir zemin hazırlamanız gerekiyorsa, yüzey hazırlanmalıdır: alçı levha plakaları, sunta, dikkatlice düzeltin ve eklemleri işleyin.
Pratikliği sayesinde, seramik fayanslar genellikle mutfaklar, banyolar ve koridorlar için zemin kaplamaları olarak kullanılmaktadır. Ahşap, taş ve diğer malzemeleri taklit eden renk seçenekleri ve doku çeşitliliği nedeniyle, bazen oturma odasında kullanılırlar.
Karo temizlemesi kolaydır ve yeterli güce sahiptir. Bununla birlikte, özellikle soğuk havalarda ana dezavantajı düşük sıcaklıktır. Bu nedenle, kiremit altında sıcak bir zemin kurmak iyi bir fikirdir. Bu odayı daha rahat hale getirecek.
Su tabanını kendi ellerinizle döşerken, ahşap veya polistiren plakaların üzerine, örneğin GVL gibi bir nem geçirmez malzeme tabakası koymak gerekir. Sadece bundan sonra fayans döşeyebilirsiniz.
Şap olmadan yerden ısıtmanın montajı
Dairenin su zemini optimum sıcaklığı sağladığından, montajı en büyük dikkatle ele alınmalıdır. Bir polistiren sistemi kullanmayı planlıyorsanız, yalıtım devresi üzerinden bir GVL plakası kurmanız gerekir. Parke veya linolün altına ahşap zemini takarken de GVL plakası monte edilir.
Borular çıkarıldıktan sonra ek ekipman takılıdır - bir termostat ve bir basınç regülatörü.
Yerden ısıtmayı kurarken bazen en iyi şekilde kaçınılan hatalar yapar. İşte bunlardan bazıları:
- Yapının montaj öncesi ve sonrası ölçümünün böyle önemli bir aşama olmadığı ve açık bir kalple atlanabileceğine inanılmaktadır. Aslında, ölçümler bazen zaman içinde düzeltilmezse gelecekte kaçınılmaz olarak bozulmalara veya artan enerji tüketimine neden olacak ciddi düzensizlikleri tespit etmeyi mümkün kılar. Yerdeki basıncı hesaplamak önemlidir.
- Bir apartman veya evin sahibi, onarımı hızlı bir şekilde tamamlamak ve faydalı bir satın alma işlemi kullanmaya başlamak ister. Buna karşı uyarmak gerekir: zemini döşerken acele zararlıdır. İnşaatın düzgün bir şekilde çalışması için, tüm elemanların “kavraması” gerekir. Birkaç gün sürebilir. Bu aşamada sıcağı açmak sadece acı verecek.
- Sıcaklık sensörleri, periyodik olarak arızalandıklarından ve değiştirilmeleri gerektiğinden yapıya derinlemesine yerleştirilmemelidir. Ancak, tüm yapı monte edildikten sonra, onu çıkarmak ve sistemin servis edilebilirliğini kontrol etmek zor olacaktır.
Apartman sahiplerinin ısıtmalı bir zemin kurarken yaptıkları en büyük hata, para biriktirme arzusudur. Bu durumda tasarruflar iyi değildir, çünkü iyi malzemeler pahalı olabilir. Ancak kaliteli malzeme üzerinde daha fazla para harcamak, onarımlara çok fazla zaman ve para harcamaktan daha iyidir.
Çimento şapsız sıcak su tabanının montaj yolları
Bir sıcak su tabanı kurmak için çeşitli teknolojiler vardır, ancak çimento şap kullanılmadan kuru bir sistem birçok avantajı vardır:
- kurulum kolaylığı - uzmanları çekmeden, kendiniz yapabilirsiniz;
Kuplörsüz bir sıcak su tabanının ahşap sistemi
Bununla birlikte, bir tane vardır, ama önemli bir dezavantajı vardır: bu tür yapılar, nem etkisi altında deformasyona kolaylıkla duyarlıdır. Bunu ortadan kaldırmak için su yalıtım sistemine özellikle dikkat etmelisiniz.
Yerden ısıtma tasarımının kurutulması gerekli olabilir
Bir ılık su tabanı için beton şapı yapmak imkansız veya çok zor kılan bir dizi faktör vardır:
Bir beton kaplinli bir su ısı yalıtımlı katın cihazı
- zayıf yükler, ağır yüklere dayanamaz;
- İlave olarak 10 cm daha kaldırmaya izin vermeyen odanın sınırlı yüksekliği;
- Beton yoğurma odasını odaya yerleştirememe - örneğin, yüksek bir katta bir daireye beton karıştırma ünitesi dağıtmak zordur;
- Çimento harcının hazırlanmasında herhangi bir tecrübe olmazsa, ancak tüm işleri kendi ellerinizle, bağımsız olarak yapma arzusu vardır;
- Bina veya yenileme için zaman limitleri sınırlı olduğunda.
Şap içermeyen temel yerden ısıtma tasarımları
Yerden ısıtma iki sistem kullanılarak yapılabilir:
Sıcak su tabanının polistren sistemi
Su yerden ısıtma için ahşap çıtalar sistemi
Bu yöntemlerin her birinin avantajları ve özellikleri vardır.
Polistiren plaka çeşitleri
Polistiren levhalar iki çeşit olabilir:
- boruların döşendiği çıkıntılar veya oluklu paspaslar;
Şap olmadan sıcak zemin döşeme için çıkıntı ile paspaslar
Yerden yalıtım için pürüzsüz polistren mat
Bir ısıtma sistemini çıkıntılara sahip plakalara yerleştirmenin en kolay yolu, aralarında herhangi bir malzemeden yapılmış boruların döşenmesi kolay olan pabuçlardır:
Polietilen boru yapısı
Su ısıtmalı zeminler için bakır borular
Metal boru yapısı
Polistiren paspaslar ahşap veya betondan yapılmış bir taban üzerine serilebilir. Bu plakaları kullanan tasarım, herhangi bir son kat, hatta kiremit dayanabilir. Polistiren plakaların pabuçları yoksa - pürüzsüz, daha sonra boru döşemek için oluklar bağımsız olarak kesilmelidir. Bu bir bütçe seçeneğidir, çoğu zaman geleneksel köpük (PSB-C-35, 50) veya ekstrüde polistiren - penoplex tabakalarını bulabilirsiniz. Levhalar 4 cm kalınlığa kadar.
Yerden ısıtma için pürüzsüz yaprak köpük kullanarak polistiren sistemi döşenmesi
Çıkıntılara sahip olan paspaslar, özel çıkıntı veya silindirlerin bulunduğu yüzeylerde aynı köpük levhadır, yüksekliği 25 mm'dir. Bu silindirler arasında borunun yerleştirilmesi uygundur. Çoğu zaman ılık su tabanı sistemleri için, 16 mm çapında polietilen borular kullanılır, yivlere sabitlenir - güvenilir şekilde sabitlenir ve hareket etmezler. Ayrıca, bu paspasların üzerine monte edilen montaj kilitleri sayesinde, montaj işlemi büyük ölçüde basitleştirilmiştir.
Polistiren plakalar kullanarak sıcak su tabanının montajı teknolojisi
Sıcak su döşemesinin kurulum aşamaları:
Isı yalıtımlı bir zeminin düzeneği
- Alt zeminin yüzeyi toz ve kirden temizlenir;
- Zemin seviyesindeki fark derecesi kontrol edilir (her 2 m 2 için 2 mm'de olmalıdır) - eğer eğim normu aşarsa, ince bir bağ yapılmalıdır;
- Su yalıtımı için, yoğun bir polietilen film tabana yayılır. Kalınlığı en az 200 md olmalıdır. Bıçaklar üst üste gelecek şekilde 10 cm'ye kadar çıkacak şekilde yerleştirilmelidir.Tüm eklemler skop bant ile sabitlenmelidir.
- Amortisör bandının odanın tüm duvarları boyunca yerleşimi. Amacı, ısı yükleri sırasında yapının doğrusal genleşmesini telafi etmektir.
- Butts duvarlara karşı bir kilitleme sistemi ile birbirine bağlanan mat döşenir;
- Daha güçlü sabitleme için, eklemler yapıştırıcı ile tedavi edilebilir;
- Boru döşemek için işaretleme. Yılan ya da spiral şeklinde olabilirler. En yaygın seçenek bir yılandır, ancak bitişik odalar için bir su devresi kullanamayacağınız unutulmamalıdır. Ve eğer oda büyükse, o zaman iki devrenin her biri 40 m 2 için bir tane yapılmalıdır;
Profil yalıtım levhalarının avantajları
Yerden ısıtma için ahşap modüller
Böyle bir sistem, üst üste binmenin kirişler kullanılarak yapıldığı ahşap evlerde tercih edilir.
İki tip ahşap sistem vardır:
Raf ve modüler ahşap sistem
Modüller bitmiş formda satılır, doğrudan odaya monte edilir. Boruların döşendiği özel oluklar var. Ray sistemi, MDF veya suntadan bağımsız olarak yapılabilir. Çıtalar özel gereksinimleri karşılamalıdır:
- kalınlık - en az 2 cm;
- nem oranı -% 10'a kadar;
- genişlik - 130 mm, borular 150 mm'lik bir adım ile yerleştirilirse.
Isı yalıtımlı bir zeminin raf sistemine montajı teknolojisi:
Raf tipi ahşap yerden ısıtma sistemi kurulumu
- pürüzlü yüzey gerektiğinde temizlenmeli ve düzleştirilmelidir;
- su yalıtımı için gerekli olan polietilen ile kaplı;
- Bir işaretleyici yardımıyla boruların döşeneceği yerlerin işaretlenmesi uygulanır;
- daha fazla - destek gecikmesine çapraz olması gereken rayların düzeni. Reiki, kendinden kılavuzlu vidalarla istenilen konturun her iki tarafına sabitlenmelidir. Tüpün döndüğü yerlerde raylar da yuvarlatılmalıdır;
- Destek plakalarını oluklarla kullanarak zeminin homojen ısıtılması için. Vidalarla raylara sabitlenirler;
- boru metal plakanın oluklarına yerleştirilir, ek olarak sabitlemek gerekli değildir;
- tüm inşaat polietilen ile kaplıdır;
- Pastanın son katmanları, alçı lif tabakalarıdır, bir dama tahtası modelinde iki tabaka halinde istiflenir;
Yol yapısı
Kuru sıcak zemin, beton şap gerektirmez, hemen farklı bir kaplama uygulayabilirsiniz:
Şap olmadan pasta kuru sıcak kat
- linolyum;
- halı;
- parke döşeme;
- karo;
- laminat parke
Malzemelerin etiketlenmesine dikkat edilmesi gerekir, böylece ılık su zemini için kullanılabilirler.
Şapkasız elektrikli yerden ısıtma
Isıtılmış bir zeminin ısıtma elemanlarının üstüne bir beton şap dökmek her zaman mümkün değildir. Bu durumda, diğer olası seçenekleri aramalısınız. Bir ısıtma kablosu yerine, apartmandaki tüm odaları ısıtmak için mükemmel olan özel termomatlar veya kızılötesi ısı yalıtımlı zeminler kullanmak gelenekseldir. Isıtma sisteminin doğru ve verimli bir şekilde kurulmasına yardımcı olacak tüm ana noktaları bilmek çok önemlidir.
Avantajları ve dezavantajları
Sıcak bir zeminin “kuru” versiyonunu gerçekleştirdiğinizde, sadece pozitif kalitelerle değil, aynı zamanda eksilerle de karşılaşabilirsiniz. Oyuncuya zaten seçim olasılığını anlatıyorlar.
Elektrikli yerden ısıtmanın "kuru" yöntemini kullanmanın başlıca avantajları şunlardır:
- Doldurma ve kurutma işlemine zaman ayıran beton bir şap oluşturmaya gerek yoktur.
- Eski binalarda iyi olmayacak olan zemin döşemelerinde ek bir yük yoktur.
- Kısa sürede kolay kurulum.
- Laminat veya parke gibi yer kaplama seçenekleri için uygundur.
Isıtmasız zeminin şapsız tasarımı
Ancak herhangi bir teknoloji olumsuz bir tezahür olmadan yapamaz. Bu durumda, ısıtma minderinin ve kızılötesi yerden ısıtmanın yüksek maliyeti sadece bir ve en basit olanı vardır. Ancak, bir kablo seçerken, tablanın dökülmesi için gerekli tüm malzemelerin de satın alınması gerektiğini ve bunun da belirli miktarlarda israfa neden olduğunu belirtmek gerekir. Her halükarda, herkes sonunda ne almak istediğine ve hangi kaliteye karar vermelidir.
Sıcak bir zemin seçimi
Sıcak zemin seçenekleri ısıtma kablosu, termomat veya kızılötesi film şeklinde sunulduğundan, bunlardan biri ısıtma sisteminin çalışması için seçilmelidir. Sıcak katın son hali, çok sayıda çevresel özelliğe sahiptir: alerjisi olanlar için uygun olan hafif iyonizasyon, odadaki iç eşyaları ve hava sahasını kurutmaz. Her durumda, sıcaklık zeminin tabanından tavanın kendisine eşit olarak dağıtılır.
Kablo zeminin ısıtılması, ölçülen oranlara göre hazırlanmış bir beton şap altında düzenlenebilir. Yüzeyde ısıtma paspasları (kablo paspasları) takarken tabla olmadan yapabilirsiniz. Ancak burada seramik karoların temeli olarak kullanılabilecek kiremit yapıştırıcısı uygulamanız gerekir.
Tamamen kuru seçenek - film zemini. Sadece istisnai durumlarda şap içine yerleştirilir. Beton dökümü terk etmek, ısıtma elemanlarını bozacağından ve özellikle ilave bir zemin kaplaması katmanı düzenlendiğinde, gerekli ısı miktarının odaya aktarılmasına izin vermeyecektir. Kızılötesi yerden ısıtmanın etkinliği hiç olmayacaktır.
Ayrıca, cihaz termomat veya kablo yerden ısıtmanın sadece bir apartman dairesinde veya evde bakım sırasında gerçekleştirilebileceğini belirtmek gerekir. Kızılötesi sıcak zemin için gelince, o zaman dış koşullardan bağımsız olarak, monte edilebilir. Esas olan, temelin daha önce kalitatif olarak ayarlanmış olmasıdır. Sadece sermaye değil, aynı zamanda küçük onarımlar da herhangi bir aşamada gerçekleştirilebilir. Bu onun hakkında ve odada tam teşekküllü bir ısıtma sistemi oluşturmak için daha fazla konuşmalı
Kurulum özellikleri
Şapkasız elektrikli yerden ısıtmanın gücü, çalışma moduna bağlı olarak hesaplanmalıdır. Bu odadaki ana ısı kaynağı veya ek olabilir. Ayrıca, sistem sadece gün boyunca değil, belirli zaman dilimlerinde de çalışabilir.
Sabit ısıtma gerektiren alanlarda kurulum yapılmalıdır. Ancak, kurulum yapmak yasak olduğu yerlere dikkat çekiyor: mobilya ve hantal eşyaların altında. Filmi zeminin tabanına yerleştirmeden önce, ikincisi dikkatli bir şekilde hazırlanmalıdır. Yüzey düz ise, eski kaplama kaldırılamaz. Aksi halde, eski fayansı, beton bir şap ile birlikte lamine etmek zorunda kalacaksınız. Bundan sonra, yatay seviyeye ayarlanan kaba bir döküm doldurulur.
Ek bir ısı yalıtımı tabakası, ısının gereksiz yönlere girmesine izin vermeyecektir. Eğer onsuz yaparsanız, alt kattaki bodrum katları veya komşuların tavanları ısınır. Kızılötesi ısı yalıtımlı zemin altında, kalınlıktaki ısı yalıtımı substratı 3-4 mm'de yeterli olacaktır. Belirli bir malzeme için, bu Izolon veya Penofol olabilir. İnşaat piyasasında, uygun bir şey seçebileceğiniz çok büyük bir yelpazesi var.
Şapkasız ılık zemin altındaki yalıtımın özelliği, yanlardan birinin bir folyo kaplamasına sahip olmasıdır. Isıyı yansıtmaya ve zeminin tabanına yönlendirmeye hizmet eder. Ek kalite yalıtım katmanı - su yalıtım malzemesi, malzemenin neme dayanabilecek bir yapıya sahip olması nedeniyle (yüzeyde kalır ve emilmez).
Montaj süreci
Bir şap içermeyen ısıtılmış bir zeminin kurulumunun başlangıcı, tüm ana bileşenlerin - termostat ve termik sensörün - kurulumuyla bağlantılıdır. Termostat, zeminin tabanından en az 30 cm mesafede, duvara özel olarak hazırlanmış bir delik içine sabitlenir. Şekil ve boyutta, klasik çıkışından çok farklı değil. Bu cihaz, odadaki sıcaklık seviyesini kontrol etmenin yanı sıra belirli parametreleri ve zaman çerçevelerini ayarlamak için gerekli olacaktır. Bağlantı ayrı hazırlanmış bir çıkışta gerçekleştirilir. Bunun için doğrudan elektrik sayacı üzerinden elektrik kabloları yapılır. Kurulum, üreticiden ekli şemaya göre yapılır.
Bir sıcaklık sensörünün takıldığını unutmamalıyız. Her şey aşağıdaki gibi yapılır: termostattan teller kızılötesi yerden ısıtmanın yakın yerleştirilmiş bölümüne tutulur, burada yapıştırıcı bant ile grafit bölümüne yapıştırılır.
Ardından hava boşlukları olmayan yüzey üzerinde sıcak bir zeminin termal filminin açılmasıdır. Rahatça sığmalıdır. Bundan sonra, filmden yalıtımın kaldırıldığı yerler seçilir - bunlar, yakın kenardan 5-10 mm mesafede özel keskin bıçaklarla sıyrılmalıdır. Filmin bütün bölümlerini tellere bağladıktan sonra, tablanın dökülmesine gerek kalmadan yerden ısıtma sistemi ile komple sağlanan bitüm yalıtım ile işlenir.
Yukarıdaki işlemlerin tümü tamamlandığında, sistemi test edebilirsiniz. Termostat şebekeye bağlanır ve çalışma durumuna getirilir. Performansla ilgili problemlerin yokluğunda, kızılötesi filmin üstüne, zemin kaplamasının daha da serilmesi için plastik film döşenir.
Fayans yapıştırıcısında sıcak zemin
Fayans yapıştırıcısı şapının uygulanmasını hayal etmek çok zordur. Ve bu oldukça doğrudur, çünkü bu kurulum seçeneği tabla olmadan yapılan sayıyla ilişkilendirilebilir. Cihazın ısınması tabanda paslanırsa tipiktir.
Yükleme işlemi çok farklı değil. Yalnızca ısıtıcı olarak kullanılan alt tabaka, kalınlık bakımından biraz daha büyük olmalı ve genişletilmiş polistirenden yapılmalıdır. Ancak, termomatların beton, kiremit veya başka bir zemin kaplama seçeneği olabilecek eski kaide üzerine doğrudan döşenebileceğini belirtmek gerekir. En önemli şey, kalitenin gereksinimleri karşılamasıdır.
Isıtma paspaslarının montajı tamamlandığında, elektrik bağlantısı yapılmış, fayans yapıştırıcısı uygulanabilir. Isıtma matını ayrı bir alanda kesmek gerekirse, kabloya zarar vermeyecek şekilde yapılmalıdır. Aksi halde, performans düşecektir. Karo tutkal daha sonra seramik karoları sabitlemek için temel olarak kullanılabilir. Termostatın kurulumuna biraz dikkat edilmelidir. Burada, elektrik alanında kişisel bilginin yokluğunda, bir uzmana infazı emanet etmek en iyisidir. Aksi takdirde, yerden ısıtmanın verimliliğinde bir düşüşle karşılaşmak mümkün olacaktır.
Üreticilerin, tüketicilere “kuru” yöntemle monte edilebilen yerden ısıtma için en iyi seçenekleri sunmaya çalıştıkları gerçeğine dikkat etmek gerekir. Kablo paspasları arasında, güçlendirilmiş bir folyoya yerleştirilmiş çift çekirdekli bir kablodan yapılmış Thermomat TVK-130 modelini ayırt etmek gelenekseldir. Her zamanki seçeneklerle karşılaştırıldığında, ısı transferinin derecesi, belirgin bir şekilde artar. Laminatın altında kendi ellerindeki sıcak bir elektrikli zemin bile, ısıtma elemanlarının üstüne ek katlar olmadan çok hızlı bir şekilde çalışır.
Ama yine de Danimarkalı firma Devi laminat gibi döşeme için özel paspaslar ile övünebilir. Laminatın yanı sıra diğer ahşap kaplamalar için de uygundur. Laminatın altındaki sıcak zeminler, kendi ismini almışlar - Devidry.
Günümüzde ısıtma kablolarının bile kravatsız olarak döşenebileceğini belirtmek gerekir. Devi de burada ayırt edildi. Devicell sistemi, üstüne metal plakalar bulunan polistiren plakalardır. Burada, ısıtma kablosunun döşendiği özel oluklar işaretlenmiştir. Seçilen zemin döşemesinin döşenmesi, halihazırda ana şebekeye bağlı olan alt tabaka üzerinde gerçekleştirilir.
Zemin kaplamasının altındaki cihaz
Döşemeden hemen hemen her versiyon için şapsız bir elektrikli yerden ısıtma yapılabilir. Ancak en çok kullanılan ahşap bileşenler: laminat, parke, mantar. En kısa sürede tutulan şap dökmeden ısıtılmış zemin ve daha az verimli ısı transferi yoktur.
Laminatın altındaki zeminin montajı, aşağıdaki noktaların bir ön kararıyla yapılmalıdır: Laminat veya parke kalınlığının seçimi. Optimum kalınlık 6-8 mm olmalıdır. Bu durumda, zeminin tabanının aşırı ısınmasına ve çalışma sırasında çatlamasına neden olmaz. Bunlar ısıtma paspasları ise, o zaman karo tutkal bir tür ara katman olarak hizmet edecektir. Mağazada bulunabilecek alt tabaka için başka seçenekler de vardır.
Laminatın altındaki sıcak bir zeminin montajı çok hızlı bir şekilde kendiniz yapar. Her zamanki gibi özel bir laminatın çalışmasında kullanılacak en önemli şey. Sıcaklık düşüşlerine dayanacak tüm niteliklere sahiptir.
Muşamba gelince, o zaman onun operasyonunun bazı sınırlamaları vardır. Isıtma paspasları üzerinde düzenlerken, sadece çok katmanlı özel kompozisyonlar kullanılmalıdır. Aksi takdirde, malzeme çok hızlı bir şekilde başarısız olur ve tüm özelliklerini gösteremez.
Fayans döşemenin en kolay yolu. Bununla birlikte, temel ısınmanın azalması nedeniyle kızıl ötesi ısı yalıtımlı zemin üzerinde yapılması önerilmez. Bu, oda içinde ısıyı geçmeyen üst tabakanın (kiremitli tutkal + malzemenin kendisi) önemli bir kalınlığını oluşturur.
Hemen hemen her döşeme seçeneği, şapsız ısıtmalı zemin sisteminde kullanılabilir. Ancak bu durumda, her aşamada teknolojiye sıkı sıkıya bağlılığı izlemek ve ısıtma sisteminin yüksek kaliteli bir cihazı için gerekli bileşenleri seçmek çok önemlidir.
Şap olmadan su yerden ısıtma yapmak kendiniz yapın
Betonun zordur veya imkansız olduğu alanlarda, örneğin, ahşap tavanlı evlerde, odanın küçük bir yüksekliğiyle, geleneksel sıcak zeminlerde kullanılmak üzere tasarlanmamış veya betona teslim edilemeyen odalarda döşenmesi gereken şap zeminsiz su ısıtması.
Beton bağlayıcı olmayan bir su ısı yalıtımlı katın avantajları:
- Herhangi bir üst üste bindirilmeye olanak veren bir tasarımın kolaylığı;
- Zeminin küçük kalınlığı odanın kullanışlı yüksekliğinde büyük değişiklikler yapmaz;
- Isıtılmış bir zeminin montajından hemen sonra finiş serme olasılığı, betonun olgunlaşmasını beklemeye gerek yoktur;
- Baz için minimum gereksinimler. Hem beton hem de ahşap zemin olabilir.
Şapkasız ılık zemin döşemesi için malzemeler
Bir şap içermeyen su ısıtmalı zeminin sistemi, ısıtma borularını, metal ısı dağıtım plakaları kullanılarak özel oluklarla bir polistiren veya ahşap bir kaide döşemeyi ima eder. Yukarıdan, borular neme karşı yalıtım malzemesi ile kaplanır ve son kat kaplama yapılır: halı, karo, parke, laminat.
Yer karoları bakır, polipropilen veya polietilen olabilir. Kurulum kolaylığı, düşük fiyat, agresif ortamlara dayanıklılık ve uzun servis ömrü nedeniyle sıklıkla tercih edilir. Polietilen borulardan monte edilen sistemde, sadece su değil, aynı zamanda antifriz kullanımı da mümkündür - borular üzerinde tahrip edici bir etkisi yoktur.
Polistiren plaka, alt döşemenin ısı yalıtımını sağlar ve alt yönde ısı kaybına izin vermez. Buna ek olarak, döşeme borularının rahatlığını sağlar: üst kısmında özel oluklar veya çıkıntılar, ek bir işaret olmaksızın boruları gerekli aralıklarla döşemenize ve sabitlemenize olanak tanır. Plakalar arasında bir kilit ile bağlanır. Plakaların boyutu 500x1000 mm'dir.
Boru kanalları için OSB veya sunta ahşap modülleri. Üstüne boru montajı yapan metal plakalar koydular. Modüller, 13, 18 veya 28 cm genişliğindeki plakalardır - boyut, boru aralığına bağlı olarak seçilir.
Isı dağıtım plakaları alüminyum veya galvanizli çelikten imal edilmiştir, gerekli çapa ve stifnerlere boru döşemek için bir oluğa sahiptir. Plakaların düz tarafı, alt tabakaya ve son kaplamaya yakın bir şekilde birleşir, alt yüzeyi üzerindeki ısıyı yeniden dağıtır ve ısıtır.
Döşeme suyu devresinin yolları
Döşemeye başlamadan önce, odadaki boruların konumu için bir plan çizmelisiniz. Genellikle, her oda ayrı bir devreye bağlanırken, boru eklemi olmadan bütünü kullanmak için daha güvenlidir. Kontur genellikle bir spiral (Şekil 1), bir yılan (Şekil 2) veya bir çift yılan (Şekil 3) şeklinde gerçekleştirilir. “Yılan” konturu, malzeme tüketimi açısından kurulumu ve ekonomikliği en kolay olanıdır, ancak soğutucunun soğutulması nedeniyle odanın farklı alanlarındaki sıcaklık düşüşleri mümkündür. Bu nedenle, devrenin döşenmesi için bu yöntem, sadece soğutucunun önemli ölçüde soğuması için zamanın olmadığı küçük odalarda kullanılır.
Planı tamamladıktan sonra, proje gerekliliklerine dayanarak döşeme adımını belirlemek gerekir. Farklı temeller için, perde farklı olabilir.
Zemini polistiren taban üzerine döşemek
Polistiren tanıdık köpük plastiktir. İyi ısı ve ses yalıtım özelliklerine sahiptir, çürümez ve uzun süre özelliklerini korur.
- Polistiren plakalar 30 mm taban kalınlığı ile temin edilebilir. Hesaplamalar büyük bir kalınlık gerektiriyorsa, kaba zemin ek polistiren plakalarla önceden ısıtılır.
- Polistiren taban doğrudan alt zemine yerleştirilirse, düzleştirilmeli, tüm çöpler çıkarılmalıdır, tabanın farklılıkları ve hareketliliği ortadan kaldırılmalıdır.
- Yerleşim planını gözlemleyerek, polistiren taban plakalarını oluklu düz, düz ve çevirerek yerleştirin. Bu tür plakalar 150 ve 300 mm'lik bir aralıkta üretilir. Plakalar, bir kilitleme kilidi vasıtasıyla birbirine bağlanır.
- Patronlu üniversal plakalar kullanılıyorsa, boru döşeme kontürü daha zor olabilir, çünkü rahatlık için bir işaretleyici ile işaretlenebilir.
- Alüminyum plakalar olukların içine döşenir ve borular kontur döşeme planına uygun olarak döşenir.
- Plakların üstüne alt tabaka ve sonkat - parke, laminat serilebilir. Eğer bir kaplama bir kaplama olarak seçilirse, bunun altında kuru bir şap atmak gerekir - sunta, kontrplak veya neme dayanıklı alçıpan.
Ahşap yerden ısıtma
Çoğu zaman, ahşap evlerde böyle bir zemin takımı. Ahşap sistem hem özel modüller hem de raf bazında monte edilebilir. Modüler döşeme yöntemi, boru döşemek için oluklu ahşap levhadan imal edilmiş prefabrik modüllerin kullanımını içerir. Raf sistemi panolar veya çıtalar kullanılarak gerçekleştirilir.
- Ahşap modüller, 600 mm'lik bir aralıkla, gecikmeler arasında doğrudan döşenebilir, su geçirmezlik ve yalıtımın döşenmesi gereken gecikmeler arasında. Modüller, termal genleşmeyi telafi etmek için gerekli olan 20 mm'lik bir boşluk ile döşenir. Modüller, standart bir kilitleme kilidini kullanarak birbirleriyle kilitlenir.
- Raf yöntemi için bir alt zemine ihtiyaç vardır. Reiki, seçilen devreye göre boruları belirli bir mesafede tutmak için yeterli bir mesafeye koydu.
- Modülleri veya şeritleri istiflerken, önceden monte edilmiş yerleşim planları takip edilir.
- Hazırlanan modüller sistemi ile oluklu metal plakalar ve bunların içinde borular.
- En az 10 mm kalınlığa sahip sert üst kaplamalar, ses yalıtımı için yumuşak bir alt tabaka döşenerek doğrudan metal plakaların üzerine serilebilir.
- Kiremit veya muşamba döşemek için sıcak bir ahşap zemin hazırlanmalıdır: metal levhaların üzerine alçı levha, kontrplak, sunta döşeyin, düzeltin, derzleri macunlayın. Kapak kılıfı normal şekilde döşenir.
Polistiren veya ahşap modüller kullanılarak yapılan sıcak zemin zemini, yalnızca ısıtmayı değil aynı zamanda ses yalıtımını da sağlar. Servis ömrü, kurulum ve malzemelerin kalitesine bağlıdır, bu yüzden üzerlerine tasarruf etmemelisiniz.
Bir şap olmadan bir ahşap evde bir ahşap zemin nasıl yapılır
Zeminde yapılan düşük sıcaklıklı ısıtma, artık kimseyi şaşırtmayacaksınız. Pek çok olumlu özellik nedeniyle, bu sistemler genellikle modern binalarda kullanılmaktadır. Yakın zamana kadar, bir soru çözülmemiş kaldı: bir ahşap evde su ısıtmalı bir zemin nasıl yapılır, çünkü zemin kirişleri 1 m² başına en az 200 kg bir şap ağırlığı için tasarlanmamıştır.
Ahşap evler için yerden ısıtmanın en uygun yolunun son zamanlarda ortaya çıkması dikkat çekicidir. Bu teknolojiye bir bakalım ve kendi elleriniz de dahil olmak üzere şapsız hafif yerden ısıtmanın nasıl düzgün bir şekilde düzenleneceğini öğrenelim.
Neden "kuru" sıcak zemin?
Yerden ısıtma için boruların bir şap içinde tuğlalandığı geleneksel şemanın cazibesi nedir? Kısaca listeleyiniz:
- Isı taşıyıcısının düşük sıcaklığı (maksimum - 55 ° C), bu da enerji taşıyıcılarının tasarrufunu sağlar;
- beton zemin yüzeyinin gömülü borulardan düzgün şekilde ısıtılması;
- Alt bölgeden gelen sıcaklığın odanın tüm alanı boyunca rahat etmesi.
Yakalama, ahşap bir evde bulunan su ısıtmalı zeminlerin, listelenen tüm avantajları koruduğu, ancak ağır bir çimento kumu şapı olmadığı. Kendiniz yargılamak kaç fonksiyonun ahşap kirişler olduğunu:
- Mobilya ve iç bölümlerden statik yükleri algıla.
- Bir bükülme olmaksızın, son kaplamanın kütlesini, kaba zemini ve yalıtımı telafi edin.
- Taşınan kiracılardan sabit dinamik etkiler koruyun.
- Kendi ağırlığını taşı ve binanın yanal stabilitesinin unsurları olarak hizmet et.
Bu yüklere her odada 1-3 ton ağırlığındaki ağır beton monolitleri ekleyip eklememeyi düşünün. Kirişlerin ahşap sisteminin böyle bir yapının kütlesine dayanabilmesi için, kesitlerinin inşaat maliyetini artıracak olan 1,5–2 kat arttırılması gerekecektir. Problemin çözümü, kuru bir yöntemle, şapsız ve düşük bir ağırlığa sahip (zemin alanının 1 m²'si başına yaklaşık 20 kg) düzenlenmiş bir zemin döşeme ısıtma sistemi yapmaktır.
Bir kuplörde bir ısıtma devresinin termal görüntüsü solda ve sağda bir düzleştirme sistemi gösterilmektedir. Boru döşeme yöntemi - bir salyangoz.
Ahşap binaların ısıtma suyu hatlarının aşağıdaki koşullarda betonda monolitik olmasına izin verilir:
- Özel bir konutun birinci katının zemini zemine ya da şerit (döşeme) temeline dayanıyorsa;
- Bir bant veya kazık vida temeline dayanan 200 mm kalınlığında SIP panellerden konutlarda;
- Doğranmış veya çerçeve evinin üst üste binmesinin tabanında, şapların ağırlığı üzerinden hesaplanan güçlü kirişler ortaya çıkar.
Kolay düzleştirme sisteminin tasarımı
Ahşap evlerde “kuru” bir şekilde yığılmış ılık su tabanlarının ana unsuru, bir tersine çevrilmiş Yunan harfi Ω (uçtan itibaren görüldüğü gibi) şeklinde bir oluk içeren bir metal plakadır. Girintinin duvarları borunun gövdesini bir soğutucu ile sıkıca kapatır ve tablanın yan “kanatları” tabla yerine ısı dağılımı alanını arttırır.
Yardım. Isı akısının eşit dağılımı için plakalar, galvanizli çelik ve alüminyumdan yapılmıştır. Genişlikleri farklıdır ve boru aralığına bağlı olarak seçilir (standart - 150 ve 200 mm arasındaki mesafe). Ürün, enine çentikler (delikler) nedeniyle kendi ellerinizle eşit parçalara ayrılabilir.
Sol galvanizli levha, sağ - alüminyum
Metal difüzörlerin kullanılmasıyla, bir su ısıtmalı zeminin bir cihazı çeşitli şekillerde gerçekleştirilebilir:
- ünlü marka Uponor'un teknolojisi üzerine, ısıtma devrelerinin borularını döşeme tahtaları arasındaki boşluklara yerleştirmek;
- çıkıntılı pabuçlar veya hazır oluklarla donatılmış düz bir sıcak zemin için özel polistiren plakalar kullanarak;
- özel bir aparat ile geleneksel bir köpükte olukların yakılması ile;
- Su devreleri ısıtma kanallarının yapıldığı ahşap ürünlerden oluşan setler.
Her tekniğin kendi artıları ve eksileri vardır, ancak bunlar 3 önemli özellik ile birleştirilmiştir: düşük ağırlık, verimlilik ve kurulumu önemli ölçüde hızlandıran “ıslak” süreçlerin eksikliği. Hangisini seçerseniz seçin, zeminin “pastası” değişmeden kalır ve aşağıdaki katmanlardan oluşur (aşağıdan yukarıya doğru):
- Yalıtım döşemesinin temeli.
- Isı yalıtım malzemesi.
- Isı dağıtım plakaları.
- Dolaşan ısıtılmış su ile borulama;
- Finiş zemin.
Not. Isıtma “keki” nde bir ahşap taban üzerine ısı izolasyonlu zeminlerin döşenmesinde, bir buhar bariyeri filmi ve bir difüzyon membranı (su yalıtımı) kullanılabilir.
Şimdi, bu yöntemlerden herhangi birini kullanarak, tavanı yalıtmak için daha iyi ve ahşap bir evde nasıl düzgün bir zemin hazırlayacağımızı detaylı olarak inceleyeceğiz. Ama önce - bileşenlerin seçimi hakkında birkaç kelime.
Malzeme seçimi
Isıtma suyu devrelerini bir ahşap evde döşemeden önce, zeminleri ısıtmak gerekir. Bu nedenle, 3 bileşen grubunu seçmeniz gerekecek:
- yalıtım tipi;
- boru malzemesi;
- plaka malzemesi.
Ahşap yapıların ısı yalıtımı için ortak ve uygun fiyatlı yalıtımlar arasında en uygun mineral (bazalt) yünü vardır. Su buharı geçirgendir, bu nedenle ahşapla iyi uyum sağlar, "nefes al" ve "çürümeye" neden olmaz. Başka bir şey, mineral yünü döşerken, bu buharların çıkışını ve çıkarılmasını sağlamaktır, aksi takdirde ıslanacak ve bir ısı yalıtıcısı olarak hizmet vermeyi bırakacaktır.
Minvata ve figürlü polistiren plakalar
Konsey. 40-80 kg / m³ yoğunluğa ve minimum 150 mm kalınlığa sahip bazalt elyafı, zemin zemin kaplaması ve kuzey bölgelerinde - 200 mm veya daha fazla yalıtım için daha iyidir. 50–100 mm kalınlığında Minvata, interfloor örtüşmesine gider. Onun görevi, üst odalar için amaçlanan ısıyı zemin kattaki odalara bırakmak ve ses yalıtımı olarak hizmet etmektir.
Polimer yalıtımı - köpük, polietilen köpük ve ekstrüde polistiren köpük, nemin içinden geçmesine izin vermez. Bu nedenle, akıllıca uygulanmalıdır, aksi takdirde polimer ile temas eden yerlerdeki ahşap siyahlaşıp çürümeye başlayacaktır. Birinci katın zeminlerinin ısı yalıtımı için minimum malzeme kalınlığı 100 mm'dir, tavana 20-30 mm uzanması yeterlidir.
Çapı 16 ve 20 mm olan aşağıdaki tiplerde borular, ahşap zeminlerde düzenlenmiş, bağısız sıcak zeminlere gitmektedir:
- çapraz bağlı polietilenden, bir oksijen barındırmayan anti-difüzyon tabakası ile yapılmış;
- Metal ve plastik;
- bakır.
Yüksek kaliteli polietilen borular (örneğin, Rehau markasından), metal-plastikten daha ucuz değildir ve işletme özelliklerinden daha düşük değildir. Sonuç olarak: bu tip polimer boru hatları arasında temel bir fark yoktur, bunlar yerden ısıtma için eşit derecede iyidir.
Bakır borular plastik borulardan çok daha pahalıdır ve bunları monte etmek daha zor ve daha uzundur. Ancak ısı transferi açısından bakıldığında, bakır benzersizdir ve bu nedenle herhangi bir binanın yerden ısıtılması için başarıyla kullanılmaktadır. Önemli bir nokta: alüminyum ısı dağıtım plakaları ile birlikte bakır ısıtma devrelerini kullanmayın, bu metaller birbirine kesinlikle “dost” değildir.
Alüminyumun ısı iletkenliği çelikten daha yüksek olduğu için, bu malzemenin plakaları daha fazla tercih edilir (bakır boru tesisatı hariç). Ancak, yüksek kaliteli alüminyum distribütörlerin galvanizlenmeye göre 1,5-4 kat daha pahalı olduğunu unutmayın.
Not. Farklı üreticilerin alüminyum ve galvanizli levha fiyatları geniş bir aralıkta değişmektedir ve karşılaştırılamaz, çünkü farklı kalınlıktaki metallerden yapılmıştır. Buradan tavsiye: kalın duvarlı ürünler elde etmeye çalışın, daha fazla miktarda termal enerji biriktirme ve transfer etme kabiliyetine sahiptir.
Oluklu paslanmaz çelik de mükemmel bir seçenektir.
Son ilgi duyulan malzemelerin esnek oluklu paslanmaz çelik borular vardır. Isı iletirken ve hafif döşeme sistemlerinde kullanılabildiklerinde dayanıklı, kaynaksız ve lehimlemesiz monte edilirler.
Her konturda boru uzunluğunun hesaplanması, kurulum aşaması ve yüzey sıcaklığı ayrı bir yayında sunulmaktadır. Malzemelerin miktarını doğru bir şekilde belirlemek için metodoloji hakkında bilgi edinin.
Uponor teknoloji şirketi tarafından montaj
Teknik, en basit ve uygun maliyetli olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. Burada mineral yünü ısı yalıtım malzemesi olarak kullanılır, sizin takdirinize ve maddi olanaklarınıza göre boruları ve levhaları alabilirsiniz. Yöntemin özü, şemada gösterildiği gibi, su ısıtmalı zeminin daha fazla montajı için 2 cm aralıklarla kütüklerde 20 mm kalınlığında ahşap levhaların döşenmesidir:
Isı yalıtımı ve taban levhaları arasında bir boşluk oluşur (şemada görünmez)
Not. Böyle bir şema, ahşap zeminlerin, beton temeller dahil, kütükler üzerinde yapıldığı herhangi bir konutta kullanılabilir.
Bu teknolojiyi kendi elinizle kullanarak yerden ısıtma yapmak için, düzenli bir sıhhi tesisat ve marangozluk takımına ve plastik boruları kesmek için özel makaslara ihtiyacınız olacaktır. Birinci katın tavanında (yerden veya ısıtılmamış bodrumdan) yerden ısıtma düzenleyin, bu sırayla çalışın.
- Kirişlerin alt kenarı ile aynı hizaya getirin, kranial çubukları 25 x 25 mm'lik bir kesitle tırnaklayın. Bunların üzerinde, çizimde gösterildiği gibi, levhaların pürüzlü zeminlerini 20 mm kalınlığında olacak şekilde döşeyin.
- Alt zemini, bir buhar bariyerli film ile kirişlerle örtün. En az 10 cm'lik tuvaller arasındaki örtüşmeyi gözlemleyin ve eklemleri çift taraflı bantla dikkatlice yapıştırın.
- Mineral yün levhaları, buhar bariyerinin üst kısmına, kırışmaması için yerleştirin, aksi takdirde bazalt elyaf, yalıtım özelliklerini kısmen kaybedecektir. Yalıtımın kalınlığı, yünün yüzeyi ile nemi çıkarmak için gelecekteki ahşap zemini arasında bir havalandırma boşluğu sağlamak için, logların yüksekliğinden en az 5 cm daha az olmalıdır.
- Su geçirmez tarafı (su geçirmez film) (difüzyon membranı olarak adlandırılır) döşeyin. Membran kirişler arasındaki boşluklara sarkmamalı, bu nedenle sıkılmalıdır ve bir zımba ile ağaca sabitlenmelidir.
- Gecikme karşısında, duvardan 30 mm ayrılan 2 cm kalınlığında tahtaları çivi. Boru serme adımına (15 veya 20 cm) bağlı olarak, levhalar arasında ısı dağıtım plakaları için 20 mm genişliğinde bir boşluk bırakın.
- Metal plakaları yuvalara yerleştirin ve ısıtma devrelerini along şekilli olukların içine koyarak yerleştirin. Boruyu döndürmek için, bu noktada levhaların uçlarını 10-15 cm kısaltın.
- Boruların uçlarını duvarlar boyunca yerden ısıtma sistemine geçirin, bağlayın ve sistemin sıkılığını kontrol edin. Zemin kaplamasını döşeyin.
Ahşap laklarda su ısıtmalı zeminin döşenmesi tekniği videoda ayrıntılı olarak gösterilmektedir:
Katlar arası örtüşen çalışmalar aynı şekilde gerçekleştirilir, sadece kaba zemin tahtaları doğrudan aşağıdaki gecikmelere çivilebilir. Bu arada, ahşap yerine, birinci katın tavanını aynı anda yaparken, OSB plakalarını kullanabilirsiniz.
Bu önemli! Su yalıtım membranını bir buhar bariyeri filmi ile karıştırmayın, aksi takdirde mineral yün su ile doyurulur ve bir ısıtıcı olmayacaktır. “Pasta” nın altındaki buhar bariyeri, yünleri dışarıdan gelen su buharından korur ve zar, bir kaza durumunda içeriden ve odadaki su sızıntıları nedeniyle içeriden kilitlenmesine izin vermez (difüzyon zarı su buharının içinden geçmesine izin verir, ancak suyun içinden geçmesine izin vermez). İzolasyondan gelen nemi gidermek için, bir ahşap evin duvarlarında 5 cm'lik bir havalandırma deliği ve hava menfezleri bulunmaktadır.
Basitlik ve ucuzluk ile birlikte, su ısıtmalı zeminlerin düzenlenmesi için bu yöntem bir dezavantaja sahiptir - borular bir "yılan" ile döşenebilir, çünkü bir ahşap evin binalarının tek tip ısıtma elde etmek için birkaç ısıtma devresine bölünmesi gerekir.
Polistiren Kurulum Kılavuzu
Yerden ısıtma sisteminin dış hatlarının döşenmesi için bu yöntem, işi daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlar, çünkü çıkıntılı patronlar biçiminde kılavuzlar içeren iki katmanlı köpük polistiren plakaların kullanılmasını içerir. Farklı yoğunluklarda polistiren kullanılan plakaların üretimi için - üst tabaka daha dayanıklı, alt - yumuşaktır.
Yerden ısıtma için boru döşemelerini yapmak oldukça basittir.
Teknik, örneğin OSB kontrplakından (SIP-panel evlerinde olduğu gibi) pürüzsüz bir yüzeye herhangi bir çakışma için uygundur. Düz bir ahşap zemindeki sıcak su zemini aşağıdaki teknolojiye göre yapılır:
- Günlükleri OSB levhalarıyla kapatın ve bunları galvanizli vidalarla sabitleyin. İş, birinci katın ahşap zemininde gerçekleştirilirse, kirişler arasında, önceki bölümde açıklandığı gibi, mineral yünü yalıtımı yapmaya değer. Polistiren sisteminin kalınlığı, binayı aşağıdan tamamen yalıtmak için yeterli değildir.
- Damper bandını odanın etrafındaki duvarlara sabitleyin.
- Bitmiş yüzeydeki polistiren plakaları, kilitler üzerinde birbirine sabitleyin.
- Difüzyon plakalarını, boru hatlarının şemasına ve ziftine uygun olarak takın ve bunları patronlar arasında sabitleyin. Boruyu bobinden ayırıp, plakaların girintilerine yerleştirin.
- Isıtma devrelerini, plastik örtüyle örtün, örtüşen ve boyutlandırma bezlerini örtün.
- Zeminin tabanını daha sonra bir son kat kaplama (popüler seçenek laminattır) yerleştiren alçı lifli tabakalardan (GVL) birleştirin.
Çalışmanın detayları Rus firması olan polistiren köpük sistemlerinin üreticisi olan "Rusteplopol" isimli videoda gösterilmiştir:
Konsey. Sonkatı döşemeden önce, besleme hatlarını devrelerden dağıtım ve karıştırma ünitesinin manifolduna bağlayın ve 4 bar'lık bir basınçla basınç testlerini (basınç testi) gerçekleştirin.
Sıcak su döşemeleri için şekil yalıtımının avantajları açıktır - kurulumun basitliği ve hızı, boruyu yerleştirme yeteneği, sadece "yılan" değil, aynı zamanda bir salyangoz. Dezavantajları vardır:
- yüksek maliyet;
- malzeme ağır mekanik yükler altında bükülebilir;
- Patronlar arasındaki boşluklar nedeniyle, ısının küçük bir kısmı, zemin kaplamasının altındaki havanın işe yaramaz ısınması için harcanmaktadır.
Boru döşemenin diğer yolları
Metal levhaları yerleştirebileceğiniz ısıtma devresinin temeli, diğer ürünler olarak kullanılabilir:
- hazır oluklu genleştirilmiş polistiren plakaları;
- boru hatları döşenmesi için kesikli ahşap ürünlerin fabrika takımları;
- 35 kg / m³ yoğunluğa sahip polistiren levhalar, olukların özel bir termal bıçak kullanarak kendi elleriyle kesildiği yerlerdir.
Pabuçlu polistiren köpüğüne ek olarak, ticaret ağında hazır girintilere sahip olan polimer plakaları bulunmaktadır. Bu seçenek, şemada gösterildiği gibi düz bir yüzeye ve tavanın içine, gecikmeli sifonlara monte etmek için uygundur:
Isı yalıtım levhaları gecikmeler arasına yerleştirilebilir.
Not. Dezavantajlar seçeneği - boruların geçişi ve polimerin köşelere sabitlenmesi için kütüklerdeki olukların kesilmesi ihtiyacı, böylece tahtaya uymaz. Bu nedenle, OSB kontrplak veya düzleştirilmiş levhalar tabanındaki oluklu levhalar yerleştirmek daha iyidir.
Ahşap elemanlar (solda) ve borular için oluklu polistiren köpük (sağda)
Su zemini ısıtmak için kullanılan büyük ahşap setler, kaplamanın hacimli mobilyalardan büyük yükü zorlamadan taşıyabilmesidir. Plakalar için kesikli ürünler, yukarıda açıklandığı gibi (Uponor teknolojisi), yalıtım ile birlikte kirişlere monte edilir. Tipik ahşap zemin ısıtmanın sadece bir dezavantajı vardır - malzemelerin yüksek fiyatı.
Zamana sahip ev sahipleri, olukları ve sıradan yüksek yoğunluklu köpükleri yakmak için bir termo-bıçak satın alarak polistiren sisteminden tasarruf edebilirler. Bu teknoloji basittir: yalıtım plakaları düzleştirilmiş bir yüzeye yerleştirilir, bundan sonra şemaya uygun olarak boru hattı güzergahını yakmaları gerekir. Isı dağıtıcılarını kurmak ve boruları bunlara yerleştirmek kalır.
Polistiren olukları yakmak
Malzemelere tasarruf etmek mümkün mü
Şapka sahip olmayan yerden ısıtma için kullanılan parçalar çok paraya mal olduğu için, birçok usta bunlardan kaçınmanın yollarını bulmuştur:
- Isıtma dallarını doğrudan tavana, yalıtımın üzerine koyun. Daha sonra Ω şekilli ürünler kullanılmaz.
- Levhalarda kendiniz kesim yapın ve olukların uzunluğu boyunca plakalar yerine, pişirme için kullanılan alüminyum folyoyu açın.
- Çelik ısı yayıcılarını metal işleme ekipmanında bağımsız olarak üretmek.
- Oluklardaki boruları döşemek için bir ahşap sistem, örneğin, sunta levhalarından kendiniz de yapılabilir.
Bu seçeneklerden sadece 2 tanesi tasarruf sağlayacak ve aynı zamanda etkili ısıtma düzenleyecektir. Gerçekten, makine - bükme makinesinde herhangi bir metal levha yapmak mümkündür, sadece oluğun profili dikdörtgen olacak, "memeobraznym" değil.
Tavanlar içinde borulama hala devam ediyor
Borular ahşap bir yapının içine döşendiğinde, son kat kaplama ile zayıf temas ederler ve etraflarındaki havayı odadan daha fazla ısıtırlar. Bu ısıtmanın etkili olması için, borular birbirinden 10 cm mesafede bırakılmalı ve ısıtma ortamının sıcaklığı maksimum seviyeye yükseltilmelidir. Sonra fikir anlamını yitirir, radyatörleri kurmak daha kolaydır.
İnce alüminyum folyo, bir milimetrenin yüzüncü yüzdesindeki kalınlığından dolayı zayıf bir ısı akışı dağıtıcısı olarak hizmet eder. Buna ek olarak, zamanla kademeli bir oksidasyondan parçalanır, bu nedenle folyo kullanmak mantıklı değildir.
Esnaf - sanatkârlar bağımsız olarak boru hatları ve rulo alüminyum folyolar için oluklar oluştururlar.
Para biriktirmenin başka bir yolu da var - kızılötesi film ısıtıcıları kullanarak elektrikli yerden ısıtmalı bir ahşap evin ısıtılmasını organize etmek. Fakat böyle bir sistem evrensellikte kaybedecektir, yani sadece ısıtma için elektrik kullanabilirsiniz, gaz veya yakacak odunları unutmak zorunda kalacaksınız.
"Kuru" zemin sistemlerinin artıları ve eksileri hakkında
Sonuç olarak, özel bir ahşap evin sahiplerini çekebilecek bir şap olmadan sıcak bir katın avantajlarını belirtmek isterim:
- Tasarım hafif, güvenilir ve aynı zamanda etkilidir.
- Bir şap içine gömülmüş ısıtma devrelerinden farklı olarak, böyle bir sistemde sızıntı tespit etmek ve onarmak kolaydır.
- Gecikmenin üst kesiminin üzerinde çıkıntı yapan "pastanın" kalınlığı 20 ila 50 mm'dir.
- Çelik veya alüminyum saçılma plakaları olan su döşemeleri, ısı biriktiremez ve neredeyse ataletten yoksundur. Buna göre, odaları hızla ısıtıyor ve otomatik komutlara ve menteşelerdeki soğutucu akışındaki değişikliklere derhal yanıt veriyorlar.
- “Islak” süreçlerin olmaması ve çözümün katılaşması nedeniyle kurulum hızı. Bir sonraki videoda gösterilen kısa süreli ısı yalıtım zeminleri nasıl düzenlenir:
Referans için. Çeşitli internet kaynaklarında, yassılaştırma sisteminin monolitik olanla karşılaştırıldığında azaltılmış ısı yayılımı hakkında çelişkili bilgiler vardır. Teorik olarak, bu doğrudur, ancak pratikte fark küçüktür ve bir karşılaştırma yapmak oldukça zordur.
Ev sahibi mucitleri alüminyum folyolarla oynamak için zorlamak için tek dezavantajı, özellikle figürlü polistiren köpükle birlikte, çelik ürünlerin fiyatıdır. Bu nüansı şu şekilde atlatmak mümkündür: dönüşümlü olarak finansal imkanların ortaya çıkmasıyla tüm odalarda sıcak bir zemin oluşturmak. İlk önce, tavanı ısıtıp bir tarak koymanız ve ardından, kiracıların kalıcı olarak kaldığı yerlerden başlayarak boru düzenini kademeli olarak monte etmeniz gerekir.