Ticari ve endüstriyel ortamlarda kullanılan hat tipi sabit sıcaklıklı ısı algılama şeklidir. Bu doğrusal kablo, tüm uzunluğu boyunca herhangi bir yerde bir yangını algılayabilir ve birden çok sıcaklıkta mevcuttur.
Doğrusal Isı Algılama (LHD) kablosu, esasen bir hat sonu direnci ile sonlandırılan iki çekirdekli bir kablodur (direnç uygulamaya göre değişir). İki çekirdek, belirli bir sıcaklıkta (bina uygulamaları için genellikle 68 ° C) eriyecek şekilde tasarlanmış ve iki çekirdeğin kısalmasına neden olan bir polimer plastik ile ayrılır. Bu, teldeki dirençte bir değişiklik olarak görülebilir.
Isı algılama kablosu, kontrol modülü (arayüz ünitesi) ve terminal ünitesi (EOL kutusu).
Dijital tip (Anahtar tipi, Onarılamaz) ve analog tip (Kurtarılabilir). Dijital tip, uygulamalara göre üç gruba ayrılır: geleneksel tip, CR / OD tipi ve EP tipi.
Kolay kurulum ve bakım
Minimal yanlış alarmlar
Özellikle zorlu ve tehlikeli ortamlarda kablonun her noktasında ön alarm sağlar.
Akıllı ve geleneksel algılama ve yangın alarm panelleri ile uyumludur
Maksimum esneklik için çeşitli uzunluklarda, kablo kaplamalarında ve alarm sıcaklıklarında mevcuttur.
Elektrik üretimi ve ağır endüstriler
Petrol ve Gaz, Petrokimya endüstrileri
Madenler
Ulaşım: Karayolu tünelleri ve erişim tünelleri
Yüzer tavan depolama tankı
Konveyör bantları
Araç motor bölmeleri
Kablo, ortam sıcaklığına yakın bir alarm derecesiyle kurulduğunda istenmeyen alarmlar meydana gelebilir. Bu nedenle, her zaman en az 20°C beklenen maksimum ortam sıcaklığı ile alarm sıcaklığı arasında.
Evet, dedektör kurulumdan sonra veya kullanım sırasında en az yılda bir kez test edilmelidir.