Kapasitif regülatör
Kondansatör regülatörü, yük güç faktörünü ölçerek, gerekli kondansatör miktarını devreye sokan cihazdır.Aslında bu cihaz, istenilen güç faktörünü elde etmek için devreye ne kadar kondansatör bağlanması gerektiğini tespit eder.
Adım 1) Aktif ve reaktif gücü ölçün
Adım 2) COSQ = P / PS ilişkisini kullanarak güç faktörünü hesaplayın
Adım 3) İstenen güç faktörüne ulaşmak için gereken reaktif gücü hesaplayın
Adım 4) Devreye Q kW reaktif enjekte edin
(Q = P (tanφ۱ – tanφ۲
P: Kilowatt cinsinden sözleşme gücü miktarı
tanφ۱: mevcut güç faktörü
tanφ۲: Optimal güç faktörü
φ: Gerekli reaktif güç miktarı
Kapasitif düzenleyiciler iki kategoriye ayrılır: akıllı ve basit. Regülatör yapısındaki kademe sayısı, piyasada bulunan 4 ila 12 kademe arasında olan güç faktörünü değiştirmek için gereken kapasitör sayısını gösterir.
۱: Üretici tarafından regülatör için sağlanan voltaj, şebeke voltajı ile aynıdır.
۲: Regülatörü beslemek için akım trafosu, hem kapasitör akımını hem de yük akımını ölçmek için ana güç girişine yerleştirilmelidir.
۳: C / K değeri ayarlanan değerden yüksek olmamalıdır, aksi takdirde hata oranı artacaktır.
۴: C / k değeri, ayarlanan değerden daha az değildir, aksi takdirde hata oranı daha az olacaktır, ancak bir adımda salınım (bağlantı kesilmesi ve bağlantı) olasılığı vardır.
CK = Q / √۳ ٫ V.K1.K2
S: VARA reaktif volt-amper cinsinden kapasitör bankasının en küçük kademesinin kapasitesi
V: şebeke gerilimi
K1: Akım trafosu dönüştürme oranı
K2: Transformatör gerilim oranı
Kapasitör bankası regülatörü, kapasitör bankasının düşünce kuruluşu, yetenekli bir yönetici ve karar verici olarak, belki de kondansatör teknolojisi ve devam etmekte olan panel ekipmanından çok daha fazlası, kapasitör bankası elektronik mikroişlemci ekipmanı, tıp bilimi de evrim geçiriyor. Bu bilimin günlük ilerlemesinin çoğu, kullanılan elektronik ekipman ve robotlardadır. Çeşitli makale ve haritalarda aşağıdaki kısaltmalarla adlandırılan diğer ekipman kondansatör regülatör isimleri:
Güç faktörü düzeltme regülatörü, yaklaşık olarak kapasitörün yaşına eşit bir yaşa sahip kapasitör banklarının en temel bileşenlerinden biridir. Bu cihazın kullanımlarına rağmen, kapasitif bir bankanın en belirsiz ve gizemli bileşeni olduğunu söylemek güvenlidir. Geleneksel tanıma göre regülatör, yük güç faktörünü ölçerek gerekli kapasitör miktarı ile devreye giren cihazdır. Bu tanım kapsamlı olmasına rağmen çok belirsizdir ve nasıl kurulacağı ve diğer spesifikasyonlar hakkında bilgi sağlamaz.
• Regülatör nasıl çalışır? • C’nin Ka’ya oranı nedir? • Yanlış ayarlamanın regülatörün performansı üzerinde nasıl bir etkisi vardır? Üçten 11’e ne anlama geliyor? • Anahtarlama frekansı nasıl belirlenir? • PT polaritesi yanlış bağlanırsa ne olur?
Bu makale, genel ilkeleri ve teorileri olabildiğince basit bir şekilde ve yalnızca tüm analog, elektronik düzenleyiciler ve son derece gelişmiş mikroişlemci düzenleyiciler için ortak olan ilkeleri ifade etmeye çalışmaktadır. Regülatörün çalışma prensipleri: Aktif ve reaktif güç ölçüm cihazları aracılığıyla güç faktörünü manuel olarak değiştirmek istediğimizi varsayalım. Ayrıca tüm kilovat kapasitelerde 5 kondansatörümüz olduğunu varsayıyoruz. Ayar süreci şu şekildedir:
Adım 1: Aktif ve reaktif gücü ölçün Adım 2: Güç faktörünü hesaplayın Adım 3: İstenen güç faktörünü elde etmek için gereken reaktif gücü hesaplayın Adım 4: Devreye reaktif kW enjekte edin İki durum vardır:
Durum 1: Kilowatt kW 3,8 kW’a eşittir, yani üç adıma ve 0,8 bir adıma ihtiyacımız var, ancak devreye 0,8 bir adım giremiyoruz. İki seçenek olacaktır: • ۳ adım girin (istenen güç faktörüne ulaşmayacağız) • ۴ adım girin (güç faktörü ayarlanan değerden büyük olacaktır) Hangi çözüm daha uygundur? 2kW modu 4.4kg’a eşdeğerdir, bu da 4 adım ve 0.4 bir adım ihtiyacımız olduğu anlamına gelir.Yine, önceki durumda olduğu gibi, iki yol vardır: • ۴ adım girin, bu da ayar değerinden daha küçük bir güç faktörüne yol açar. •
Daha büyük bir güç faktörü elde etmek için 5 adım girin. Yine, hangisi daha uygun olan soru ortaya çıkıyor? Bazı kapasitörlerin devreye zaten girdiğini ve güç faktörünün istenen güç faktöründen daha büyük olduğunu varsayarsak, bağlı kapasitörlerden 1,2 kW kesmek gerekir. Bir kapasitör mü yoksa iki kapasitör mü? Düzenleyicilerde, gerekli reaktif miktarı genellikle en küçük adımla çarpılır. Aşağıdaki iki örnek, iki farklı karar verme modu ve düzenleyici performansı göstermektedir:
• Regülatörde 3.4 kademe gerekli ise 3 kademe girilir, 3.6 kademe gerekli ise 4 kademe girilir. • Regülatör grubu 3,7 kademe 4 kademe ve 3,69 kademe 3 kademe yerine başka bir kapasitör yerleştirir. Anlaşıldığı üzere, güç faktörünü ayarlarken ve düzeltirken hata yüzdesini kabul etmemiz gerekiyor. Bu şu soruyu akla getiriyor: • Ne kadar hataya izin veriliyor? • Bu hataya hangi faktörler bağlıdır?
• Nasıl kontrol edilebilir? Son iki sorunun yanıtlanması çok kolaydır: en küçük adımın kapasitesi. Gereken toplam reaktans en küçük adımla çarpıldığı için, sayı ne kadar küçükse, hata o kadar küçük olur: ancak ilk adımı küçültmek ekipmanın aşınmasına neden olur, bağlantı kesintilerinin ve bağlantıların sayısını artırır, elektromekanik şoklar ve elektromanyetik bozukluklar oluşturur. İlk soru, en küçük adımın kapasitesinin nasıl belirlendiği sorusuna karşılık gelir?
Bu konuda sitenin önceki içeriğini kontrol edin. Kapasitif banka C / K oranının tasarımı nedir ve nasıl tanımlanır? Oran, aslında ayarın doğruluğunu veya hatasını belirler. Genellikle hata oranı, kapasitif bankanın en küçük adımının 0,5 ila 0,65’i arasındaki bir katsayı ile orantılıdır. 0.65 hataya dayalı bir regülatörde, en küçük adım: en küçük adımın 5,67 katı yerine, en küçük adımın (6Q) 5,65 kV ve 6 katı devreye girer ve en küçük adımın 4,5 katı yerine 5,4 kV ve en küçük adımın 5 katıdır. Adım (5Q) devreye girer. Yazının başında aktif ve reaktif güç ölçüm cihazlarımız olduğu varsayılmıştı.
Kondansatör regülatörü, kontrol ve karar verme için aktif ve reaktif akımı kullanır ve gerekli reaktif gücü en küçük kademenin kapasitesi ile karşılaştırmak yerine, reaktif yük akımı, en küçük kademenin reaktif akımıyla, 0 yerine hata limiti ile karşılaştırılır. En küçük adımın (0.65Q) gücü, en küçük adımın (0.65 Ic) reaktif akımının 0.65 katına eşittir.
Öte yandan akımlar bir indirgeyici akım trafosu (CT) ile ölçülür, bu nedenle en küçük adım Q’nun kapasitesi kW ise ağa bağlanarak ağa eşit bir akım enjekte edilir ve akım regülatörünün iç devresinde CT’den geçtikten sonra akım trafosu dönüşüm oranı (Ölçülmüştür. Akım, regülatördeki en küçük kademe ağa bağlanarak ölçülür.
Dolayısıyla, hata limiti aşağıdaki gibi olur, bu da C / K’nin bilindik biçimidir: S: C / K’yi daha büyük bir değere ayarlarsak, regülatör performansında ne gibi bir değişiklik olur? Cevap: C / K daha büyük bir değere ayarlandığında, bu, en küçük adımın kapasitesinin gerçek sınırdan daha büyük olarak beyan edildiği anlamına gelir. Bu nedenle, adımları kesmek veya bağlamak ve hatayı artırmak için ölçülen güç faktöründe doğru C / K ayar modundan daha fazla değişiklik yapılmalıdır.
S: C / K’yi daha küçük bir değere ayarlarsak, regülatörün performansında ne gibi bir değişiklik olur? Cevap: Bu ayarla, en küçük kademenin kapasite değeri gerçek değerden daha azdır ve bir kademenin güç faktöründeki küçük bir değişiklikle bağlantısı kesilir veya bağlanır. Hata azalır ancak bir adımda salınım (bağlantının kesilmesi ve bağlanması) olasılığı vardır.