YANGIN POMPASI
Elektrik Motorları, NEMA MG-1 standartlarına uygun olmalıdır.
Motorlar, sürekli çalışma koşullarına göre tasarlanmış olmalıdır.
Motor servis faktörü; NEMA MG-1 standartlarına göre 1.15’ten küçük olmamalıdır.
Su suçrama olasılığı olan yerlerde, motorlar tam kapalı (totally enclodsed) türde tasarlanmış olmalıdır.
Yangın güvenliği sağlanan binanın elektriği kesilse bile motorları besleyecek biçimde enerji hattı bulunmalıdır.
Elektrik beslemelerinin güvenilir olmaması durumunda, mutlaka yedek bir kaynak sağlanmalıdır.
Jeneratör ile besleme durumunda sistem; NFPA 37 ve NFPA 110 Type10 standartlarına göre dizayn edilmelidir.