Yanıtlar:
Bu, üreticinin beyanlarına bağlıdır. Tipik olarak anahtar cihazlar, beklenen normal cihaz yükü için derecelendirilir. Kablolama ısı kaybı vb. Göz ardı edilecek kadar ihmal edilebilir olmalıdır.
Bir üreticinin web sitesinde söyledikleri :
Elektronik düşük voltaj transformatörleri de bir miktar ısı yayar. Bu verimsizlikler sönük derecelendirmede dikkate alınacak kadar küçüktür. 600 W için listelenen bir Lutron ELV dimmer UL, tam 600 W lamba yüküyle yüklenebilir. Diğer dimmerlerle takılırsa, standart değer kaybı kuralları uygulanır.
Bununla birlikte, ışıklardan ayrı bir transformatörünüz varsa (bir dizi CFL ampulün aksine manyetik bir transformatör gibi), transformatörün yükünü de dikkate almanız gerekir.
Şahsen ben limite o kadar yakınsam, her zaman dimmer boyutunda yukarı gider. Diğer dimmerlerle çetelenmişse, o zaman değer kaybı sizi zorlar.
Kesinlikle işe yarar mı?
Yükün bu yüksekliğinde daha erken başarısız olur mu, büyük olasılıkla.
Kesinlikle çok ısınacak mı.
Tehlikeli olacak mı, hayır, gerçekten değil.
Burada, 600 watt akkor aydınlatmayı 1000+ watt dimmer gerektiren birkaç faktör var:
Işıkları bölmeyi düşündün mü? Ucuz dimmerlerin kullanımına izin vermek ve ayrıca daha fazla aydınlatma kontrolü sağlamak için bunları coğrafi olarak iki veya üç devreye ayırmak.
Dimmer anahtarı 600 watt olarak derecelendirilmişse, 600 watt kullanır. Çoğu aslında 600 watt'ın üzerinde güç harcayabilirdi (ancak sözde) daha hızlı başarısız olurdu. Endişeyi hiç görmüyorum. Endişeniz üründe olmalı, talimatları takip edememeniz. Bu fikrinizi kolaylaştırmazsa, üreticiyi aramanız gerekir. [600 watt dimmerın 500 watt olarak derecelendirildiğini kabul eden bir üretici göremesem de]
SCR'ler veya TRIAC'ler ile ilgili tecrübelerime göre ("çip" dimerleri genellikle kullanır), watt değeri "mükemmel" koşullar altındadır (yani cihazın monte edildiği alan "oda sıcaklığında" der). Şimdi umarım ticari bir cihazda oldukları için uygun şekilde derecelendirilmiş değillerdir, ancak yonga özelliklerinin uygun değer kaybı olmadan cihaz özelliklerine kopyalandığı birkaç cihazdan daha fazlasını gördüm.
TL; DR, şahsen 1000 Watt dimmer ile gidecektim, ama 600 çalışmalı.
Kısa cevap, 600w akkor yükte derecelendirilmişse ve 600w akkor yükünüz varsa ve düzgün bir şekilde kurulduysa iyidir.
Daha uzun cevap, herhangi bir elektronik cihaz daha sıcak çalışır, ömrü kısalır. btw i bir ganged kutu içinde başka bir dimmer yanında veya arasında şimdi muhtemelen 500 veya 400 watt için işaretlenmesi gerekir.
Nasıl yapıldığına (ve ne zaman yapıldığına) bağlı olarak ya tamamen açıldığında ya da karartıldığında ısınır. Bu açıdan hepsi aynı değil.
600 Watt'ın yeterince büyük olmadığına katılıyorum, herhangi bir devrede sürekli yükler için% 20 tampona ihtiyacımız var, örneğin 24 volt sekonder 48 va transformatör 2 amper için "iyi", ancak sıfır yastık ile, gerçekte bir 48 va'de 24 voltluk transformatör sadece 1,6 amper ile çalışabilir.