canguntan yazdı:
Bu konuda size en iyi bilgiyi gaz dağıtım firması verecektir.Normal şartlarda boru çapı neyse vana çapı da o olmalıdır. Boru çapını önce düşürüp sonra tekrar büyütmenize gaz dağıtım firmanız izin vermeyebilir.
bölgesel olarak Zetacad bu kuralı zaten uyguluyor, gaz dağıtım hız hatası yok ise (sadece 65-50-65 için )ters redüksiyon yani boğma yapabilirsin diyor ve zetacad de buna göre kullanıcıyı yönlendiriyor.