Bu şoku önlemek için bir kural var
Çok telli bir dal devresinde (nötr paylaşan), Pigtail nötrler . Bu nedenle: diğer sıcak kabloların bağlı olduğu nötrlüğü kesmeden servis için herhangi bir cihazı çıkarabilirsiniz .
Şimdilik, bunun bir MWBC olmadığı ve aslında bir felaket olduğu gerçeğini bir kenara koyun .
Prizin üzerindeki nötr , wirenut'a ve 1 ve iki akıllı anahtarı yüklemeye devam edin. Bu nötr değeri 0 volta yakın tutan nedir ? Temyiz 'tarafsız' mı? Beyaz renk mi? Hayır! Onu 0 volta yakın tutan şey, panelde nötr konuma geri bağlanmasıdır. Servis için kabı çıkardığınızda koptuğunuz .
Şimdi, kesinlikle hiçbir şey nötrü 0 volt civarında tutmaz. Herhangi bir voltajda, herhangi bir yüzer tel gibi endüktif veya kapasitif kuplaja karşı savunmasız kalır. Anahtar 2 hariç . Anahtar 2 kendisine güç vermeye çalışıyor. It paneline 1 den "nötr" ile bu gücü dönen paneli 2'den "HAT" tel kapalı güç almaya olan 120V maddesine nötr asansör , burada ikinci çizimde göstermek gibi . Çıkardığınız priz X'dir ve elinizi koyduğunuz yer burasıdır.
Şimdi burada bakkal kusurları listesine başlayalım.
İki farklı panelden kaynakları karıştırmayın
Zeminleri bile karıştırmayın. Normalde, zeminler her yerde web yapabileceğiniz tek şeydir. Ancak , zemini güçlendirme kuralları bile iki farklı panelden zemini karıştırmanıza izin vermez.
Nötrleri iki panelden karıştırmak yanlıştır. İki panelden hots karıştırma delilik . Sadece bunu yapmıyorsun. Hiç.
Birden fazla panelden gelen malzemelerin aynı kanalları geçmesi yasadışı değildir, ancak asla aynı yüklere hizmet etmezler.
Nötrleri karıştırmayın - uygun şekilde tasarlanmış MWBC hariç
Yukarıdakilere rağmen, zemin büyük bir örümcek ağıdır, ancak nötr değildir - nötrler ortak hotslarıyla titizlikle tutulmalıdır. Bunun aptalca basit bir nedeni var: nötrlerin kırıcıları yok . Bir nötrün aşırı yüklenmekten korunmasını sağlayan tek şey , sadece diferansiyel akım döndürdüğü Çok Telli Şube Devresinde sadece bir sıcak (veya dikkatlice seçilmiş ve birkaç hots'u dengeleyen) için güç döndürmesidir. Lanet, MWBC'ler eğlencelidir .)
Çok telli branşman devrelerinde ortak bakım kapatma, yani servis için bir MWBC bacağını kapattığınızda garanti eden 2 kutuplu bir kesici olmalıdır, tüm bacakları kapatıyorsunuz.
Az önce karşılaştığınız sorunu da çözmeyi amaçlayan oldukça yeni (2011) bir NEC kuralı. Bu, kemer ve askıları "pigtail nötrler" kuralıyla çalışır.
Ne olursa olsun MWBC'lerle oynamak için daha fazla deneyime ihtiyacınız var.
Her kablo veya kabloda akımlar eşit olmalıdır
Geeks'in bunu anlaması zor, çünkü DC düşünmeye alışkınlar. AC titreşimli manyetik alanlar oluşturur. Tüm kablolar birlikte çalıştığı sürece manyetik alanlar birbirini iptal eder. Bununla birlikte, eğer bir döngüde ilerlerse, döngünün içi bir transformatörün çekirdeği haline gelir . Birini yırtıyorsanız, çekirdeğin açıklanamaz bir şekilde bir çeşit cila ile lamine edilmiş bir ince çelik plaka yığını olduğunu biliyorsunuz. Bu, trafo çekirdeğindeki girdap akımının ısınmasını önlemek için "girdap akımlarını" durdurmaktır.
Bu girdap akım enerjisi önemli olabilir, bu yüzden Kod bu konuda çok konuşur.
Bundan kaçınmanın yolu, çizimlerinizi birbirine yakın çizilmiş bir kablo veya borudaki tüm iletkenler ve tüm kablolar ve borular arasındaki boşluk ile çizmektir . Çiziminiz, çiziminiz gibi bir alanı kapsıyorsa , akımlarınız neredeyse kesinlikle eşit değildir. Yukarıdaki çizimi gri renklendirdiğimde, ortadaki lekeyi beyaz olarak bırakmalıydım, sadece bunu netleştirmek için. Çiziminiz bir ağaca benziyorsa , olası başka bir rota olmadığından akımlar eşit olmalıdır. Hazırsınız.
Düzeltme 1: Her şeyi sol devreden besleyin
Bu durumda doğru güç kablosunu kesiyoruz. SNIP! Ve gitti.
Bunu yazarken, ThreePhaseEel bunu tarif etti.
Düzeltme 2: Sağ devreden besleme yükü 2
Bu durumda, switch2 ile eklentiyi değiştiririz ve sol kutudaki nötr bağlantıyı keseriz. Eklenti yalnızca besleme 2'den gelen siyah-kırmızı-beyaz kablo ile iletişim kurar .
Not Görünmez Duvar anahtarı kutusunun sol tarafındaki devre 1 malzeme ve sağ tarafta devre 2 şeyler arasında. Uzaktan anahtarın her zaman sıcak olması gerekmediğine şaşırdım, ancak gerekirse yedek olarak paketin içinde. Ayrıca , ekstra kablo için zemini ayırın - bu, farklı bir devreden sunulduğunu zeki gözlemci için açıkça görecektir, çünkü kablodaki her tel bir cihaza gider.