Dimmer - Dimmer
Dimerler bir bağlı cihazlar ışık fikstür ve azaltmak için kullanılabilir parlaklığı ve ışık . Lambaya uygulanacak voltajı dalga biçimini değiştirerek, ışık çıkışının yoğunluğunun azaltılması mümkündür. Değişken gerilim cihazları, çeşitli amaçlar için kullanılır, ancak terimi sönük genel olarak ışık çıkışını kontrol etmek amaçlanan için ayrılmış olan dirençli akkor , halojen , ve (daha yakın) kompakt floresan lambaları (CFL'ler) ve ışık yayan diyotlar (LED). Daha özel ekipman azaltmak üzere gerekli olan floresan , cıva buhar , katı-hal ve diğer yay aydınlatma.
Dimmerler küçük birimlerden boyutunda yerli boyutunu aralığı ışık anahtarlar büyük tiyatro ya kullanılan yüksek güçlü birimlerine mimari aydınlatma tesisatı. (Örneğin, uzaktan kumanda sistemleri, ancak küçük iç kısma anahtarları genellikle doğrudan kontrol edilir X10 ) mevcuttur. Modern profesyonel dimmerler genellikle gibi bir dijital kontrol sistemi tarafından kontrol edilir DMX veya DALI . Yeni sistemlerde, bu protokoller genellikle ile bağlantılı olarak kullanılır ethernet .
Profesyonel aydınlatma endüstrisinde, şiddetindeki değişiklikler "siliniyor" olarak adlandırılır ve "yukarı solmaya" veya "aşağı solmaya" olabilir. direkt manuel kontrol ile Dimmerler onlar farklı şekillerde olabilir hızında bir sınır vardı ama (parlaklık çok hızlı değişiklikler hâlâ lamba ömrü gibi diğer nedenlerden dolayı kaçınılmalıdır rağmen) bu sorun büyük ölçüde modern dijital birimlerle ortadan kalkmıştır.
Modern dimmerler inşa edilmiştir yarı iletkenler daha yüksek olması nedeniyle, yerine değişken dirençler verimliliğini . Bir değişken direnç ısı olarak gücünü dağıtmak ve bir görevi görür olur gerilim bölücü . Yarı iletken veya katı hal dimmerler "açık" bir düşük direnç ve "kapanma" yüksek direnç arasında hızlı geçiş için, bunlar kontrollü bir yük ile karşılaştırıldığında çok küçük bir gücü dağıtır.
içindekiler
Tarihçe
Erken dimmerler doğrudan büyük sönük panellerin elle manipülasyonu yoluyla kontrol edildi. Bu, uygunsuz verimsiz ve bu tür için kullanılanlar gibi büyük veya yüksek güçlü sistemler için potansiyel olarak tehlikeli olabilecek aydınlatma kontrol konumu, ortaya çıkmasına tüm gücü gerekli sahne aydınlatması .
1896 yılında, Granville Woods büyük ölçüde istenmeyen enerji yakma yerine istenen talebi karşılayacak üretilen enerji miktarını azaltarak enerji israfı, indirgenmiş onun "Güvenlik Dimmer-" patentli.
1959 yılında, Joel S. Spira bulundu olur, Lutron Elektronik Şirketi 1961 yılında, bir dayalı bir sönük icat diyot ve bir aday ototransformatör enerji tasarrufu ve sönük bir standart elektrik wallbox içinde kurulabilmesine olanak tanımaktadır.
1966 yılında, Eugene Alessio bir kullanılarak tek bir ampul ışık seviyesini ayarlamak için bir ampul soketi adaptörü patentli triyak . Bu cihazı ev için, o bir ampul soketi ve bir ampul alabilecek diğer ucunu da vidalı olma yeteneğine bir ucundan ile 2 inç yuvarlak cihazda verdi.
Katı hal dimmerler kullanıma girdiği zaman, (örneğin, analog uzaktan kumanda sistemleri 0-10 V aydınlatma kontrol sistemleri) mümkün olmuştur. Kontrol sistemleri için tel önceki aydınlatma sistemleri ağır güç kablolarının daha (düşük akım ve alt tehlike ile) daha küçüktü. Her karartma aydınlatma kontrol konumunu bırakarak birçok teller sonuçlanan kendi kontrol telleri vardı.
Gibi daha yakın yıllara dijital kontrol protokolleri DMX512 , DALI veya benzeri birçok ethernet tabanlı protokollerden biri Art-Net , ETCnet , 'nin bir tarama , Pathport , ShowNet veya Kınet bir kısıcı çok sayıda (ve diğer sahne ekipmanları) kontrolünü sağlamak yoluyla tek bir kablo.
sönük Türleri
reosta sönük
Dayalı Dimmers reostaların onlar ısı olarak yükün güç oranına önemli bir bölümünü dağıtmak olacağından verimsiz idi. Onlar büyük olduğunu ve hava soğutma gereklidir. Onların karartma etkisi her reostaya uygulanan toplam yük bir hayli bağlıydı Çünkü gerekli yük rheostat çevirici gücüne oldukça dikkatli eşleştirilecek. Mekanik kontrol dayanıyordu Son olarak, onlar yavaş ve bir anda birçok kanal değiştirmek zordu.
Tuzlu su sönük
Dimer bir rheostat erken örnekleri bir tuzlu su karanlık veya dahil sıvı Reostayı ; hareketli ve sabit kontak arasındaki sıvı bir değişken direnç sağlamıştır. Birbirine temas yakın, daha fazla voltaj ışık için kullanılabilir. Tuzlu su huzmeli farlar, su ve korozyondan kaynaklanan bakım normal şekilde ilâve edilmesini gerektirmektedir; maruz kalan parçalar bir şok tehlikesi arz işlemi sırasında enerji edildi.
Bobin-rotasyon transformatör
Bobin-rotasyon transformatör iki bobin hizalanmasını değiştirilmesiyle doğrultusunda geriliminin değiştirilebilmesi değişken pozisyonlu bobini ile bağlantılı olarak sabit konumlu bir elektromıknatıs bobininin kullanılır. ayrı ikincil bobini etkili bir şekilde birbirini iptal ve ikincil bir voltaj üretmek birincil iki eşit fakat ters alanlar tarafından etkilenir 90 derece döndürülmüş.
Bu bobinler, standart andıran rotor ve stator , rotorun dönme ile fren karşı tutulmuş ve yüksek tork dişli kullanarak belirli konumlara hareket edilmesi dışında, bir elektrik motoru olarak kullanılan. Rotor hiç bir tam devrim dönmedi Çünkü bir komütatör gerekli değildi ve uzun esnek kablolar yerine rotor üzerinde kullanılabilir.
autotransformer sönük
Değişken ototransformatörleri (ticari adı " Varyak ") daha sonra tanıtıldı. Onlar hala yakından benzeyen rheostat kısıcı gibi yaklaşık olarak büyük olsa da, bunlar nispeten verimli cihazlardır. Her autotransformer kanalına bağlı olacağını aydınlatma tasarımı çok daha kolay oldu Onların gerilim çıkışı, ve böylece onların karartma etkisi, uygulanan yükün büyük ölçüde bağımsızdır. Bazı kısa huzmeli farlar yavaş yavaş ve sürekli azaltmak veya ekli lambaların parlaklığını artırabilir motor sürücüleri ile donatılmış olmasına rağmen kısıcı Uzaktan kumanda, hala kullanışsız oldu. Sarma aydınlatma için kullanım dışı düşmüş ancak diğer uygulamalar için kullanılmaktadır.
Katı hal sönük
Katı hal veya yarı iletken kısıcılardır bu sorunların bazılarını çözmeye tanıtıldı. Yarı iletken park lâmbaları ve böylece lambaların uygulanan voltaj dalga formunu değiştiren ve bu değişen, her bir alternatif akım yarı çevriminin başlamasından sonra ayarlanabilir bir zamanda (faz açısı) ile ilgili geçiş RMS etkin değer. Bunun yerine verilen gerilimin bir kısmını absorbe geçiş Çünkü çok az israf güç vardır. Karartma neredeyse anında ve kolayca uzaktan elektronik kontrol edilir olabilir. Bu gelişme aynı zamanda mümkün yeterince küçük (içinde yerine kullanılacak karartıcıları yapmaya yapılan pattress Normal yerli ışık anahtarlar).
Anahtarlar anahtarlama sırasında ısı üretir ve ayrıca neden olabilir radyo frekans paraziti . İndüktörler veya bobinleri , bu parazit bastırma devresinin bir parçası olarak kullanılmaktadır. Dimer,% 50 gücünde olduğu zaman anahtarlar en yüksek voltaj anahtarlama (> 325 V Dimer bazı türleri ile bağlantılı bir ses uğultu oluşturma Avrupa'da) ve güç ani dalgalanma taşımak için indüktörün üzerinde bobinler yol açar; Bu aynı etki duyulabilir filamentler arasında akkor lambaların "şarkı" olarak. Giderme devresi aydınlatma yükleri ile şebeke sağlayıcı nitelik duyarlı ses ve radyo ekipmanı duyulmasını uğultu önlemek için yeterli olmayabilir. Bu durumda, özel adımlar bu etkileşimi önlemek için alınmalıdır. İlgili uymalıdır Avrupa kısıcılardır EMC mevzuatı gereklerine; Bu EN55104 tarif sınırları, yukarıda tarif edilen emisyonlarını bastırmak içerir.
Sağa doğru elektrik şemada, tipik bir silikon kontrollü redresör ışık sönük göre (SCR) faz açısı kontrolü sayesinde ışık kararır. Bu birim yük ile seri bağlanır. Diyotlar (D2, D3, D4 ve D5) darbeli DC üreten bir köprü oluşturur. R1 ve C1 bir zaman sabitiyle bir devre oluştururlar. Sıfır gerilim arttıkça (her yari başlangıcında) C1, şarj olur. C1 yapabilmek olduğunda Zener diyot SCR içine D6 davranış ve güncel enjekte SCR patlayacaktır. SCR yapar, D1 SCR ile C1 boşalır. Geçerli sıfıra düşer ve devre sonraki yarım döngüsünde görev başı yapması için besleme gerilimi, yarım döngüsünün sonunda hazır düştüğünde SCR kapanacaktır. Bu Öncü-Kenar Dimmer bir örnektir.
Daha da yeni, ama yine de pahalı bir teknoloji sinüs dalgası kısma yüksek güç olarak uygulanır, anahtarlamalı güç kaynakları , bir filtre ve ardından.
Kontrol
Sigara yerli dimmerler genellikle çeşitli protokoller vasıtasıyla uzaktan kontrol edilir. Analog kısma anahtarları genellikle bir taşıma karartma her bir kanalı için ayrı bir tel gerektiren gerilim arasında 0 ve 10 V . Bazı analog devresi bu bir kontrol sinyali ve anahtarlar için ana besleme türetir. Daha fazla kanal sistemine eklendikçe daha fazla kablo aydınlatma kontrol ve anahtarlarla arasında ihtiyaç vardır.
70'li yılların sonlarında seri analog protokolleri geliştirilmiştir. Bir kompozit video sinyalinin benzer zamanlama sinyalini gömülü olan bu (DİZİN Aydınlatma Avrupa durumunda, tek bir tel üzerine analog seviyelerinin bir dizi çoklanmış D54 standart 384 dimeri taşıma,) ya da ABD standart durumunda ayrı bir zamanlama sinyali ( AMX192 ).
Örneğin Dijital protokoller, DMX512 80'lerin sonundan bu yana cevabı olduğu kanıtlanmıştır. Erken uygulamalarda, bir dijital sinyal, bir kontrolör gönderilmiştir nolu demultiplekser anahtarlarla yanında doymuş,. Bu, her bir analog kontrol devrelerine bağlı olabilir -10 V sinyallerine +10 V veya 0, 0 bir koleksiyonu halinde dijital sinyali dönüştürülür.
Modern sönük tasarımlar anahtarlar için bir kontrol sinyali doğrudan dijital sinyal dönüştürmek için mikroişlemciler kullanın. Bu karartma üzerinde yakın kontrol vererek ve arka aydınlatma kontrolöre dijital olarak gönderilmek üzere tanısal geribildirim için fırsat veren, birçok avantajı vardır.
Ev uygulamalarında bazı kısma anahtarları aynı zamanda kullanılacak olan bir radyo alıcısı ile donatılmıştır kablosuz anahtarları , uzaktan bir radyo vericisi tarafından kontrol edilebilir.
yama
Yama kontrolü amacıyla bir devre ya da kanala fiziksel ( "sert yama") ya da sanal ( "yumuşak yama") atanmasıdır.
Sert yama
Dimerler, genellikle kolayca erişilebilir ve güç kontrol edilen aletleri için çalıştırılan rafları, birlikte düzenlenir. Mimari kurulumlarda elektrik (bu denir düz kalıcı bağlantıdan ışıklarına kısıcı çalıştırılan devreyi ). Sert çalışma ve değiştirilemez.
Tiyatrolar daha fazla esneklik talep Ancak bu tür mekânları. Her gösteri için değişiklikler için izin vermek için ve bazen gösterileri sırasında, tiyatro bazen devreleri tiyatro etrafında prizlere kalıcı koşmak yükleyin. Bunun yerine sönük doğrudan giderek bu devrelerin bir bağlı yama defne . Bir yama defne genellikle bir yama kablosu üzerinden belirli devreler bağlanacak karartıcıları sağlayan kısıcı yanında oturur. Ayrıca birçok devreleri sağlayabilir yama defne düşük voltajlı lambalar için bir sönük ve hatta seri bağlantı bağlanacak. Ayrıca bazı sinemalarda bireysel kablolar sönük ışık doğrudan çalıştırılır. Devreleri (ya da yama koyunda veya tek tek kabloların formunda) ve anahtarlarla arasında tahsis bağlantılar olarak bilinen şebeke ya da sabit bir yama . Çoğu sabit yama durumları ışık kartındaki bir kontrol kanalı, bir 1-to-1 yama olarak, belirli bir sönük sabitlenir. Bu eski sinemalarda en yaygın olduğunu ve kısa huzmeli farlar turne şirketi tarafından getirilecek bir tur.
Yumuşak yama
Çoğu modern sabit tesis, yama koylar yok bunun yerine sahip bir sönük başına devre ve yama kısıcı bilgisayarlı kontrol konsolları kullanarak kanallara Yumuşak Patch .
eğrileri Karartma
En analog kısıcı tasarım dimer çıkış girişi ile doğrudan orantılı olmadığı anlamına gelmektedir. Operatör bir yumuşak geçişi yetişmiş gibi yerine, sönük sonra yavaşça üstündeki, ortada sonra hızlı, ilk başta yavaş yavaş loş olur. eğrisinin şekli bir sinüs dalgasının üçüncü çeyreğinin benziyordu. Farklı dimmerler farklı sönük eğrileri üretilmiş ve farklı uygulamalar tipik olarak farklı yanıtlar talep etti.
Televizyon genellikle aydınlatma rengi sıcaklığının doğru kırparak izin gerekli eğri, üst kısmında daha iyi bir kontrol sağlayan bir "kare yasası" eğrisi kullanır. Teatral kısma anahtarları daha yumuşak bir "S" ya da doğrusal eğri kullanma eğilimindedir. Dijital dimmer anahtarları üreticisi arzuları ne olursa olsun eğri olması yapılabilir; Yaşları analog karartıcılarla eşleşti böylece onlar, farklı eğrilerin doğrusal ilişki ve seçimi arasında bir seçim olabilir. Sofistike sistemler programlanabilir kullanıcı ya da standart olmayan eğrileri ve standart olmayan bir eğri bir yaygın olarak, bir kullanıcı tanımlı kontrol düzeyinde açılmasını, bir "non-dim" bir sönük getirmektir.
önceden ısıtmak
Yüksek yoğunluklu akkor (filaman) Switching büyük nedeniyle, önemli ölçüde onların ömrünü kısaltabilir soğuktan tam güç lambaları baskın akım meydana gelir. Lamba filamentler üzerinde stresi azaltmak için, kısa huzmeli farlar bir olabilir önısıtma işlevi. Bu genellikle% 5 ve açık-kapalı görünür% 10 arasında, minimum düzeyde ayarlar ancak çok fazla soğuması lambayı durur. Bu aynı zamanda rock'n'roll tarzı gösterileri operatörleri takdir gücünün ani patlamaları için lambanın tepkiyi hızlandırır. Bu fonksiyonun tersi bazen denir üst kümesi . Bu aynı zamanda onun ömrünü uzatabilir bir lamba, verilen maksimum güç sınırlar.
daha gelişmiş sistemler, bu aynı etki anlamıyla ön ısıtma (sıcak) bir olay veya performans önce küreler elde edilir. Bu genellikle yavaş yavaş 1 saat için 1/2 arasında değişen bir süre boyunca tam (ya da genellikle% 90-95) güç ışıkları getirerek elde edilir. Bu yerleşik bir ön ısıtma fonksiyonu olarak kadar etkilidir.
dijital devrim
Modern dijital sıraları ön ısıtma ve dimer eğrileri taklit ve yumuşak bir yama bellekte yapılabilir izin verebilir. O sönük raf karmaşık ayarları aktarmak zorunda kalmadan başka bir takas anlamına gelir olarak Bu genellikle tercih edilir. Birçok farklı eğriler veya profiller programlanabilir ve farklı kanallarda kullanılabilir.
Yükselme zamanı
Dimer bir ön kenar kalitesinin bir ölçüsü "yükselme süresi" dir. Bu bağlamda artış kez anlık çıkış voltajı sıfırdan almak için dalga kesik kısmı için gereken zaman miktarıdır. yukarıda dalga biçimi kırmızı iz neredeyse dikey bir kenarının eğimli bir ölçüsüdür. Tipik o mikrosaniye yüzlerce onlarca ölçülür. Daha uzun bir yükselme süresi sönük ve lambanın gürültü yanı sıra lamba ömrünü uzatır azaltır. Daha uzun bir yükselme süresi de sönük tarafından üretilen elektromanyetik parazitleri azaltır. Şaşırtıcı değil, daha uzun bir yükselme süresi Boğmak boyutu artmış gerektiğinden bu, kısa olandan uygulanması daha pahalıdır. Daha yeni karartma yöntemleri gibi sorunları en aza indirmeye yardımcı olabilir.
Ayrıca bakınız
Referanslar
- Bellman, Wilard F. (2001). Sahne Aydınlatma: Sanat ve Uygulama, Üçüncü Baskı , Bölüm 4 -The Kontrol Konsolu Broadway Press, Inc., Louisville Kentucky ISBN 0-911747-40-0 ,
- sound.whsites.net
|Wikimedia Commons ile ilgili çoklu ortam kategorisi bulunur Aydınlatma kısıcı .|