Müstakil bir garaja bir alt panel monte edeceğim. Alt panel 60 amp olacaktır. Garaj, ana paneldeki kurumdan yaklaşık 30 'dir ve uygun gösterge kablolarını seçmeden önce kesin bir uzunluk elde edeceğim. Kablolama için yeraltı pvc kullanacağım. Evden garaja kadar yeraltına giden mevcut kablolar var, bunlar artık kullanılmayacak. Bu alt paneli topraklamaya gelince, ana panelden yeni alt kısma bir topraklama iletkeni mi çalıştırmalı yoksa alt topraklamayı topraklamalı mı?
Bu cevabı okumak , alt paneli ana şebekeye topraklamak zorunda kalacağım gibi geliyor, çünkü öncelikle benim durumumda bu yeni bir kurulum. Kontrol ettiğim diğer tüm değişkenler.
Eğer öyleyse, ana panelden subkota 4 kablo, 2 hots, 1 nötr ve 1 toprak doğru çalışır mıydım?
Ardından, alt panelde, topraklama barası ve nötr bara bağlanmayacak ve topraklama vidası topraklama barasından çıkartılacak mı?
Son olarak, ana tarafta bir GFCI Kırıcı kullanılmalıdır, değil mi? Bunun müstakil bir binadaki herhangi bir alt panel için geçerli olduğuna inanıyorum, sadece emin olmak istiyorum.