Su besleme hatlarındaki hava tıkanıklığı, su akışının düzgünlüğünün bozulmasına yol açar, bu da su darbesine neden olur ve boru ve ek parçaların hızlı aşınmasına neden olur. Su besleme sisteminin deformasyonunu önlemek için, boru hattı boşluğundaki hava birikiminin hangi yollarla ortadan kaldırılabileceğini bilmeniz gerekir.
Hava tıkanıklığının ana nedenleri
Su besleme hatlarındaki kabarcıkların görünümü, dahili bir fizikokimyasal reaksiyon veya dışarıdan nüfuz ile ilişkilidir. İlk durumda, gaz, su akımının kendisinden kaçar, çünkü 1000 litre suda yaklaşık 30 gram hava çözülür. Sıvı yavaş akarsa ve ısıtılırsa gaz halindeki maddenin salınımı daha hızlı olur. Bu nedenle sıcak su borularında boşluklar ve boşluklar çok daha sık görülür. İkinci durumda, dış ortamdan gelen hava, ana hat ağlarına sızar.
Özel bir evin su temin sisteminde dışarıdan havanın görünmesinin ana nedenleri:
- sıvı seviyesi düştüğünde, çek valf yoluyla hava emilebilir;
- kauçuk conta parçalarına sahip bağlantı elemanları zayıf bir şekilde sarılır, derzlerde basınç kaybı meydana gelir;
- su besleme hatlarındaki hava, sistemin ilk çalıştırılmasından itibaren tahliye edilmedi.
Dikey olarak yönlendirilmiş borularda hava yükselir veya boşluk boyunca emilir. Yatay olarak - tüm sistem için elverişsiz olan en yüksek yerlerde birikir.
Hava kabarcıklarının yok edilmesi, saniyede çeyrek metrelik bir akış hızında gerçekleşir. Daha az ise, trafik sıkışıklığı uzun süre tek bir yerde kalabilir.
Boru hattında hava kabarcıkları tehlikesi
Baloncuklar, özellikle büyük olanlar, hattın güçlü unsurlarını bile yok edebilir. Özel ev sahiplerine getirdikleri ana sıkıntılar:
- Aynı alanlarda birikerek boru bölümlerinin ve adaptörlerin kırılmasına yol açarlar. Ayrıca havanın sıkıştığı boru bölümlerinin bükülmesi ve sarılması için de tehlike oluştururlar.
- Kullanıcı için elverişsiz olan su akışını keserler. Musluklar her zaman suyu "tükürür", titreşir.
- Su çekicini kışkırtın.
Su darbesi, boruların kademeli olarak çökmesi nedeniyle uzunlamasına çatlakların oluşumuna yol açar. Zamanla, çatlama noktasında boru kırılır ve sistem çalışmayı durdurur. Bu nedenle, tehlikeli baloncuklardan hızla kurtulmanıza izin veren ek unsurları donatmak önemlidir.
Sıhhi tesisatta havadan nasıl kurtulur
Hava kabarcıkları boru hattının çalışmasına müdahale ediyorsa, ancak boşaltma elemanları henüz kurulmadıysa, kuyudan su pompalayan pompa istasyonunu kapatın. Ardından tüm tahliye musluklarını açın ve suyu şebekeden kabarcıklarla birlikte tahliye edin. Bundan sonra, basınçlı ekipmanı bağlayın ve su akışını başlatın.
Kanama ve iniş cihazları, özel bir evin su temin sistemindeki hava sıkışmalarından sonsuza dek kurtulmaya yardımcı olacaktır:
- Mayevsky cihazı gibi mekanik valfler;
- küresel vanalar ve vanalar;
- otomatik hava menfezleri.
Oldukça zahmetli olan kapatma vanaları yardımıyla havayı manuel olarak boşaltmak gerekir. Bu nedenle, alternatif seçenekleri seçmek daha iyidir.
mekanik valf
Cihaz karmaşık değil, ancak cihaz boru hattındaki baloncuklardan hızlı ve etkili bir şekilde kurtulabiliyor. Mekanik bir valfin çalışma prensibi aşağıdaki gibidir:
- İçine dişli bir tapanın monte edildiği kapaklı içi boş bir silindir, dişli bir bağlantı ile su kaynağına bağlanır.
- Silindirik kutunun içinde plastik bir yüzer top asılıdır. Boru hattında sadece su olduğunda, şamandıra tapa deliğine yükselir ve su akışının basıncı nedeniyle sıkıca tıkar.
- Cihaza hava girer girmez top aşağı iner ve hava kilidini boşaltır.
Havayı tahliye edebilen cihazlar, hattın en yüksek, döner ve kavisli yerlerine - hava birikimi riskinin yüksek olduğu yerlere monte edilir.
Otomatik havalandırma
Su tedarik şebekelerinden havayı çıkarmak için üç tip makine vardır:
- şamandıra valfleri;
- başlatma cihazları;
- kombine tip cihazlar.
Bir tahliye seçerken, olası trafik sıkışıklığının hacmine, ağdaki çalışma basıncına ve suyun kalite göstergelerine bakarlar. Bu veriler cihazın teknik kılavuzunda bulunabilir. Maksimum güce sahip bir makine almamalısınız. Minimumda çalışırken, yıpranma olasılığı daha yüksektir.
Ev yapımı hava akümülatörü
Otomatik cihazlar, kır evlerinde her zaman hava tahliyesi ile baş edemez. Genellikle bu tür hatlarda çok fazla hava kabarcığı vardır, valf cihazından su fışkırır.
Havalandırma makinesi yerine, tüplü ve musluklu bir tank olan bir depolama cihazı kurulur.
Cihaz elle yapılabilir. Verimli çalışma için hava akümülatörünün kesiti, boru hattının kesitinden beş kat daha büyük olmalıdır. Depolama cihazı, akiferin en yüksek noktasına monte edilmiştir.
Bir kır evine su temini şebekeleri kurarken, havayı ortadan kaldırmak için cihazların kurulmasını sağlamak önemlidir. Çalışma sistemini su darbesinden ve hızlı tahribattan korurlar.