Santrifüj pompanın emme performansı
Santrifüj pompanın emme performansı, izin verilen vakum yüksekliğini ve NPSH'yi içerir. Suyun normal basınç altında kaynama noktası 100'dür. C. eğer su kaynama noktasına ısıtılırsa, su çok kabarcık ve gazlaşmaya mal olacaktır. Yüksek rakımlarda hava incedir, hava basıncı düşüktür ve su 100'den azdır. C kaynar. Bu nedenle, suyun buharlaşması sadece sıcaklıkla değil, aynı zamanda su yüzeyindeki atmosfer basıncıyla da ilgilidir. Atmosferik basınç belirli bir dereceye kadar düşürüldüğünde, su oda sıcaklığında gazlaştırılabilir. Santrifüj pompanın çalışma prensibine göre, pompanın alt kısımdaki sıvıyı emebilmesinin nedeni, merkezkaç kuvvetinin pervanenin dönüşü ile üretilmesi ve göreceli vakumun pompa girişinde üretilmesidir ve emme tankının su yüzeyindeki atmosfer basıncı, sıvıyı emme borusu boyunca çarkın merkezine emer. Genel olarak, atmosfer basıncı 10.3M'ye eşdeğerdir. Çarkın merkezi mutlak vakum ise ve emme borusunun kafa kaybı dikkate alınmazsa, harici atmosfer basıncı sadece 10.3M su kaldırabilir. Pompanın yüksekliğinin sınırlı olduğu görülebilir.
Pompa emme yüksekliği aralığında, su yüzeyinden pompa montaj konumu ne kadar yüksek olursa, pompa girişindeki vakum derecesi o kadar yüksek olur, yani pervane girişindeki basınç ne kadar düşük olursa su emilebilir. Su pompasının girişindeki basınç belirli bir dereceye kadar azaltıldığında, yani mevcut sıcaklıktaki sıvının buharlaşma basıncına eşit olduğunda, sıvı kaynamaya ve buharlaşmaya başlar, bu da sıvı akışında kabarcıklar oluşturur. buhar ve sıvıdan ayrılmış gazlar ile doldurulur. Bu kabarcıklar çarka sıvı akışı ile birlikte girer. Merkezkaç kuvveti nedeniyle, sıvının basıncı kademeli olarak artar, bu da kabarcıktaki buharın yüksek basınç altında aniden yoğunlaşmasını sağlar ve kabarcık türü kaybolur. Kabarcık çok hızlı olduğu için, çevredeki sıvı, balonun kapladığı orijinal alana çok yüksek bir hızda akar ve bu da güçlü bir su darbesine neden olur. Bu su çekici tarafından üretilen yerel anlık basınç 10 / 3MPa kadar yüksek olabilir. Kabarcık zamanla bu su darbesi basıncının etkisi altında kanalın yüzeyine yapışırsa, yüzeye ciddi zararlar verir. Uygulama, bıçak girişinin arkasının su çekici tarafından hasar gördüğünü, bu nedenle pompanın kavitasyon altında çalışmasına izin verilmediğini göstermektedir.