Klima için evrensel panolar, HVAC ekipmanının onarımı için bir parça bulmanın zor olduğu durumlarda kullanılır. Satışta cihaz ve işlevsellik açısından farklılık gösteren çok sayıda model var. Çin yapımı levhalar geniş bir fiyat aralığında satılmaktadır.
Ucuz model QD-U02B ve pahalı model QD-U11A'nın açıklaması
QD-U02B
Cihazlar harici bir transformatör tarafından desteklenmektedir. Kompresör kontrolü için röle, dört yollu vana ve fanlar için 30 A değerine sahiptir - 5 A. Röle, 0,8 * 6,4 mm terminal blokları ile çalışma elemanlarına bağlanır. Sıcaklık ve foto sensörlerden kontrol sinyallerini almak için basit bir mikrodenetleyici yeterlidir.
Ucuz model QD-U02B'nin alıcı kartının kasası yoktur ve gösterge LED'leri, bir kontrol düğmesi ve bir fotoğraf modülü ile donatılmıştır. Cihazın boyutları, geleneksel duvara monte modellere monte edilmesini sağlar. Kartı bir öncekinin yerine yerleştirmek mümkün değilse, parçanın her bir elemanının bağlantısı kesilebilir ve sıralı kurulum yapılabilir.
Kontrol panelinde küçük bir siyah ekran ve birkaç düğme bulunur. Ancak, kurulun tüm işlevlerini yerine getirmesi yeterlidir.
QD-U11A
Pahalı model QD-U11A, kasada ayrı bir modüle sahiptir. Bir oda sıcaklığı göstergesi ile donatılmıştır. Gerekli hava sıcaklığını manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Kontrol bir zamanlayıcıya ve çalışma göstergesine sahiptir. Ana karta esnek bir kablo ile bağlanır.
Uzaktan kumanda çekici bir görünüme sahiptir, bilgilendirici bir ekrana sahiptir ve yüksek kaliteli plastikten yapılmıştır.
Sunulan panoların lehimlenmesi yüksek kalitededir, raylar verniklenmiştir, güç rayları ayrıca lehimle güçlendirilmiştir. Bununla birlikte, öğenin kendisi düşük kaliteli getinax'tan yapılmıştır, bu nedenle kurulum sırasında dikkatli olmalısınız.
Klima panosunun arızası nasıl ortaya çıkıyor?
İç ünite üzerindeki LED'ler yanıp söndüğünde ve split sistemi açmak mümkün olmadığında, yazılım ayarlarında bir arıza olduğu varsayılabilir. Kodlar kullanılarak servis merkezindeki kontrol elemanının yeniden programlanmasıyla ortadan kaldırılırlar.
Güç dalgalanmaları meydana geldiğinde klima devreleri genellikle yanar. İnverter cihazları özellikle dalgalanmalara karşı hassastır. Bu gibi durumlarda, kartın onarılması veya değiştirilmesi gerekir.
Kontrol elemanının ana arızaları ve nedenleri:
- Üreticiler, kontrol devrelerini fanın çalışmasından sorumlu olan katı hal anahtarlarıyla donatır. Arızalanırsa, anahtarların arızalı olduğundan şüphelenebilirsiniz. Onarımdan önce, elemanın direncini kontrol ettiğinizden emin olun. Değer sıfıra yakınsa, mikro devre buharlaştırılmalıdır.
- Sıcaklık sensörlerindeki ve kompresördeki arızalar da devrede bir arıza olduğunu gösterir.
- Yanmış mikro devre çıplak gözle görülebiliyorsa, direnci ölçmeniz gerekmeyecektir. Kontrol elemanı hemen onarılır veya değiştirilir.
- Bazı durumlarda, kurulumcular ara bağlantı bağlantılarında hata yapar ve bu da kartın yanmasına neden olur. Voltaj regülatörü, transformatör ve diyot köprüleri sıklıkla yanar.
Kontrol elemanı tamamen yanmışsa değiştirilmelidir.
Evrensel panoları kullanmaya değer mi
Genel amaçlı panolar çoğu klimada kurulum için uygundur, ancak kullanım alanları belirli sınırların ötesine geçmez:
- Sadece on-off tipi klimalara (invertersiz) monte edilebilirler.
- Bu kontroller sadece ek sargılı fan motorlu klimalarda kurulum için geçerlidir. PWM motoru kontrol edilirken üniversal kartlı klima maksimum hızda çalışacaktır. Bu gibi durumlar için sönümleme dirençleri satın alınır.
İç ünite motorlarına doğru akım BLDC ile güç verildiğinde, evrensel devre ve klimanın birlikte çalışması mümkün değildir. Duvar sistemleri için QD-U03A modeli en iyi seçimdir.
Pahalı ve ucuz kontroller arasındaki farklar:
- Yerleşik yeniden başlatma işlevi. Gücü kapattıktan ve yeniden başlattıktan sonra cihaz önceki modda çalışmaya devam edecektir.
- Evaporatör sıcaklık sensörü ile donatılmıştır. Bu eleman, dahili ısı eşanjörünün donmasını önler.
- Elemanın bağlı olduğu bir gövdenin varlığı.
Bir klimaya evrensel bir tahta takmanın özelliklerini de anlamaya değer.
Eleman değiştirme
Evrensel kartla birlikte bir kullanım kılavuzu verilir. Elemanın klimaya nasıl bağlanacağını gösterir. Talimatlar ayrıntılı bir diyagram içerir. Alıcı kartı, sıcaklık sensörü ve transformatör standart konektörler kullanılarak bağlanır, bu nedenle bu işlem sırasında hata riski minimumdur.
Kartı dört yollu vana, kompresör ve fan ile bağlamak için eleman üzerinde pin tipi konnektörler bulunmaktadır. Parça ile birlikte bir düzine terminal ve onlar için şeffaf yalıtım sağlanır. Soğutma modunda dört yollu vanaya enerji verilmez, bu nedenle bağlantı yapılırken dikkatli olunmalıdır.
Fan motoru devreye üç röle kullanılarak bağlanır (üç hız için). Ayrıca 6,2 mm'lik terminallerle bağlanırlar, bu nedenle standart konektörü ısırırlar ve bu terminalleri fan motoru kablolarına bağlarlar. Bunlardan biri nötr, ortak bir tel üzerine konur. Geri kalanlar röle çıkışlarına bağlanır.
Üniversal klima kontrol panosu, ek sargı kablolarına sahip motorlarla çalışmak üzere tasarlanmıştır. Tellerden biri ortak, diğerleri ise sargıların geri kalanından geliyor. Düşük dirençli teller, maksimum hızda çalışırken fana güç sağlamak için tasarlanmıştır.
Kartın fan hızına göre etiketlenmiş pinleri vardır - Hi (yüksek), Düşük (düşük) ve Orta (orta).
Ev tipi bir klimanın kontrol panosunu değiştirme prosedürü:
- Cihaza giden gücü kesin.
- Kasayı sökün veya blok kapağını çıkarın.
- Elemanı oluklardan dışarı çekin. Bunu yapmak için vidaları sökmeniz, konektörleri ve kabloları ayırmanız gerekir.
- Parçayı yenisiyle değiştirin ve klima modülünü monte edin.
Tüm işlemler dikkatli bir şekilde yapılır, çünkü kart hafif hasar görürse cihaz çalışmayacaktır.
Kurulu kartın kontrol edilmesi
Kartın alıcı modülü, bir sensör, otomatik kazanç kontrol sistemi ve paraziti bastırmak için filtreler içeren bir mikro devre içerir. Çıktı aşağıdaki sonuçlara sahiptir:
- Gıda;
- genel;
- çıktı.
Bağlantı şeması basittir - birkaç isteğe bağlı direnç ve bir güç filtresi kapasitörü aracılığıyla.
Bir elemanın performansını değerlendirmenin ilk aşaması, parçaların birbirine ve ana karta bağlantısını kontrol etmektir. Alıcı mikro devre, tüketilen akım için kontrol edilir - 0,5 ila 1,5 mA. Değerler çok yüksekse, mikro devre arızalı olarak kabul edilebilir.
Çıkış voltajını ölçmek önemlidir:
- sinyal yokluğunda sinyal voltajına eşittir;
- sinyal geçtiğinde voltaj biraz düşer.
ESR çok yüksekse, kapasitör arızalanabilir.
Evrensel kart, birçok split sistem modelini onarmak için kullanılır, ancak hepsini değil. Ucuz modellerde minimum işlevler bulunurken, pahalı modeller modern klimaların tam teşekküllü çalışmasını sağlar.
Bu makale eski çünkü İnverter olanlar da dahil olmak üzere tüm evrensel bloklar satışta.