Evet, o vidanın orada olması gerekiyor. Hayır, ana üniteyi kapatmak karışıklık yaratmaz.
Elektrik panelinizde geri beslemeli bir ana kesici yapılandırması kullanılır. Bu, ana kesici daima düzenli kesici olacak ve böylece Geri Besleme (oldukları gibi GFCIs ve AFCIs LINE ve LOAD terminalleri var için derecelendirilmiştir göz önünde cezası işleri değil backfeedable). Bununla birlikte, ana kesicinin çıkmasını ve çıkmaza girerken birini canlı şebekeye maruz bırakmasını önlemek için NEC 408.36 (D) 'yi çağırır:
(D) Geri Beslenen Cihazlar. Sahaya monte edilmiş topraklanmamış besleme iletkenlerini sonlandırmak için geri beslenen ve kullanılan fiş tipi aşırı akım koruma cihazları veya fiş tipi ana pabuç tertibatları, cihazı cihazdan ayırmak için bir çekme dışında bir ek bağlantı elemanı ile yerine sabitlenmelidir. panel üzerinde montaj araçları.
Gördüğünüz vida Kodun gerektirdiği "ek bağlantı elemanı" dır. Tutamak KAPALI konumu kabaca AÇIK konumunun ayna görüntüsü olduğu için ana kesiciyi kapatmaktan da vazgeçmez.