Karo altında elektrikli yerden ısıtma - teknoloji döşeme kablosu ve ısıtma paspasları
Kullanıcı değerlendirmelerine göre, çoğu kiremit altında bir elektrikli yerden ısıtma yapmayı tercih ediyor. Elektrikli zemin, çoğu döşeme tipine ve özellikle seramik karolar, seramik granit, doğal taş ile uyumlu olduğu için, karar doğru olarak kabul edilebilir.
Bir elektrikli karo zeminin avantajları
- Yılın herhangi bir zamanında alan ısıtma sağlama yeteneği. Isıtma sezonunun başlangıcını beklemeye gerek yoktur (merkezi ısıtmalı yüksek binalarda daireler için geçerlidir);
- elektrikli ısıtmanın kurulumu, ılık su alanında olduğu gibi sızıntıyı ortadan kaldırır;
- su zeminde olduğu gibi, bir elektrik kesintisi veya kesintisi durumunda zemin kışın donmayacaktır (erime);
- zeminin yüzey sıcaklığının uygun ve hassas ayarlanması;
- Isıtma kablosunun daha ince çapına ve şapın daha küçük bir kalınlığına bağlı olarak, odanın yüksekliğinin minimum gizlenmesi;
- tüm kurulum alanı boyunca sabit ısıtma kapasitesi;
- bakım kolaylığı.
Bununla birlikte, seçim elektriğin kullanılması lehinde yapılsa bile, karo altında hangi elektrikli yerden ısıtmanın daha iyi olduğuna ve hangi sistem tipinin kullanılacağına karar vermeniz gerekir.
Elektrikli yerden kiremit türleri
Karo altında elektrikli yerden ısıtma türleri
- bobin (bobin) zemin ısıtması için kablo rezistanslı kablo. Özel bir kayış üzerine kelepçelenerek monte edilir. Minimum veya komple bir aksesuar seti içeren hazır bir set satın alabilirsiniz. Bazı kitler bile bir araç içerir. Bir setin fiyatı, kapasitesine, kablo uzunluğuna ve yapılandırmasına bağlıdır. Bağımsız eleman seçimi ve kendi ellerinin kurulumuyla tasarruf edebilirsiniz. Zemin için ısıtma kablosunun tek ve çift çekirdekli olabileceğini hesaba katmak gerekir. İkinci seçenek tercih edilir çünkü daha güvenilirdir, birincisi daha ucuzdur;
- ısıtma paspasları (kablo). Ustalar kendi kendine montaj etmeyi planlıyorsanız bu seçeneği seçmenizi tavsiye eder. Paspasların maliyeti üçüncü bir daha pahalıdır, ancak hesaplama ve kurulum kolaylığı açısından önceki sürümü önemli ölçüde aşmaktadır;
- film (kızılötesi) sıcak zemin. En pahalı seçenek, ancak güvenlik açısından en güvenilir seçenek. Öncelikle elektromanyetik dalgaların olmaması nedeniyle.
Kullanıcı yorumları ve ustaların tavsiyelerini inceledikten sonra, bir elektrikli yerden ısıtma sisteminin montajı için paspaslardaki kablo tabanının en çok tercih edilen seçenek olduğuna dikkat çekilebilir. Fayans altı kablo döşemesi daha az yaygındır. Bu, esas olarak şapı doldurma ihtiyacından kaynaklanmaktadır.
- zemin levhasındaki yükü arttırır (yüksek katlı binalarda istenmeyen);
- tavanın yüksekliğini azaltır;
- şap doldurma, her zaman kullanıcılar için kabul edilemez ıslak çalışma ile birlikte;
- uzun kuruma süresi (beton çözeltisinin sertleştirilmesi).
Ayrıca, ısıtma kablosunun uzunluğunun hesaplanması, ısıtma matlarından daha karmaşıktır.
Kiremit altında elektrikli yerden ısıtma
kendin yap
Döşeme altındaki elektrik zemini döşemenin teknolojisinin zeminin türüne bağlı olarak biraz farklı olduğunu bilmelisiniz, ancak bunların bazı adımları aynıdır:
1. Isı yalıtımlı zemin projesinin hazırlanması
Tasarım önemli bir bileşendir, bu durumda iyi bir proje, satın alma malzemelerinin maliyetini azaltmanıza ve kablonun yerel aşırı ısınmasını önlemenize olanak tanır.
Bir proje geliştirilirken, kablonun mobilya ve ağır ev aletleri (örneğin çamaşır makinesi, buzdolabı) altına sığmayacağı hatırlanmalıdır. Bu, sistemde ek bir yük oluşturur (ısıtılmış hava yükselmez, ancak ısı kaynağına geri döner), bu da önlenebilir. Aynı nedenden dolayı bacaklı bir yatak almanız tavsiye edilir. Ayrıca, kablo (veya keçe) duvardan 150-200 mm mesafede yerleştirilmelidir. Bitişik dönüşler arasındaki mesafe en az 100 mm'dir.
Proje, ısı regülatörünün montaj yerini belirler. Genellikle zemin yüzeyinden 900-1.000 mm yüksekliğe monte edilir. Regülatörün kullanımı uygun olacağından ve regülatör ile kabloyu bağlayan telin döşenmesi için duvarın büyük bir kısmının yapılmasına gerek olmayacağından, böyle bir konum optimal olacaktır.
2. kiremit altında elektrikli yerden ısıtma için ısı yalıtımı
Bu adım bir öncekinden önce gelebilir veya onu takip edebilir. Her şey kullanılan yalıtım malzemesinin tipine bağlıdır. Yalıtım kalınlığının seçimi, döşeme plakalarının durumuna ve montaj yerine bağlıdır:
- bodrum, zemin veya ısıtılmamış binaların yanı sıra balkon veya sundurma üzerinde kalın yalıtım tabakası yapılması tavsiye edilir. Bu amaçlar için uygun köpük veya polistiren köpük. Zemini tesviye etmeden önce kalın malzemenin yerleştirilmesi daha mantıklıdır. Tabaka kalınlığı - 20 ila 100 mm;
- Hazırlanan zemine ince bir yalıtım tabakası serilir. Genellikle bu amaçlar için, yansıtıcı bir yüzey ile yukarı doğru yerleştirilen folyo kaplı penofol kullanılır. Böyle bir alt tabaka odaya ısıyı yönlendirir.
İzolasyon duvardan uzak bir yere yerleştirilmiştir. Yalıtım daha kalın - mesafe ne kadar büyükse. Böylece genişletilmiş polistiren için 100 mm, penofola - 50 mm olacak. Duvara yalıtımın birleşim yeri bir amortisör bandı ile yapıştırılmıştır. Malzemenin termal genleşmesini telafi etmek için tasarlanmıştır.
3. Elektrikli yerden ısıtma için temel hazırlanması
Isıtma kablosu veya ısıtma matı sadece düz, temiz, tozsuz bir zemin yüzeyine yerleştirilir. Böylece, yüzey hazırlığı zeminin çıkıntı yapan kısımlarının giderilmesini, çatlakların dökülmesini, tozdan temizlemeyi içerir. Ve ideal olarak, bir astar uygulayarak. Yüzey ılık bir zemin altında düzensiz ise, bir şap yapmalısınız. Zaman izin verirse, beton şap kullanabilirsiniz, ancak daha fazla çalışma sadece yüzey tamamen kuruduktan sonra devam edecektir. Sınırlı bir zaman kaynağı ve nispeten düz bir yüzeye sahip, kendinden yayılan zeminlere tercih verebilirsiniz.
Kablonun bir ahşap zemin veya kontrplak üzerine döşenmesi istenmeyen bir durumdur, ısı kaybına neden olur.
Duvar traşı da bu aşamada gerçekleştirilir.
4. Termostat ve sıcaklık sensörünün montajı
Isı regülatörü, bunun için öngörülen yere monte edilir. Regülatör ve kabloyu bağlayacak tel olukta serilir. Buna karşılık, oluk boruya yerleştirilir ve sensörün konumuna getirilir. Sensör 300-400 mm mesafede kurulmuştur. kablo arasındaki duvarın kenarından döner. Bu, sistemin sıcaklığını uygun şekilde ölçmeyi mümkün kılar.
Oluklar kıvrımlar olmadan döşenmelidir (bu özellikle kaidenin bulunduğu alan için önemlidir) ve şap çözeltisinden kaçınmak için sisteme dayanan kenar bir dolgu macunu ile yalıtılmalıdır.
Sıcaklık sensörü de ondülasyona yerleştirilir. Kurulumunun böyle bir yeri, bu cihazın bakımını önemli ölçüde artırması gerçeğiyle haklı çıkar.
Elektrikli yerden ısıtma için kablo yönlendirme Termostatı elektrikli yerden ısıtmaya bağlayan diyagram
5. döşeme altında elektrikli yerden ısıtma döşeme
Sıcak zemin sisteminin güvenilir bir şekilde çalışabilmesi için, kurulum teknolojisi farklı olacak bir kablo veya ısıtma matı yerleştirmeniz gerekir.
Yerden ısıtma karoları altında kablo montajı
Kabloyu döşemeden önce kablo direncini kontrol etmeniz gerekir. Ardından, bağlantı elemanları ile zemindeki özel bandı onarın. Bandın üzerindeki tutturucunun sık sık yerleştirilmiş olması nedeniyle, montajcının kabloyu birbirinden istenen mesafede ayarlaması zor olmayacaktır. İkinci seçenek, zemine metal bir ızgara döşemek ve kabloyu plastik bir klipsle tutturmaktır. Ve kelepçe çok sıkılmaz. Kablonun altındaki kablo zeminin böyle bir cihazı, ek sertlik yaratması açısından elverişlidir.
Isıtma kablosu duvardan 150-200 mm mesafede ve birbirinden 100 mm mesafede bulunur. Döşeme genellikle bir yılan tarafından yapılır.
Karo altında sıcak bir elektrikli zemin için paspasların montajı
Isıtma paspasları kablodan daha kolaydır. Sistemi başlatmak için hazırlamak için, sadece paspasları yere yatırmak ve direnci kontrol etmek yeterlidir. Aynı zamanda, döşeme sırasında, elektrikli paspaslar bir dönüşle (bunun için taşıyıcı ızgara kesilir) veya bir dönüşle (ızgara kesilir ve döndürülür) düz bir şekilde döşenebilir. Ayrıca ızgarayı keserek engelleri de atlayabilirsiniz (örneğin, podyum).
Minderin yeri ile ilgili gereklilikler kablo ile aynıdır ve bölümler arasındaki mesafe 50-100 mm'dir. Serilmiş mat, bant ile sabitlenir.
Döşeme altında elektrikli yerden ısıtma yapılırken ısıtma minderinin döndürülmesi Döşeme altındaki elektrikli yerden ısıtmanın kurulumu Tabanın elektrikli yerden ısıtılması şapın altına döşenmesi Elektrikli yerden ısıtmaya karo döşenmesi
Not. Banyo veya saunadaki elektrikli yerden ısıtma sisteminin kurulumu için, kullanıcılar arasında bir fikir birliği yoktur. Bazıları, uygun bir kurulumla, sistemi banyonun herhangi bir odasına monte etmenin mümkün olduğunu iddia ediyor. Araba yıkamaya kurulumun yapılmasına izin verilmediği iddiasının bir kısmı. Ya da yıkama / duş kullanma sürecinde sıcak zeminin kapatılması tavsiye edilir. Her durumda, elektrik, bu nedenle, nemli bir ortamda operasyon son derece tehlikelidir.
6. Test - elektrikli yerden ısıtmanın kontrol edilmesi
Elektrikli yerden ısıtıcının kiremit altına bağlanması Şapları dökmeden veya fayans döşemeden önce, telin direncini kontrol etmeniz gerekir. Bu bir test cihazı veya multimetre ile yapılabilir.
Elde edilen sonuçlar ve pasaport verileri arasındaki tutarsızlık% 10'dan fazla olmamalıdır.
7. Elektrikli yerden ısıtma şap için cihaz
Bağın yüksekliğini (kalınlığını) hesaplarken kablonun kalınlığına bağlı kalınmalıdır. Daha kalın olan, şapın yüksekliği daha büyük olacaktır.
Şapın kalınlığı ne olmalıdır?
- Kablo zemini için önerilen bağlama yüksekliği 30-50 mm'dir;
- Yerden ısıtma paspasları için - 30 mm'ye kadar.
Şapmanı doldurmak için somut bir çözüm kullanabilirsiniz, ancak uzun bir süre için kurur ve odanın yüksekliğini azaltır. Alternatif bir seçenek fayans yapıştırıcılı zemin şapıdır.
Karo altında cihaz şapı elektrikli yerden ısıtma
Birçok kullanıcı, ısıtma matlarından sıcak bir yerden ısıtma sisteminin oluşumu sırasında, şaplar yapmadıklarını, ancak doğrudan matın üzerine fayans döşediklerini belirtmektedir. 15-20 mm kalınlığında bir yapışkan tabaka yaparsanız bu döşeme yöntemi haklı çıkar.
Bir karo olmadan elektrikli yerden ısıtmanın döşenmesi
8. Sıcak bir elektrikli zeminde fayans döşemek
Sıcak zemin üzerine karo döşenmesi teknolojisi, her zamanki gibi hazırlanan bazın yanı sıra gerçekleştirilir. Tek özellik, sıcak bir tabana sermek için tasarlanmış özel bir yapışkan karışımı satın almanız gerektiğidir. Tipik olarak, bu karo karışımları uygun etiket "sıcak zemin" ya da bir dizi çalışma sıcaklığına sahiptir.
Çözeltiyi doğrudan ısıtma matına uygularken, boşluk kalmadığından emin olmanız gerekir, çünkü Bunlar, kablonun aşırı ısınmasına yol açabilecek “hava cepleri” dir. Sisteme mekanik hasar vermemek için, özel bir spatula ile tutturucuya aşırı dikkatle uygulayın. Zeminin etrafında hareket etmek ve bir günde derz dolgu uygulamak mümkündür ve sistem sadece yapışkan tabaka tamamen kurulandıktan sonra çalıştırılabilir, bu da sıcaklık etkisi altında düzgün olmayan kuruma nedeniyle çatlakların görünümünü ortadan kaldırır.
Sıcak bir elektrikli zeminde fayans döşemek
Adım adım talimatlar biçimindeki bilgiler, kiremit altında kendiliğinden ılık bir elektrik zemininin nasıl yapılacağının ana aşamalarını gösterir. Bileşenlerin doğru seçimi ve bağlantı elemanlarına yönelik kurallara uyumu sonucu garanti eder - özel bir evde veya dairede ısıtmalı, güvenilir bir karo zemin.
Döşeme altında sıcak bir zemin nasıl yapılır: döşeme + kurulum kılavuzu kuralları
Yüksek tavanlı odalarda ısıtmalı zeminlerin montajı mümkündür. Çoğu zaman banyoya monte edilirler, ancak dairenin tüm alanına kiremit altında sıcak bir zemin yerleştirilebilir.
Tavanların yüksekliğine, kablo tesisatının durumuna ve apartman ya da kır evindeki su basıncına bağlı olarak, bireysel olarak seçilmesi gereken çeşitli ısıtma yöntemleri vardır. Kurulumu kolay olan en popüler ısıtma paspasları.
Sıcak zemin çeşitleri
Yerden ısıtma sistemini seçmeye başlamadan önce, sınırlamaları olduğunu düşünmelisiniz. Isıtma sistemlerinin bir dairenin ısınmasını tamamen değiştirebilmesine rağmen, bu, Rus mevzuatının normlarına göre yapılamaz.
Bu kısıtlamalar çeşitli nedenlerden kaynaklanmaktadır:
- Dairelerin sadece elektrikli ısıtmalı zemin kullanmasına izin verilir ve bu tür sistemlerin evdeki büyük kullanımı elektrik şebekesindeki yükte bir artışa neden olur.
- Elektrikli ısıtmaya toplu veya kısmi geçiş, evdeki ısı tedarik sisteminde bir dengesizliğe yol açar.
Kat, dairede ana ısı kaynağı olarak kullanılmayacağından, kurulumundan tasarruf edebilirsiniz. Tasarruf, bir ısıtma kablosu veya film döşemeyi sadece mobilyasız yerlerde yapmaktan ibarettir.
Özel bir evde, bu teknolojiyi kullanma olanakları çok daha geniştir. Mevcut enerji kaynaklarına bağlı olarak, su ve elektrikli ısıtma arasında kabul edilebilir bir seçenek seçebilirsiniz. Ev rüzgâr jeneratörleri veya güneş panelleri gibi otonom elektrik kaynakları ile donatılmışsa, şüphesiz elektrik lehine bir seçim yapmaya değer. kablo veya kızılötesi ısıtma sistemleri.
Elektrik güç hatları ile besleniyorsa, özel bir evin ısıtılmasının elektriksel bir çeşitinin kullanılması çok pahalı olacaktır. Bu durumda, bir su ısıtmalı zemin lehine bir seçim yapmak daha iyidir. Yaklaşık 35 yıl sürecek, daha sonra değiştirilmesi gerekecektir.
Yerden ısıtma sisteminin kurulumu için temel kurallar
Farklı ısıtma prensibine rağmen, yer karoları altında her türlü yerden ısıtma sisteminin kurulması için birkaç temel prensip vardır. İlk genel kural, eski şapı, kapağı doğrudan sökdükten sonra çıkarmaktır. Bu, alçak tavanlı dairelerde özellikle önemli olan veya ısıtmanın sadece bir odaya monte edilmesi durumunda, odanın yüksekliğinin birkaç santimini kazanmanızı sağlar.
Su yalıtımı için sıvı cam veya bitüm gibi özel bileşimler kullanabilirsiniz. Banyolara özel dikkat gösterilmelidir. Eğer nem şap içerisine girerse, bu betonun kademeli olarak tahrip olmasına yol açacaktır. Bu özel evler ve apartmanlar için geçerlidir.
Su yalıtımından sonra ısı yalıtımı yapmanız gerekir. Kalınlıkları, tavanların yüksekliğine ve odalar arasındaki Plov farkına bağlı olarak ayrı ayrı belirlenir. Yalıtım tabakasının incelmesi ne kadar büyük olursa, ısı kaybı da o kadar artacaktır.
Başka bir kural da döşemenin altındaki zeminin güçlendirilmesi gereğidir. Bunun için, 6 mm'den daha fazla olmayan tel kalınlığı ile hazır takviyeli örgü.
Fayans tabanı ile karışımlar, karo altının altındaki şap şapını doldurmak için kullanılamaz. Çok kırılgandır ve basınç için uygun değildir. Kırılabilirliğe ek olarak, fayans yapıştırıcısına yapışma için gerekli özelliklere sahip değildirler.
Kendinden yayılan zemin gibi tesviye karışımlarının kullanılması gereklidir. En iyi etkiyi verirler, çünkü yüzey düzgün ve minimum yapıştırıcı çözeltisi ile karo döşemek için uygundur.
Kablo döşemesinin ısıtılması için kurallar
Evdeki veya evdeki kablolara yük oluşturacak yeni bir ekipman kurmadan önce, kablo tesisatının buna dayanacağından emin olmalısınız. Önce elektrikli paspasların çalışacağı bir işaretleme yapmalısınız.
Bir apartman dairesinde planlama yaparken, ayakları, sıhhi ev aletleri ve ev aletleri olmadan daimi olarak monte edilmiş büyük mobilyaların yerlerinin dışarıda bırakılması gerekir. Bunun nedeni, elektriğin ev aletlerine müdahale edecek bir manyetik alan yaratmasıdır.
Planlama yaparken, su ve gaz borularının bulunduğu yerlere elektrikli ısıtma da yerleştiremezsiniz.
Evdeki güç, kablo kesiti ve kabloların belirlenmesi
Her bir duvardan asgari mesafe en az 10 cm olmalı, ayrıca mobilyaların monte edildiği alanları da dışarıda tutmalısınız. Paspasların yerleştirilmesi için alan, toplam alandan, kurulumun yapılmayacağı metrekare toplamı çıkarılarak hesaplanır.
Zemin, ana ısı kaynağının kaynağı olarak kullanılmayacaksa, 140 W ile çarpılmalıdır. Yalnızca yerden ısıtma için kullanmayı planlıyorsanız, o zaman 180 watt ile çarpmanız gerekir. Elde edilen verilere dayanarak, yerden ısıtma için bir kablo veya elektrikli paspas satın alabilirsiniz.
Kablolama ile ilgili olarak, dairede kullanılan toplam güç cihazlarının hesaplanması gereklidir. Bu bilgi, teknik için talimatlar bulunabilir ve aynı zamanda cihazların gövdesinde de çoğaltılır.
Yerden ısıtma sisteminin kurulması planlanan bir evin kablolaması için alüminyum uygun değildir. Bunun nedeni bakırın daha iyi termal iletkenliğe sahip olmasıdır. Tabloya göre, akımın mukavemetini belirlemeniz ve makineleri elektrik sayacı üzerine koymanız da gerekir.
Dairedeki kablolar gerekli özellikleri karşılamıyorsa, ısıtma kablosunu veya paspasları monte etmeden önce değiştirilmesi gerekir. Bu yapılmazsa, daire periyodik olarak elektriği kesecek ve daha sonra prizler eriyecektir. Sonuç olarak, bu kısa devreye ve yangına neden olacaktır. Bu tehlikeli bir durumdur ve özellikle ev veya apartman yanıcı malzemelerden yapılmışsa, güvenlikten kurtarılmamalıdır.
Paspasların montajı ve kontrol sisteminin kurulumu
Elektrik paspaslarının kurulumu kablo kurulumundan daha kolay ve hızlıdır. Programı çizerken belirlendiği ısıtma alanına yerleştirmek yeterlidir.
Bu, zemin yüzeyinin eşit seviyede ısınmasını sağlayacaktır. Kurulum sırasında kablonun kırılması önerilmez.
Kabloyu döşedikten sonra bir termostat takmanız gerekir. İstenen zemin sıcaklığını koruyarak önemli bir işlev görür. Bu, enerji tüketimini azaltmanıza izin verir, çünkü periyodik olarak ayarlanan sıcaklığa ulaşıldığında ısıtma kapanır. Sıcaklık sensörü kullanıcı tanımlı modda bir azalma tespit ederse, ısıtma otomatik olarak açılır.
Delik, zemin yüzeyinden 30 cm'nin üzerinde olmalıdır. Sıcaklık sensörü için oluğun takılacağı delikten dikey bir kanal aşağı doğru kırılır. Olukların karşıt ucu, ısıtma kablosunun dönüşleri arasında eşit mesafede olmalıdır. Bu kuralı takip etmezseniz, sensör fazla tahmin edilecektir.
Isıtma kablosunu kontrol ünitesine bağlarken, ekipman üreticisinin talimatlarına uymalısınız. Bağlamadan önce, kabloların direncini özel bir cihazla kontrol edin.
Kızılötesi yerden ısıtma için kurallar
Kızılötesi yerden ısıtma aynı zamanda elektrikli paspaslar gibi monte edilir. Ama aralarında bir fark var. Bir film ısıtıcısını bağlarken, paralel bir bağlantı yerine bir paralel kullanılır. Yapıcı bir bakış açısıyla, bu daha güvenilir bir yöntemdir, çünkü bir modül ayrı ayrı başarısız olduğunda, geri kalanı çalışmaya devam edecektir.
Film, işaretlemeyi kesinlikle takip eden küçük bir çakışma ile döşenmelidir. Kendileri arasında, modüller bir molar bant ile bağlanır. Bu geçici bir montaj metodudur, çünkü kendinden yayılan bir zemin ile döküldükten sonra montaj ihtiyacı ortadan kalkar.
Elektrikli Yerden Isıtma için Kurulum Kılavuzu
Kaplamanın kalitesi, döşeneceği temelin durumuna bağlıdır. İş eski kaplamanın sökülmesiyle başlamalıdır. Eski şap dahil her şey sökülmelidir.
Eski kaplamayı çıkardıktan sonra, tüm ince tozları ve tozu temizlemek gerekir. Bundan sonra, zemin alanını ve çatlakların varlığını kontrol etmeniz gerekir, bunlar onarılmalıdır. Zeminin yüzeyi hazırlandığında, su yalıtımına ve yalıtımına devam edebilirsiniz.
Elektrik zemini altında yalıtım montajı
İzolasyon, hazırlanan kaide serilmelidir. Mantar tabakalarının kullanılması tercih edilir. Genleşmiş polistiren ile olduğu gibi, yeterli yoğunluğa sahiptirler ve şapın ağırlığı altında sarkmazlar. Düşük yoğunluklu yalıtımın kullanılması, malzemenin tamponlanması nedeniyle bitmiş zeminin sökülmesi ihtiyacına yol açacaktır.
Yüzeye yalıtım sabitlenmesi, bitümlü mastiğe yapışarak oluşur. Bu malzemenin kullanımı sayesinde sadece mantar tabakalarını değil, aynı zamanda su yalıtımı da elde edilir. Yapıştırma kalitesinden ayrıca yerden ısıtma sisteminin ömrüne de bağlıdır. 5-6 saat bekledikten sonra şap dökmeye devam edebilirsiniz. Şapının kalınlığı en az 3 cm olmalıdır.
Kendiliğinden yayılan bir zemin kullanıldığında, kendiliğinden karışan çimento harçlarında olduğu gibi kural tarafından tesviye edilmeye gerek yoktur. İşten sonra, yaklaşık 3-4 gün boyunca yüzeyi tamamen kurumasını bekleyin.
Isıtma paspasları döşeme
Dökme çözeltinin katılaştırılmasından sonra, karo altında ısıtılmış bir zeminin kurulumuna geçebilirsiniz. Öncelikle, tebeşirlerin kurulmayacağı yerleri özetlemeniz gerekir. Bu, malzeme israfına gidip gitmeme yardımcı olacaktır.
Paspasları monte ettikten sonra, kontrol ünitesinin ve sıcaklık sensörünün kurulumuna devam etmeniz gerekir. Kontrol ünitesinin bağlanması, imalatçı tarafından sağlanan şemaya ve tellerin renk işaretine tam olarak uygun olmalıdır.
Sıcaklık sensörünün yerleştirileceği kontrol ünitesinden özel bir ondülasyon yapılır. Isıtma paspasları arasına yerleştirilen olukların ucu sıkıca kapatılmalıdır.
Elektronik kurulum tamamlandığında, sistemi açıp çalışmasını kontrol etmeniz gerekir. Isıtma sisteminde kusur yoksa, tablanın son tabakasını dökmeye başlayabilirsiniz. Gezinmeyi kolaylaştırmak için duvarda gerekli doluluk seviyesi belirtilmelidir.
Tablanın minimum kalınlığı 4 cm'dir Kendiliğinden yayılan bir zemini döküldüğünde, sıvının düzgün dağılımını izlemeniz gerekir. Fazla çözümü taşımak için bir rulo kullanabilirsiniz. Dökdükten sonra, tamamen kuruyana kadar birkaç gün beklemeniz gerekir. Şu anda dairenin hava sıcaklığını kontrol etmeniz gerekiyor. Hava kuru ve sıcaksa, şapın çatlaması riski vardır. Bir çini döşemeye sadece bir zeminin tam kuruduktan sonra döşenmesi mümkündür.
Yer karoları nasıl kesilir
Manuel karo kesici, yer karoları ile çalışmak için mükemmeldir. Onunla çalışmak için önceden bir karo hazırlamanız gerekiyor. Kiremit üretici tarafından belirtildiyse önceden ıslatılır. Böyle bir öneri yoksa, karoları nemli bir bezle silmek yeterlidir. Bu, aletin kesme elemanının hareket edeceği yüzeyi temizlemek için gereklidir.
Bu, duvarın bir duvara veya köşeye yaklaştığı yerlerde gerektiği gibi yapılır. Sıhhi tesisat veya ısıtma boruları zeminden çıkarsa, o zaman karoda şekilli delikler yapmak gerekli olacaktır. Bunu yapmak için manuel bir kesici kullanın. Onunla yapılan delikler pürüzlü kenarlara sahip olabilir. Estetik kusuru gidermek için kenarları zımpara kağıdı ile işlemek gerekir.
Isıtmalı bir zeminde fayans nasıl döşenir
Zemine bakan işlerin, büyük ölçüde duvarcılık tipine göre belirlenen işaretleme ile fayanslarla başlaması gerekir. Karo döşemek için en yaygın seçenekler diyagonal ve düzdür. Seçmenin hangi yolu, odanın iç tasarımına ve geometrik özelliklerine bağlıdır.
Yapıştırma harcı üstüne serilmiş ve fayans döşenmiştir. Periyodik olarak eğimin olup olmadığını kontrol etmek gereklidir. Bu bir bina seviyesi kullanılarak yapılır. Seviye 60 cm'den uzun olmamalıdır, çünkü daha uzun bir süre ile okumalardaki hata artar, fayanslar arasındaki eşit mesafeyi korumak için plastik haçlar kullanmalısınız.
Standart ölçüleri 2 mm'dir. Karo büyükse, daha büyük bir boyut kullanabilirsiniz. Yüksekliği ayarlayan haçlar kaldırılır ve döşemeden sonra dört kiremitle sınırlananlar sökülmez, ancak derzleme sırasında gizlenir. Derz dolgu için, astarlı yüzeye uyacak şekilde boyanmış özel formülasyonlar kullanılır. Derz çalışması, yalnızca yapıştırıcı sertleştikten sonra yapılabilir.
Bitmiş bir karo zemini vernikleme
Karoları orijinal biçiminde kaydetmek için, vernikleme işlemine dikkat etmeniz gerekir. Bu basit prosedür döşemenin değiştirilmesi ihtiyacını önleyecektir. Özellikle banyo zemini için kullanılan mat fayanslar için laklama önemlidir, çünkü kaymaz.
İlk kat vernik uygulandığında, pencereyi havalandırma modunda açmak ve aynı zamanda odaya kapıyı kapatmak gerekir. Tam kurumadan sonra 6-8 saat sonra oluşur (vernik bileşimine bağlı olarak), prosedürü tekrarlamak gerekir.
Konuyla ilgili yararlı video
Kontrol ünitesi nasıl monte edilir:
Küçük ısı kaybı olan odalarda ısıtmalı zemin nasıl döşenir:
İzolasyonu düzeltmezseniz ne olur?
Bir ev tasarlarken nelere dikkat edilmelidir?
Yer seramikleri döşenmesi için yerden ısıtma sistemlerinin uygun montajı, servis ömrünü önemli ölçüde uzatır. Çoğu zaman, elektronik sistem, yerini değiştirmek ve yerden ısıtmayı kullanmaya devam etmek için kolay bir şekilde başarısız olur. Isıtma sistemi üreticisini dikkatli bir şekilde seçmeniz gerekir. Kontrol ünitesinin arızalanması durumunda, üreticinin ısıtma sistemi üretmeyi durdurması durumunda yenisine ulaşmak zor olacaktır. Sıcaklık sensörlerinin alınması daha kolaydır, çünkü birçok modelde birbirleriyle değiştirilebilirler.
Karo altında sıcak bir zemin döşeme özellikleri kendiniz yapın: elektrik ve su sistemleri
Birçok insan banyo ve tuvaletdeki zemini seramik fayanslarla düzeltmeyi tercih ediyor. Ama karo oldukça soğuk bir malzemedir ve özellikle sıcak bir duştan sonra çıplak ayak üzerinde yürümek pek hoş değildir. Bu sorunu çözmek için, kiremit altında kendi ellerinizle sıcak bir zemin kapatabilirsiniz.
Elektrikli yerden ısıtma
Bu tür sistemlerin birkaç türü vardır, ancak çoğu aynı şemaya göre kurulur.
dizayn
Bu, sıcak zemin döşemenin en önemli aşaması. Tasarım ve hesaplamalar doğru yapılmışsa, kablo aşırı ısınmasını ve aşırı ısınmasını önleyebilirsiniz. Mobilya gibi ağır nesneler altına kablo döşemenin imkansız olduğunu hatırlamak önemlidir. Ayrıca, klozetin daha sonraki kurulumu zemindeki deliklerin delinmesi anlamına gelir, bu nedenle kablo tesadüfen delinebileceği yerlerden geçmemelidir. Ek olarak, kablo dönüşleri arasındaki mesafe 10 cm ve kablo ile duvarlar 15–20 cm arasında olmalıdır.
Isıtma elemanları birbirinden 80 mm'den ve en yakın engelden daha yakın kurulmamalıdır.
Proje aşamasında ısı regülatörünün yerini belirlemek gerekir. Daha fazla rahatlık için, zeminden 1 metre yükseklikte yerleştirilir, o zaman bağlantı kablosunu döşemek için duvarda çok uzun bir flaş yapmak zorunda kalmazsınız.
Bazın hazırlanması
İlk adım, işlenmiş yüzeyden toz ve tozları uzaklaştırmaktır. Bunu yapmak için, önce eski kaplamayı bir zımba ile sökmeniz ve temelde çatlak ve diğer kusurların varlığı için temeli incelemeniz gerekir. Eğer bulunurlarsa, bunları çimento-kum harcıyla mühürlemek ve çıkıntı yapan parçaları bir öğütücü ile kesmek gerekir. Son adım iki kat olarak bir astar uygulanacaktır.
Beton tabanı hazırlanırken, kusur ve kusurları kesmek yeterlidir, ancak düzensizlikler önemliyse, yeni bir şap dökülür.
Yerden ısıtmanın döşenmesi sadece mükemmel bir düzlemde yapılır, bu yüzden önce bir şap yapmalısınız. Bununla birlikte, daha fazla çalışma sadece beton tamamen kuruduktan sonra devam edebilir (yaklaşık bir ay). Eğer bunun için zaman yoksa, zemin üzerindeki seçimi durdurmaya değer.
Elektrikli yerden ısıtmanın, ahşap taban üzerine döşenmesi imkansızdır, çünkü bu, ciddi ısı kaybına yol açacaktır.
Bu aşamada, duvar da incelenir, bir duvar tutucusu veya özel bir nozulu perforatör kullanılabilir. Strob, yerden termostatın bulunduğu yere gitmelidir. İşlemin tamamlanmasından sonra, oda çok dikkatli bir şekilde temizlenmelidir, çünkü talaş çok miktarda toz oluşumuna neden olur.
Duvar kovalayan el değilse, o zaman bir elmas disk, keski ve çekiç ile bir değirmeni yardımıyla oluk yapılabilir
İpucu! Sistemin yenilenmesi, yeni yenilenmiş bir odada gerçekleşirse, duvarı bölmek değil, harici kurulum için özel bir plastik kutu satın almak daha iyidir.
Isı yalıtımı
Bu aşama, projenin oluşturulmasından önce gerçekleştirilebilir. Modern üreticiler yüksek ısı yalıtım özelliklerine sahip malzemeler üretirler, sadece kalınlıkları seçmek için kalırlar.
- Bodrum ya da zemin üzerinde kalın bir ısı yalıtımı tabakası döşenmesi tavsiye edilir. Ayrıca, balkonlar, logetler ve diğer ısıtılmamış tesisler için ciddi yalıtım önlemleri gereklidir, bu durumda köpük plastik veya polistiren köpük idealdir. Yüzeyi düzeltmeden önce malzemenin döşenmesi daha iyidir, tabaka kalınlığı 2 ila 10 cm arasında olmalıdır.
- Dikkatle hazırlanmış bir taban üzerine ince bir yalıtım tabakası serilir. Genellikle, bunun için folyo kaplı penofol kullanılır, ısıyı yukarıya doğru yönlendirmek için yansıtıcı tarafı dışarıya bırakmak gerekir.
Isı yalıtım malzemesi duvarlardan belli bir mesafede sabitlenmiştir: tabaka kalınlaştıkça, mesafe daha büyük olmalıdır. Yerleşim yerlerinin yalıtım ve duvarları yapıştırılmış amortisör bandı olmalıdır.
Termostat ve sıcaklık sensörünün montajı
Regülatör, kablo oluklarının yanında özel olarak hazırlanmış bir yere monte edilmelidir, bağlantı kablosu önce oluk içinde kapatılmalıdır. Ondülasyon, duvara sabitlenmiş özel bir tüpe yerleştirilir. Sensör, ısıtma kablosunun iki dönüşü arasında duvarın kenarından 40 cm mesafede monte edilmelidir, doğru sıcaklık verilerinin elde edilmesinin tek yolu budur.
Termal sensör kabloya yakın monte edilemez, ısı kaynakları arasında açıkça ortada olmalıdır.
Bağlantı kablosu, özellikle süpürgelikler alanında, kıvrılma ve kırışma olmaksızın döşenmelidir. Duvara karşı duran kenar, çözeltinin içeri girmesini önlemek için bir dolgu macunu ile işlem görmelidir. Sıcaklık sensörü, hassas cihazı nemden ve diğer etkilerden korumak için bir oluk içinde önceden paketlenir.
Elektrik kabloları veya paspaslar döşeme
İlk adım, ısıtma elemanlarının direncini kontrol etmek ve bunları üreticinin okumalarıyla karşılaştırmaktır. Bundan sonra, sistemle birlikte gelen özel bir bant temelinde düzeltin. Üzerindeki bağlantı elemanları vardır, bu sayede bobinler birbirinden istenen mesafede bulunur. Bir başka seçenek ise metal bir kafes kullanmaktır: ilk önce vidalarla zemine sabitlenir, daha sonra kablolar kablo bağları ile bağlanır. Döşeme bir yılan tarafından yapılmalı ve kablonun mobilya ve sıhhi tesisat yerleştirme yerlerinde olmadığından emin olun.
Zeminin düzenlenmesindeki son rol, elektrikli ısıtma elemanının seçimi ile oynanmaz.
Isıtma paspaslarının kullanılması durumunda iş çok daha kolaydır. Direkleri kontrol ettikten sonra zemindeki paspasları döşemek ve sistemi güç kaynağına bağlamak yeterlidir. Minderin yeri ile ilgili gereksinimler kablolar ile aynıdır. Mobilya atlamak ve sıhhi tesisat kafes kesilebilir. Kurulumdan sonra topraklama ve otomatik bağlantı kesme cihazlarını kurmanız gerekir.
Isıtma elemanlarının montaj tipi, esasına göre seçilir
Bu önemli! Birçok insan banyoda sıcak bir zemin sistemi kullanmak ister. Burada uzman görüşleri farklıdır: Birisi, uygun bir kurulum ve tel korumanın düzenlenmesi ile banyoyu ısıtabileceğinizi söylüyor. Ama yine de, bu elektrikle ilgili, bu yüzden aletleri ıslak alanlarda kullanmamak en iyisidir.
test
Bu sistemin performansını kontrol etmeden, sıcak zemindeki döşemeleri yapmak imkansızdır. Her şeyi tamamen bağlamanız ve daha sonra bir test cihazı veya multimetre yardımıyla ısıtma elemanlarındaki direnci ölçmek gerekir. Elde edilen veriler üretici bilgisinden% 10'a kadar farklılık gösterebilir.
Hiçbir durumda ısıtıcıyı kontrol etmeden ve kontrol etmeden test edemezsiniz.
Şap düzeneği
Çözelti tabakasının kalınlığı, kullanılan ısıtma elemanlarının kalınlığı dikkate alınarak hesaplanmalıdır. Çoğu durumda, kablo zemini için 5 cm'lik bir katman ve mat zeminin 3 cm'si gereklidir, Genellikle şapı doldurmak için bir çimento-kum harcı kullanılır, ancak uzun süre kurur. Şapkayı fayans yapıştırıcısı ile de yapabilirsiniz, bu özellikle paspas kullanıldığında kullanışlıdır. Daha sonra yapıştırıcı 2 cm'lik bir tabaka ile uygulanır ve karo hemen üstüne serilir.
Bir kuplörün altındaki bir ısı yalıtımlı katın düzeninde kalınlığı, kalınlığı 30 - 50 mm arasında değişir.
Döşeme döşeme
Karo, herhangi bir diğer hazırlanmış katta olduğu gibi sıcak zemin üzerine serilir. Tek fark, ısıtılabilen özel bir yapıştırıcı kullanmanız gerektiğidir. Bu tür malzemeler, "Sıcak zemin" yazılı ya da ambalajın izin verilen sıcaklıkta belirtildiği şekilde işaretlenmiştir.
Özel ısıya dayanıklı bileşikler kullanarak sıcak yerde fayans döşemek için
Yani, aşağıdakileri yapın:
- Çözüm paketi üzerinde belirtildiği gibi hazırlayın.
- Bir spatula alın, üzerine yapıştırın ve yüzeye aktarın. Boşlukları daha iyi dolduran bir figür mala ile hizalanması tavsiye edilir. Bu, çözelti bir ısıtma matına uygulandığında özellikle doğrudur. Hava cepleri sistemin aşırı ısınmasına neden olur.
- Karoyı duvardan 2-3 cm uzağa yerleştirin ve harca basın.
- Köşelere özel plastik haç ekleyin ve bir sonraki döşemeyi düzeltin. Böylece tüm zeminin tedavi edilmesi gerekmektedir.
- Bir günden sonra, derzleri özel bir harçla doldurun ve daha sonra süpürgelikleri takın.
Sistemin bir hafta içinde açılması önerilir, böylece yapıştırıcının kuruması için zaman vardır. Başarılı bir sonuç için, elektrikli ekipmanlarla çalışma konusunda deneyim sahibi olmanız gerekir. Aksi halde, bir elektrikçiye veya bir arkadaşa başvurmak daha iyidir.
Su sistemlerinin montajı
Sıcak suyun aktığı ve döşemenin ısıtıldığı bir boru hattı kurmaktan bahsediyoruz. Sıvı, toplayıcıdan kazandan beslenir, farklı odalarda bulunan tüm borulardaki suyun eşit dağılımından sorumludur.
Çoğu durumda, sistemler sadece karoları değil, aynı zamanda diğer birçok yüzeyi de ısıtır, böylece sistemi bir banyoya monte etmek pratik değildir, tüm odaları hemen bağlamak daha iyidir.
Su ve elektrik sistemlerinin düzeni sadece küçük detaylarda farklılık gösterir.
Su ısıtma sistemlerinin teknoloji kurulumu
Her şeyden önce, bazı nüansları düşünmek ve belirli hesaplamaları yapmak gereklidir:
- Toplam kat alanı. Bu göstergeye bağlı olarak, belirli miktarda yalıtım, boru hattı, harç ve takviye hasır satın almanız gerekir.
- Toplam karo sayısı. Metrekare başına malzeme tüketimini bulmanız, alanla çarpmanız ve% 10 eklemeniz gerekir.
- Gerekli sıcaklık. Kollektör ve pompanın tipi ve kapasitesi, devre sayısı ve ısı hattının toplam uzunluğu bu parametreye bağlıdır.
Her şeyden önce, bir su yalıtım tabakası tabana serilmelidir, bu bir plastik film veya özel bir rulo malzeme olabilir. Kaba hazırlıktan sonra serilmelidir. Daha sonra yalıtım tabakasının montajı vardır, penoplex veya penofol kullanılması tavsiye edilir. Malzemeler zemine basitçe döşenir ve bir amortisör bandıyla duvarlara sabitlenir. Bundan sonra, başka bir su yalıtım tabakası koymanız gerekir. Eğer penofol kullanıldıysa, sudan ilave izolasyon gerekli değildir, çünkü folyo su geçirmez.
Su tabanının altında ısıtma, plaka tiplerinin yalıtımını sağlamak için tercih edilir.
Bir sonraki adım takviye örgü kurulumu, büyük bir hücre ile malzeme kullanmak daha iyidir. Izgara, vidalar üzerine monte edilir, bundan sonra boru hattı elemanları buna eklenir. Ardından, boruları birbirine bağlamanız ve takviye ağındaki kelepçelerle tutturmanız gerekir. Elementler arasındaki mesafe ne kadar küçük olursa, kaplama o kadar sıcak olur. Borunun sonunda manifoldun besleme ve giriş valflerine bağlanmalıdır.
İşin sonunda, duvarların alt kısmını bir tampon bantla yapıştırın, zemini betonla doldurun ve tamamen kuruyana kadar bir mola verin. Bundan sonra, bir önceki bölümde anlatıldığı gibi döşemeyi döşeyebilirsiniz.
Su ısıtmalı zeminde, hem geleneksel çimento-kum mastarları hem de kendinden yayılan zeminlerde kullanılır.
Su sisteminin "sıcak zemini" ana bileşenlerine ek olarak, üreticiler bazen pakette bir termostat içermektedir. Kolektöre monte edilen bir sıcaklık sensörü, servo ve bir termostattan oluşur. Bununla birlikte, ısı transferini kontrol edebilir ve sıcak sezonda ekipmanı tamamen kapatabilirsiniz.
Yerden ısıtma sistemlerinin kurulması, bilgi ve deneyim gerektiren oldukça uzun bir süreçtir. Ayrıca, güvenlik önlemlerini göz önünde bulundurmak önemlidir, bu nedenle yeni başlayanlar kesinlikle talimatlara uymalı ve bir ortakla birlikte çalışmalıdır.
Karo altında sıcak zemin kendiniz yapın
Karo zeminler çoğu zaman yüksek neme sahip odalara yerleştirilir: mutfakta, banyoda ve koridorda. Zemini iyi dekoratif nitelikleri vardır, onu yıkamak kolaydır, nemden korkmaz. Bu durumda, kiremitli yüzey dokunulduğunda soğuktur ve ayakkabı olmadan yürürken rahatsızlık yaratır. Bu sorunun çözümü karo altında sıcak bir zemin. Zeminin büyük bir şekilde yeniden işlenmesi ve büyük mali maliyetler olmadan, elle yapılabilir.
Fayans altı yerden ısıtma için malzemeler
Yerden ısıtma işlemini gerçekleştirmenin birkaç yolu vardır, ancak bunların en basit ve en etkili kısmı, ısıtma paspasları kullanan sıcak bir karo zeminidir. Isıtma paspasları, kendinden yapışkanlı örgü üzerinde "yılan" bırakan bir koruyucu kılıf içinde çift çekirdekli bir kablo kullanılarak yapılır. Paspaslar çeşitli uzunluklarda üretilir, güç ve ısı transferi uzunluklarına bağlıdır. Isıtma kablosunu kesemezsiniz, bu yüzden satın almadan önce bir mizanpaj planı çizmeniz ve paspasın uzunluğunu hesaplamanız gerekir. Mat genişliği - 0.5 metre, ısı transferi - metrekare başına 90 W.
Tahmini uzunluktaki ısıtma matına ek olarak, ihtiyacınız olacak:
- Termostat. Termostat seçimi, oda tipine ve kullanım tarzına bağlıdır. Örneğin, bir banyo için elle çalıştırılan bir termostat kullanmak daha uygundur - hızlı bir şekilde maksimum ısıya geçebilir ve zemini sıcak ve kuru bir hale getirebilirsiniz.
- Karo ve fayans yapıştırıcısı. Hem karo hem de porselen karo kullanmak mümkündür. Karo ve çalışma koşullarına bağlı olarak yapıştırıcı seçilir.
- Beton, inşaat araçları üzerinde bir daire ile, termostat, Bulgar yüklemek için bir taç ile matkap.
- Kablo direncini ölçmek için multimetre.
Karo altında sıcak bir zemin yapma teknolojisi bunu kendiniz yapın
- Termostatı kurmak için duvarda bir yer seçin ve betonda bir matkap ve bir taç ile bir delik açın. Bir yer seçerken, uçların zemin sensöründen ve güç kablolarından bağlanma olasılığını dikkate almak gerekir.
- Duvardaki ve zemindeki tellerin altında strobe yapın. Kanalın genişliği ve derinliği en az 20 mm olmalıdır.
- Pürüzlü bir zemin hazırlayın: gerekirse çatlakları ve çukurları kapatın, sert bir şap gerçekleştirin, kalıntıları ve tozu temizleyin.
- Zemin, yüzeyindeki beton şaplara daha iyi yapışması için astarlanır ve astarın kurumasını sağlar. Astarın kapının karşısındaki açıyla başlayarak bir rulo ile uygulanması uygundur.
- Sıcak paspasların döşenemeyeceği yüzeyi belirleyen taslak zemini işaretleyin. Bunlar arasında ağır mobilyalar, ev aletleri ve diğer ısıtma cihazları için kurulum alanları bulunur. Örneğin, banyoda duş altında ve banyo altında, mutfakta - mutfak altında sıcak bir zemin yapmayın. Isıtma paspaslarını uzak köşeden termostata döşemeye başlayın.
- Kabloyu döşerken, paspaslar güç kablosuna dokunmadan kesilebilir. Bir sonraki parça, bir kablo döngüsünün yerine, bir öncekinin yanına yerleştirilir. Paspasların çeşitli katmanlar halinde döşenmesi imkansızdır.
- Bitişik paspaslar ile kablo halkaları arasındaki mesafe en az 5 cm olmalıdır Duvarlara, mobilyalara ve diğer ısıtma ekipmanlarına olan mesafe en az 10 cm olmalıdır.
- Paspaslar döşendikten sonra, besleme teli, oluk oluklarına döşenir ve termostatın deliğine çıkarılır.
- Direncini ölçerek kablonun bütünlüğünü kontrol edin. Paspaslar için pasaportta belirtilen limitler dahilinde olmalıdır. Döşeme deseni ve ölçülen direnç değeri, uygun kolondaki pasaporta kaydedilir - zeminin delinmesini gerektiren ve zemin ısıtma sistemini kontrol eden onarım çalışmaları için faydalı olabilir.
- Zeminin sıcaklığını ölçen sensörü döşemeye devam edin. Döşeme yeri, ısıtma kablosunun bitişik halkalarından eşit mesafede olmalıdır.
- Sensör, telle birlikte, kurulumdan önce ve borunun ucu sıkıca kapatılmadan önce kite takılan bir oluklu boruya yerleştirilir. Borudaki sensör hazırlanmış oluğa yerleştirilmiştir.
- Telden sensörün uçları termostata yönlendirilir. Aynı zamanda, bas tahtasının geçtiği yerde borunun bükülme yarıçapını izler, en az 5 cm olmalıdır.
- Sensörün montaj yeri fayans yapıştırıcısı ile kaplanır, zemini düzleştirin ve yapıştırıcının kurumasını bekleyin.
- Sensörden çıkan tellerin uçları istenen uzunlukta kesilmeli, temizlenmeli, lehim ile lehimlenmeli ve termostatla bağlanmalıdır. Bağlantı şeması genellikle pasaportun termostatına bildirilir.
- Isıtma kablosunun uçları ve 220 V ağındaki güç kablosu da termostatın uygun terminallerine bağlanır.
- Güç regülatöre verilir ve düğmeler veya dokunmatik panel kullanılarak ortalama sıcaklık ayarlanır. Geçiş anahtarını veya düğmelerini kullanarak ısıyı açın. Kabloya güç verildiğinde, genellikle hafif bir tıklama sesi duyulur.
- Kablonun zeminin her tarafındaki ısıtma sistemini elle kontrol edin. Kablonun aşırı ısınmasını önlemek için, beton şap olmadan anahtarlama uzun olmamalıdır.
- Döşeme yapıştırıcısını paket talimatlarına göre karıştırın. Paspaslara yapıştırıcı sürün, tüm boşlukları doldurun ve dikkatlice düzeltin. Yapışkan tabakanın kalınlığı en az 10 mm olmalıdır.
- Yapıştırıcı çentikli mala ile düzeltilir, paspasların üzerine yayılır ve fazla tutkal çıkarılır.
- Fayans döşemeye başla. Uzak duvardan uzanmaya başlayın. Döşeme sıkıca bastırıldı ve seviyesini kontrol etti. Karonun altında boşluklar, hava, bozulmalar kalmamalıdır.
Sıcak zemini kullanmadan önce, yapıştırıcının tamamen kurumasını bekleyin. Kuruma süresi kurutma süresinde belirtilmiştir.
Karo döşemeler dayanıklıdır, nemden ve agresif sıvılardan korkmazlar ve uygun bakım ile 30 yıldan fazla hizmet verirler. Isıtma paspasları, ayrıca, rahat bir sıcaklık elde etmek ve odadaki nemi azaltmak için hoş bir mikroklima yaratır. Döşeme matlarının döşenmesi teknolojisi, laminat, linolyum ve diğer kaplamalar altında yerden ısıtma işlemini gerçekleştirmek için de kullanılabilir.
Karo altında sıcak bir zemin döşeme teknolojisi - başarıya 10 adım
Tercih vermek için hangi seçenek?
Ağdan ısıtmalı döşeme, bir ısıtma kablosu veya termomat ile temsil edilebilir. Her tip elektrikli yerden ısıtmanın avantajları ve dezavantajları ilgili makalede ayrıntılı olarak tartışılmıştır. Şimdi bir kez daha kısaca, hangi seçeneğin daha iyi seçileceğini konuşacağız.
Fayansın altındaki kablodan elektrikli yerden ısıtma daha ucuzdur, ancak aynı zamanda uzunluğunun hesaplanması ve kurulumun kendisi de daha zordur. Tavanın yüksekliğini feda etmeniz durumunda kullanmanız önerilir (tabla daha kalın olacak şekilde).
Isıtma mat için gelince, çeşitli avantajları vardır, çünkü aslında, kaşifin geliştirilmiş bir sürümüdür. Tasarım özelliği, aynı kablonun, sıralar arasında düzgün bir perdeye dayanabilmenizi sağlayan özel bir fiberglas örgü üzerine yerleştirilmiş olmasıdır.
Buna ek olarak, termomatın uygunluğu, malzemenin hesaplanması için sadece odanın alanını hesaplamanın gerekli olduğu ve bu parametreye bağlı olarak uygun bir büyüklükte bir rulo seçilmesidir.
Size tercih etme seçeneklerinden hangisi size kalmış, ancak hala bir elektrikli paspas kullanmanızı tavsiye ediyoruz, ayrıca bu seçeneğin internette çok sayıda olumlu yorumu var.
Döşeme teknolojisi
Bu yazıda, bir ısıtma kablosu ve özel bir mat kullanılarak kiremit altında sıcak bir elektrikli zemin döşemeyi düşüneceğiz. Hazırlık çalışması benzer olacak, fark sadece ana süreçte olacaktır.
Yüzeyi hazırlamak
Öncelikle eski döşemeyi çıkarmanız ve yüzeyi molozlardan temizlemeniz gerekir. Eğer kusur yoksa, kravat (taslak) olmadan yapabilirsiniz. Bu durumda, zeminin düzensizlikleri varsa, başlangıçta bunları 3 ila 7 cm kalınlığında bir çözelti ile dengelemek gerekir.
Bir şema oluşturma
Tasarım çalışması öncesinde, tellerin ya da ısıtma matının döşenmesi adımını işaretlemek için kiremit altında bir elektrikli yerden ısıtma bağlantısının bir diyagramının çizilmesi gerekmektedir.
Şemayı hazırlamak için öneriler:
- duvarlardan en az 10 cm olmalıdır;
- Malzemenin mobilyaların bacaksız olarak monte edildiği yerlerde ve ev aletlerinde (ısı transferi engellenecek ve tüm sıcak hava iletkene geri dönecek, bu da aşırı ısınmasına ve arızalanmasına neden olacaktır) döşenmesi;
- Malzemeyi düz bir şekilde döşemeniz gerekmez, izi doğru yönde bükmek için ızgarayı hafifçe kesebilirsiniz (bu seçenek sadece gerekli bölümlerde ısıtmaya odaklanarak enerji tüketimini azaltmanızı sağlar).
Malzeme hesaplama
Karonun altında sıcak bir zemin oluşturmaya karar verirseniz, ana ısıtma olarak kendi ellerinizle, 1 m 2 için en az 140-180 W'lık bir ısıtıcı gerektiğini hesaba katmak gerekir. Bir yardımcı ısıtma sistemi için, gücü 140 W / m 2'den fazla kullanamazsınız (80 W mümkündür, hepsi odanın ne kadar iyi yalıtıldığına bağlıdır).
İhtiyacınız olan her şey, odanın alanını (uzunluk * genişlik) hesaplamak ve bu değerden, bacaksız ve ev aletsiz mobilyaların kullandığı alanı (altlarında malzeme yığması yasak olduğu için) çıkarmaktır. Sonuç olarak, kullanışlı bir ısıtma alanı elde edersiniz. Bundan sonra elde edilen sonuç temelinde, ısıtma elemanının gerekli toplam gücü ve uzunluğu belirlenir. Bir metre ısıtma kablosunun doğrusal çıkışı 16 ila 21 W / m arasında değişebilir.
Örneğin, odanın alanı 10 m 2 ise ve 100 W / m 2 kapasiteli bir ısıtıcı seçtiyseniz, sonuç 1 kW'lık toplam gerekli güç olacaktır. 20 W / m'lik bir kablo seçin, uzunluğu 50 m olmalıdır (1000/20).
Thermomat, kullanılabilir alana ve gerekli güce bağlı olarak aynı prensipte seçilir. Ayrıca, ısıtıcıyı beton şaplara monte etmek için kullanılacak bir montaj bandı satın almalısınız.
Eski kabloları kontrol et
Anladığınız kadarıyla, 25-30 m2 alanlı bir oda için, evin altındaki elektrik tesisatı üzerinde önemli bir yüke sahip olacak şekilde, fayansın altında yeterince güçlü bir elektrikli yerden ısıtma gerekli olacaktır. Kablo akımı kesitini hesaplamalı ve kablolarınızın yeni bir ısıtma sistemi için uygun olup olmadığını belirlemelisiniz. İletkenlerin çapının uyuşmadığı ortaya çıkarsa, kablolamayı evdeki yeni, daha güçlü olanla değiştirmek gerekir. Ayrıca, devre kesicinin ve RCD'nin yeni yük akımıyla eşleştiğini de kontrol edin.
Yüzey yalıtımı
Şimdi kuruluma geçiyoruz ve yapılacak ilk şey, elektrikli yerden ısıtmanın döşenmesi için kaliteyi ısıtmak. Bundan, sistemin kullanım verimliliğinin yanı sıra verimliliğine de bağlı olacaktır. Penofol bu durumda en iyi yalıtım olarak kabul edilir - kendinden yapışkanlı bir tabaka ve folyo kaplı bir kaplama ile haddelenmiş malzeme. İhtiyacınız olan tek şey tüm beton yüzeyi bir kıç eklemi ile yapıştırmaktır, daha sonra eklemler folyo bant ile yapıştırılmalıdır. Penofolün, odanın yalıtımını arttırmak için birkaç santimetre duvarlara gitmesi gerektiği unutulmamalıdır.
Odanın yüksekliğini biraz azaltmak isterseniz penofol yerine başka bir ısıtıcı, örneğin polipropilen veya genişletilmiş polistiren koyabilirsiniz.
Tamamlandığında, robotun yalıtımın üstündeki duvarların etrafına bir amortisör bandı yapıştırılması önerilir, bunun amacı ısıtıldığında kaplamanın genişlemesini telafi etmektir. Ayrıca, ısı yalıtım katmanı üzerine metal bir ızgara koymanız gerekir, bu da ısıtıcıyla doğrudan teması önler ve kiremit altında bir elektrikli yerden ısıtmanın kurulumunu basitleştirir.
Sıcaklık sensörü kurulumu
Sistemi izlemek ve kontrol etmek için, özel bir termostat ve sıcaklık sensörü takmak gereklidir. Termostat, en uygun sıcaklığın yanı sıra sistemin açık / kapalı zamanını ayarlayabileceğiniz bir regülatördür (mekanik veya elektronik). Soketlerin yanında duvara monte edilmiştir.
Sıcaklık sensörü için, zemine monte edilmelidir. Bu amaçla, duvara dikey olarak yönlendirilen termostattan özel bir oluk oluşturulur. Daha sonra, sensör oluklu bir boruya yerleştirilir ve elektrikli yerden ısıtmanın sıcaklığının kiremit altında izlendiği yere yönlendirilir. Bu yer, kablonun iki turu arasındaki ortadadır, yakınlarda kesişme olmamalıdır. Oluk, sensörü hasara karşı korur ve aynı zamanda herhangi bir zamanda (örneğin, arızalandığında) ona erişim sağlar. Tabakada kalacak olan olukların sonu, güvenilirlik için, çözeltinin içine girmemesi için dolgu macunu ile doldurulması tavsiye edilir.
Isıtıcı kontrol listesi
Kabloyu (veya keçeyi) döşemeden önce, direncini ölçmek gerekir. Bu değer pasaport verisinden% 10'dan fazla farklılık göstermemelidir. Bunu yapmak için, kabloların renk işaretlemesi yoksa, fazın nerede olduğunu belirleyen özel bir cihaz - bir multimetre (aşağıdaki fotoğrafta gösterilir) kullanmanız gerekir. Direnç nominal değere karşılık gelirse, karonun altına bir elektrikli yerden ısıtma monte edebilirsiniz.
Kablo bağlantı (veya termomat)
Artık yüzey tamamen hazırlandı, ısıtma elemanını sabitlemek gerekiyor. Kablo kullanıyorsanız, fotoğrafta gösterildiği gibi bir montaj bandı kullanarak takın.
Bu durumda, döşeme altındaki elektrikli yerden ısıtma işlemini daha kolay ve daha hızlı hale getirecek plastik yakaların kullanılması tavsiye edilir.
Dönüşler arasındaki mesafe tüm alan boyunca aynı olmalıdır, aksi takdirde elektrikli yerden ısıtma düzensiz olacaktır. Isıtma paspaslarının kurulumu daha kolaydır. bobinler arasındaki mesafe tüm uzunluk boyunca korunur. İhtiyacınız olan tek şey malzemeyi şemaya göre düzenlemek ve termostata doğru bir şekilde bağlamaktır.
Döşeme altındaki elektrik zeminin döşenmesi tamamlandığında, bir multimetre ile direnci ölçerek bağlantının doğruluğunu kontrol etmek gerekir. Ortaya çıkan değer, döşemeden önce ölçülen değerle eşleşmelidir.
Şap doldurucu
Somut bir çözüm üretmek için aşağıdaki malzemelerin oranını hazırlamanız gerekir:
- 4 adet kum;
- 1 parça çimento;
- 5 adet moloz;
- 0.6 kısım su;
- Çimento özel plastikleştiricinin ağırlıkça% 1'i (çözelti esnekliğini verir).
Su miktarının küçük olması gerektiğine dikkat edilmelidir, aksi takdirde şap içinde çatlaklar oluşabilir. Genişletilmiş kil ve perlit gelince, çözeltiye eklenmeleri kesinlikle yasaktır. Bu malzemeler ısı transferini bozar ve iletken aşırı ısınmanın sebeplerinden biridir.
Kek bağının kalınlığı 3 ila 5 cm arasında olmalıdır, bu değerlerin ötesine geçilmesi önerilmez. Döküldükten sonra, harç tamamen ayarlanana kadar beklemeniz gerekir. Şapın birkaç gün sonra sertleşmesine rağmen, tam kuruması ancak 4 hafta sonra (ve belki de daha fazla) ortaya çıkacaktır. Bu zamana kadar elektrikli yerden ısıtmayı ısıtmak yasaktır.
Ayrıca dikkatinizi, sadece bir ısıtma kablosu kullanıldığında tablanın gerekli olduğu gerçeğine çekiyoruz. Thermomat, döşemeden hemen sonra fayans yapıştırıcısı için bir temel görevi görebilir.
Döşeme döşeme
Şaplar kapandıktan (2-3 gün) sonra yer karolarını bitirmek için zaman kaybetmeden yapabilirsiniz. Bunu yalnızca deneyiminiz varsa yapmanız önerilir, çünkü yüzeyin kesinlikle yatay olduğundan emin olmanız gerekir. Karo, özel bir yapıştırıcı üzerinde "oturur", bundan sonra kiremit altında bir elektrikli yerden ısıtmanın bitmiş olduğu düşünülür!
Bu kendi ellerini döşeme teknolojisidir. Etkinliğin bazı nüanslarını görebileceğiniz videoyu görüntülemenizi öneririz: