- Soğutucu değişim periyodikliği
- Su veya soğutma suyu: optimum doldurma sistemini seçin
- Teknoloji drenaj suyu temizleme ısıtma boruları
- Dolum yöntemleri - yerleşik mekanizma ve pompalar
- Doldurma ısıtma antifrizi
- Otomatik dolum sistemi
- Isıtma sistemi basarak
- Isıtma dolumunun kalite kontrolü
- Açık ısıtma sistemi
- Soğutucu nasıl eklenir
- Kapalı ısıtma sistemi
- Açık ısıtma sistemi
Isıtma sisteminin çalışması, güvenilirliği ve etkinliği bileşenlerine bağlı olan koordineli bir mekanizmadır. Bunlardan en önemlisi soğutucu olarak kabul edilir - termal enerjinin kazandan evin odasına aktarılmasını sağlayan bir sıvı. Bunu yapmak için, kapalı ısıtma sistemini su veya soğutucu ile doğru şekilde doldurmalısınız. Bu prosedürün özgünlüğü nedir ve nasıl doğru bir şekilde yapmalı?
Soğutucu değişim periyodikliği
Su kaynağına bağlantılı kapalı ısıtma sistemi
Isıtma mevsimi boyunca, başlangıçta bile yüksek kaliteli soğutucu bile özelliklerini yavaş yavaş kaybeder. Bu, bir çökeltinin (su için) salınmasının ya da maddenin viskozitesindeki bir değişimin (sentetik ısı transfer akışkanları) bir sonucu olarak sıcaklığındaki periyodik değişikliklerden kaynaklanmaktadır. Isıtma sistemi zamanla ısıtma ortamıyla doldurulmazsa, aşağıdaki olumsuz noktalar ortaya çıkabilir:
- Isıtma verimliliğini azaltmak. Bu, sıvı kireç çamurunda ve pasta yabancı elementlerin bulunması nedeniyle ısı transferinin etkinliğinin düşmesinin bir sonucudur.
- Kalorifer kazanlarının, radyatörlerin ve vanaların arızalanma olasılığı. Kaloriferin sadece soğutma sıvısı ile doldurulması bu tür problemleri önleyebilir Bunun nedeni, suyun artmış oksijen doygunluğundan kaynaklanmaktadır, bunun sonucunda köpüklenme artmakta ve sistemin çelik elemanlarının iç yüzeyindeki aşındırıcı işlemler önemli ölçüde hızlandırılmaktadır.
Kapalı bir ısıtma sisteminin suyuyla zamanında doldurulması zamanla farklı olabilir. Hepsi, soğutucunun bileşimine ve kazanın sıcaklığına bağlıdır. Damıtılmış su için, optimum değiştirme sıklığı 1 yıldır, yani. Her ısıtma mevsiminden önce. Etilen glikol, propilen glikol veya gliserin bazlı soğutucuların kullanılması durumunda, servis süresi 3 ila 7 yıldır. Kimyasal bileşenlerin konsantrasyonuna bağlıdır - toplam hacimde ne kadar fazlaysa, sıvı o kadar uzun süre servis yapar.
Bununla birlikte, kapalı ısıtma sistemini suyla doldurmadan önce, soğutma suyunun tipine karar vermeniz gerekir - normal H2O veya gelişmiş sıvılar olacaktır.
Çift devreli bir kazanın ısıtma sistemine antifriz doldurmak veya eklemek için, bunun yapılıp yapılamayacağını bulmanız gerekir. Kazan üreticileri ısıtma sistemini doldurabilecek çözümleri belirtir.
Su veya soğutma suyu: optimum doldurma sistemini seçin
Isıtma sistemi için antifriz
Sıvının optimal bileşimi, ısıtma sisteminin parametreleri ile belirlenmelidir. Çoğu zaman ısıtma sistemi çok sayıda önemli avantaja sahip olduğu için su ile doldurulur. Uygun maliyet belirleyicidir - basit musluk suyu sık sık alınır. Ancak, bu temelde yanlıştır. Çok sayıda metal ve alkali element, boruların ve radyatörlerin iç duvarlarında büyüme oluşumuna katkıda bulunacaktır. Bu, karayolu çapının belirli bölümlerinde hidrolik kayıplarında bir artışa, delik çapında bir azalmaya neden olur.
Fakat bu gibi sorunları önlemek için kapalı bir ısıtma sistemini suyla nasıl doldurabilirsiniz? Uzmanlar damıtılmış su kullanmanızı tavsiye eder. Fiziksel ve operasyonel özellikleri üzerinde daha iyi olan yabancı maddelerden mümkün olduğu kadar temizdir.
- Enerji yoğunluğu Su sonradan tesise transfer etmek için ısıyı biriktirir;
- Minimum viskozite indeksi. Bu, zorlamalı sirkülasyonlu kapalı ısıtma sistemleri için önemlidir ve santrifüj pompanın gücünü etkiler;
- Borulardaki basınç arttıkça, kaynama noktası yukarı doğru kayar. yani Aslında, bir sıvıdan gaz haline geçiş işlemi, 110 ° C'lik bir sıcaklıkta meydana gelir. Yüksek sıcaklıktaki ısıtma modlarını kullanma şansı verir.
Ancak, negatif sıcaklıklara maruz kalma olasılığı varsa, ısıtma sistemlerini doldurmak için bir sıvı olarak su kabul edilemez. Bu durumda, kristalleşme eşiğinin 0 ° C'den önemli ölçüde düşük olduğu antifriz kullanılmalıdır. En iyi seçenek - özel katkılarla propilen glikol veya gliserin çözeltileri. Bunlar zararsız madde sınıfına aittir ve gıda endüstrisinde kullanılmaktadır. Etilen glikol bazlı çözümler en iyi teknik özelliklere sahiptir. Yakın zamana kadar kapalı ısıtma sistemini doldurdular. Ancak, insanlar için son derece zararlıdır. Bu nedenle, tüm pozitif özelliklerine rağmen, etilen glikol antifriz kullanılması önerilmez.
Ancak ısıtma sistemini nasıl doldurabilirsiniz - su veya antifriz? Düşük sıcaklığa maruz kalma olasılığı yoksa, en iyi seçenek su olacaktır. Aksi takdirde, özel soğutma sıvısı çözeltilerinin kullanılması önerilir.
Otomobil antifriz ısıtma sistemine dökülmez. Bu sadece kazanın arızalanmasına ve radyatörlerin arızalanmasına değil, aynı zamanda sağlık açısından tehlikeli olmasına da yol açacaktır.
Teknoloji drenaj suyu temizleme ısıtma boruları
Isıtma sistemindeki tahliye musluğu
Çift devreli bir kazanın ısıtma sistemini doldurmadan önce eski soğutucuyu boşaltmak gerekir. Bu prosedür zorunludur ve açıkça görünmesine rağmen, belirli bir teknolojik şemaya göre yapılmalıdır. Önce ısıtmayı kapatmalı ve su sıcaklığının oda sıcaklığına düşmesini beklemelisiniz. Ancak o zaman kapalı ısıtma sistemi damıtılmış suyla düzgün bir şekilde doldurulabilir.
Ardından, sistemin en alt noktasında bulunan tahliye vanası açılır. Suyun tahliye edilmesini bekledikten sonra, devrenin tepesinde bulunan Mayevsky vanasını açmanız gerekir. Bu, borulardaki basıncı dengelemek için gereklidir. Bu işleri yaptıktan sonra, sistemin yıkanması gerekir. Bu, özel evdeki ısıtma sistemi doldurulmadan önce yapılır. Bunu yapmak için özel alet ve ekipman kullanmanız gerekir. Yıkama akışkanını ısıtma sistemine pompalayan ısıtma devresine bir pompa bağlanmıştır. Aynı zamanda borulardaki tortular üzerinde zararlı bir etkiye sahiptir. Sıvı ile birlikte birkaç kez geçtikten sonra, kirletici elemanlar uzaklaştırılır.
Kullanılmış sıvı, kanalizasyon sistemine boşaltılmamalıdır. Daha sonra özel şirketler tarafından imha edilen kapalı kaplarda toplanmalıdır.
Dolum yöntemleri - yerleşik mekanizma ve pompalar
Isıtma doldurmak için pompa
Isıtma sistemini özel bir evde doldurma - bir pompa kullanarak dahili su bağlantısını kullanarak? Doğrudan soğutucu bileşimine bağlıdır - su veya antifriz. İlk seçenek için, boruları önceden yıkamak yeterlidir. Isıtma sistemini doldurma talimatları aşağıdaki noktalardan oluşur:
- Tüm stop vanalarının doğru konumda olduğundan emin olmak gereklidir - boşaltma vanası aynı zamanda emniyet vanaları olarak da kapatılır;
- Mayevsky'nin sistemin tepesindeki vinci açık olmalı. Hava çıkarmak için gereklidir;
- Su daha önce açılmış olan Mayevsky musluğundan su akıncaya kadar doldurulur. Bu çakışmalardan sonra;
- Daha sonra, tüm ısıtma cihazlarından fazla havanın alınması gerekir. Hava valfi monte edilmelidirler. Bunu yapmak için, musluk doldurma sistemini açık bırakmalısınız, havanın belirli bir cihazdan çıktığından emin olmalısınız. Vanadan su akar akmaz, kapatılmalıdır. Bu işlem tüm ısıtma cihazları için yapılmalıdır.
Kapalı ısıtma sistemine su doldurulduktan sonra basınç parametrelerinin kontrol edilmesi gerekir. 1,5 bar olmalı. Gelecekte, sızıntıyı önlemek için baskı yapıyor. Bu konuda ayrı ayrı tartışılacaktır.
Doldurma ısıtma antifrizi
Sisteme antifriz ekleme prosedürüne başlamadan önce onu hazırlamanız gerekir. Genellikle% 35 veya% 40'lık çözümler kullanılır, ancak ekonomi için konsantre konsantre olması tavsiye edilir. Talimatlara göre kesinlikle sulandırılmalı ve sadece damıtılmış su kullanılmalıdır. Ek olarak, ısıtma sistemini doldurmak için bir el pompası hazırlamanız gerekir. Sistemin en alçak noktasına bağlanır ve el pistonu yardımıyla borulara ısı taşıyıcı enjekte edilir. Bu sırada aşağıdaki parametreleri izlemek gerekir.
- Sistemden hava çıkışı (Mayevsky'nin vinci);
- Borulardaki basınç. 2 barı geçmemelidir.
Diğer tüm prosedür yukarıda tarif edilene tamamen benzer. Ancak, antifriz işleminin özelliklerini dikkate almak gerekir - yoğunluğu suyunkinden çok daha yüksektir. Bu nedenle, pompa gücünün hesaplanmasına özel dikkat gösterilmelidir. Gliserin bazlı bazı formülasyonlar, artan sıcaklık ile viskozite katsayısını artırabilir.
Antifriz dökmeden önce derzlerdeki lastik contaları paronitik olanlarla değiştirmek gerekir. Bu, kaçak olasılığını önemli ölçüde azaltacaktır.
Otomatik dolum sistemi
Çift devreli kazanlarda, ısıtma sisteminin otomatik doldurulması için cihazın kullanılması önerilir. Borulara su eklemek için elektronik bir kontrol ünitesidir. Girişe monte edilir ve tamamen otomatiktir.
Bu cihazın en büyük avantajı, sisteme zamanında su ekleme yöntemiyle basıncın otomatik olarak korunmasıdır. Cihazın çalışma prensibi aşağıdaki gibidir: kontrol ünitesine bağlı bir manometre kritik bir basınç düşüşü sinyali gönderir. Otomatik su besleme valfi açılır ve basınç stabilize olana kadar bu durumda kalır. Bununla birlikte, ısıtma sisteminin su ile otomatik doldurulması için kullanılan neredeyse tüm cihazlar pahalıdır.
Bütçe seçeneği bir çek valf kurmaktır. Fonksiyonları, ısıtma sisteminin otomatik doldurulmasına tamamen benzer. Giriş ağzına da monte edilmiştir. Bununla birlikte, çalışma prensibi borulardaki basıncı bir su takviye sistemi ile stabilize etmektir. Hattaki basınç düşerse, musluk suyunun basıncı vanaya etki eder. Fark nedeniyle basınç dengelenene kadar otomatik olarak açılır.
Bu şekilde, yalnızca ısıtmayı beslemek değil, sistemi tamamen doldurmak da mümkündür. Belirgin güvenilirliğe rağmen, soğutucu akışkanının görsel olarak izlenmesi önerilir. Isıtma suyu doldurulduğunda, fazla hava tahliyesi için cihazların üzerindeki vanalar açılmalıdır.
Isıtma sistemi basarak
Isıtma sistemi basarak
Isıtma sistemini soğutucu ile doldurmadan önce, tüm bağlantı noktalarının ve bağlantıların sıkılığını kontrol etmek gerekir. Bunu yapmak için, presleme yapılır - borularda bir aşırı basınç yaratılması, yani. Yapay olarak, sistemin dengesizleşmesi durumu yaratır.
Bu iki yolla yapılabilir - havayı veya soğutucuyu zorlayarak. Bu mutlaka çift devreli bir kazanın ısıtma sisteminin doldurulmasından önce yapılmalıdır. Bu prosedür mekanik (elektrikli) bir pompa kullanarak veya su kaynağını bağlayarak yapılabilir. İşlemi kontrol etmek çok zor olacağından ikinci seçenek önerilmez. İcra emri aşağıdaki gibidir:
- Eklemlerin ve bağlantı düğümlerinin ön görsel muayenesi;
- Mekanizmanın sistemin girişine bağlanması;
- Değeri normu 1,5 kat aşması gereken bir aşırı basınç oluşturma.
Isıtma elemanlarının durumunu kontrol ettiğinizden emin olun. Sızıntı durumunda, işlem hemen durur ve yalnızca arıza giderildiğinde başlayabilir.
Isıtma dolumunun kalite kontrolü
Kapalı ısıtma sistemini suyla doldurmadan önce, tüm koruyucu elemanların bulunduğundan emin olmanız gerekir. Bunlar Mayevsky'nin musluklarını, baypaslarını ve kontrol cihazlarını - termometreler ve basınç göstergeleri. Sadece soğutma suyu tedariki sırasında borulardaki basıncı kontrol etmek için değil, aynı zamanda ısıtmanın çalışması sırasında temel güvenlik önlemleridir. Radyatörü su ile gerektiği gibi doldurabilirsiniz.
Kapalı bir sistemin su ile düzgün doldurulması sırasında, aşağıdaki parametreler izlenmelidir:
- Basıncı. Basınç göstergeleri sistemin önemli noktalarına - aşırı radyatörler ve en yüksek noktalara monte edilmelidir. Son hava çıkışından sonra, tüm göstergelerdeki basınç aynı olmalıdır;
- Sızıntı yok
Ancak bu şekilde kararlı bir basınç elde edilebilir. Ancak, ana doğrulama işlemi kazan başlangıcında gerçekleşir. Maksimum operasyonda suyun sıcaklık genleşmesi, ısıtma elemanlarının borularının bütünlüğünü etkilememelidir.
Açık ısıtma sistemi
Açık ısıtma sistemi
Açık tip bir ısıtma sistemi özel bir evde doldurulursa, çalışma sırası biraz farklıdır. Özelliği, borulardaki basıncın atmosferik değere eşit olmasıdır. Bu nedenle, ana kontrol elemanı diğer ısıtma cihazlarının üzerine monte edilmiş bir genleşme tankıdır.
Bu durumda, ısıtma sistemini doldurma prosedürü aşağıdaki gibidir:
- Eski ısı taşıyıcı boşaltılıyor ve borular temizleniyor.
- Tüm ısıtma cihazlarında Mayevsky'nin vinci açılır.
- Isıtma sistemini doldurmak için akışkan akışı geri dönüş borusundan yapılabilir.
- Sistemden tüm hava gelir gelmez, genleşme deposundaki su seviyesi kontrol edilir. 2 / 3'e kadar doldurulmalıdır.
Isıtma sistemini doldurmak için kullanılan bir el pompası yardımıyla, ısı taşıyıcı eklemek mümkündür.
Açık bir ısıtma sistemi için aşırı basınca izin verilmez. Aksi takdirde, bu yanlış sıcaklık koşullarına neden olabilir.
Soğutucu nasıl eklenir
Isıtma sistemini doldurma talimatlarına ek olarak, bir soğutucu ilave etme prosedürünün doğruluğunu bilmek gerekir. Bu durum ısıtma mevsiminde 2 veya 3 kez meydana gelebilir. Zamanla suyun hacminin kritik seviyenin altına düştüğünü belirlemek önemlidir. Isıtma tipine bağlı olarak, ısıtma sistemini doldurmanın farklı yolları vardır.
Kapalı ısıtma sistemi
Ana gösterge, borulardaki basıncın azaltılmasıdır. Zamanında kontrol için, sisteme çeşitli göstergeler takılmıştır. Bunlardan birinin mutlaka sıcak soğutma suyunun kazandan çıkmasından hemen sonra bulunması gerekir. Ayrıca üst hava valfine bir manometre monte etmelisiniz. Sistemdeki basınç düşüşü 2 faktörün bir sonucudur - bir acil durumun ortaya çıkması (sızıntı) veya sıvının doğal buharlaşması. Bu işlem çok hızlı gerçekleşirse, büyük olasılıkla bir boru atılımı meydana geldi. Basınçtaki kademeli bir düşüş ikinci bir faktörü gösterir.
Sıvı ekleme yöntemi, herhangi bir kapalı ısıtma sisteminin suyuyla doldurma prosedürünü tamamen tekrarlar. Bunu yapmak için, ısıtma sistemini doldurmak için el pompalarını (antifriz) kullanabilir veya merkezi su kaynağını kullanabilirsiniz.
Açık ısıtma sistemi
Açık ısıtma sisteminin genleşme deposundan suyla doldurulması önerilir. Bu, borularda nispeten yüksek su sıcaklıklarında bile yapılabilir. Bu yöntemin birçok avantajı vardır - su yoğunluğundaki farklılık nedeniyle dolaşımın doldurulması ve iyileştirilmesi sırasındaki soğutma sıvısı seviyesinin kontrolü.
Kazan çalışırken açık ısıtma sisteminin soğutma sıvısı ile ilave doldurulması meydana gelirse, kazanın veya radyatörlerin arızalanması tehlikesi vardır. Bu nedenle, bu prosedürün oda sıcaklığında borularda suya erişildiğinde yapılması önerilir.
Antifriz seçmek için, videoya aşina olmanızı öneririz.Bu prosedürün özgünlüğü nedir ve nasıl doğru bir şekilde yapmalı?
Fakat bu gibi sorunları önlemek için kapalı bir ısıtma sistemini suyla nasıl doldurabilirsiniz?
Ancak ısıtma sistemini nasıl doldurabilirsiniz - su veya antifriz?