Ülkede veya bahçede su için büyük bir kapasite, evde sulama veya su temininde kullanılabilir. Doldururken, merdivene sürekli olarak tırmanmaya ve tüm gün seviyesini izlemenize gerek yoktur - elektronik sensörler bunu yapabilir.
Su seviye sensörleri uygulaması
- Gelişmiş tarla ve tarım işletmelerinde meyve ve sebze yetiştiriciliği yapan işletmelerde, damla sulama gibi sulama sistemlerini kullanıyorlar. Sulama ekipmanlarının otomatik çalışmasını sağlamak için, inşaatın su toplanması ve depolanması için büyük bir kapasite gerekmektedir. Genelde, kuyudaki dalgıç su pompaları ile doldurulurken, pompa için su basıncı seviyesini ve havzadaki miktarını izler. Bu durumda, pompanın çalışmasını kontrol etmek, yani depolama tankındaki belirli bir su seviyesine ulaştığında açmak ve su deposu tamamen dolduğunda kapatmak gerekir. Bu fonksiyonlar, float sensörleri yardımıyla gerçekleştirilebilir.
Şek. 1 Şamandıra seviye sensörünün çalışma prensibi (uzaktan kumanda)
- Su alma kapasitesi çok küçükse veya pompanın performansı gerekli seviyeye karşılık gelen su tüketimini sağlayamıyorsa, evsel su temini için büyük bir su depolama tankı gerekebilir. Bu durumda, su kaynağı sisteminin otomatik çalışması için sıvı seviyesi kontrol cihazları da gereklidir.
- Sıvı seviyesi izleme sistemi, zemin altı ve bodrum katlarından zemin seviyesinden pompalanırken, bir drenaj pompası, bir su basıncı sensörü veya bir şamandıra anahtarının kuru çalışmasına karşı korumaya sahip olmayan cihazlarla çalışırken de kullanılabilir.
Su seviye sensörleri türleri
Pompa kontrolü için tüm su seviye sensörleri iki büyük gruba ayrılabilir: temas ve temassız. Temassız yöntemler esas olarak endüstriyel üretimde kullanılır ve optik, manyetik, kapasitif, ultrasonik ve benzerlerine bölünür. türler. Sensörler, su tanklarının duvarlarına monte edilir veya doğrudan kontrollü sıvılara daldırılır, elektronik parçalar kontrol kabinine yerleştirilir.
Şek. 2 seviye sensörleri türleri
Günlük yaşamda, izleme elemanlarının kamış anahtarları üzerinde yapıldığı şamandıra tipi ucuz temas cihazları en çok kullanılmıştır. Su deposundaki yere bağlı olarak, bu tür cihazlar iki gruba ayrılır.
Dikey. Böyle bir cihazda kamış elemanları dikey çubuğa yerleştirilir ve halka mıknatısı olan şamandıra boru boyunca hareket eder ve kamış anahtarlarını açar veya kapatır.
Yatay. Tank duvarının kenarının üst kenarına takıldığında, tank dolu olduğunda, mıknatıslı yüzer, menteşe kolunda yükselir ve kamış anahtarına yaklaşır. Cihaz, kontrol panosuna yerleştirilen elektrik devresini çalıştırır ve devralır, elektrik pompasının gücünü keser.
Şek. 3 Dikey ve yatay kamış anahtarları
Reed Anahtarı Cihazı
Kamış anahtarının ana harekete geçirme elemanı bir kamış anahtardır. Cihaz, inert bir gazla veya boşaltılmış hava ile doldurulmuş küçük bir cam silindirdir. Gaz veya vakum, kıvılcım oluşumunu ve kontak grubunun oksidasyonunu önler. Ampulün içinde, altın veya gümüş püskürtme ile dikdörtgen kesitli (permalloy wire) bir ferromanyetik alaşımın kapalı kontakları vardır. Manyetik akı ile temas halinde, manyetik anahtarın kontakları mıknatıslanır ve birbirinden itilir - bir elektrik akımı akan bir devre kesilir.
Şek. 4 Reed Anahtarlarının Görünüşü
Yaygın anahtarların en yaygın türleri kapağın üzerinde çalışır, yani mıknatıslandığında kontakları birbirine bağlanır ve elektrik devresi kapatılır. Reed şalterleri devreyi kapatmak için iki pimli olabilir veya anahtarlama devreleriyle çalışırlarsa üç tane olabilir. Güç kaynağını pompaya aktaran düşük voltajlı bir devre genellikle kontrol kabinine yerleştirilir.
Reed anahtarını bağlamak için şema
Reed anahtarları düşük güç tüketen cihazlardır ve büyük akımları değiştiremezler, bu nedenle doğrudan pompayı açmak ve kapatmak için kullanılamazlar. Genellikle, kontrol kabinine yerleştirilmiş güçlü bir pompa rölesinin çalışması için düşük voltajlı bir anahtarlama şemasında yer alırlar.
Şek. Reed anahtarı ile elektrikli pompa kontrolünün 5 elektrik şeması
Şekil, tahliye sırasındaki su seviyesine bağlı olarak, SV1 ve SV2 iki adet sviçli anahtardan oluşan drenaj pompasının yönetimini uygulayan bir sensör ile basit bir şemayı göstermektedir.
Sıvı üst seviyeye ulaştığında, şamandıra mıknatısı bir üst sviçleme anahtarını (SV1) içerir ve bir röle (P1) bobinine bir voltaj uygulanır. Kontakları kapanır, saz anahtarına paralel bir bağlantı vardır ve röle kendiliğinden kapanır.
Kendi kendini yakalama işlevi, kapatma düğmesinin kontakları açıldığında röle bobinine giden gücü kesmeyi mümkün kılmaz (bizim durumumuzda, SV1 kamış anahtarıdır). Bu röle ve bobin yükü aynı devrede bağlıysa oluşur.
Voltaj, pompa güç kaynağı devresindeki güçlü bir rölenin bobine gider, kontakları kapanır ve elektrikli pompa çalışmaya başlar. Su seviyesi düştüğünde ve SV2 alt silindiri mıknatısına sahip olan şamandıra ulaşırsa, yanar ve pozitif potansiyel de P1 rölesi bobine beslenir, akım durur ve P1 rölesi kapanır. Bu, güç rölesi P2'nin bobininde bir akım eksikliğine neden olur ve sonuç olarak, elektrik pompasına besleme gerilimi uygulanmaz.
Şek. 6 Yüzen dikey su seviye sensörleri
Kontrol panosuna yerleştirilen benzer bir pompa kontrol şeması, sviçlemeli anahtarlar değiştirilirse sıvı kabındaki seviyeyi izlemek için kullanılabilir, yani SV2 üstte olacak ve pompayı kapatacak, ve su tankının derinliğindeki SV1 onu açacaktır.
Su pompaları kullanarak su ile büyük tankları doldururken süreci otomatikleştirmek için seviye sensörleri günlük hayatta kullanılabilir. Kurulumu ve işletmesi en basit olanı, endüstri tarafından çubuklar ve yatay yapılardaki dikey yüzer formunda üretilen saz türleridir.
Tank ve tanktaki su seviye sensörünü seçin
Birçok üretim sürecini otomatikleştirmek için, tanktaki su seviyesinin izlenmesi gerekmektedir, ölçüm, proses ortamı belli bir seviyeye ulaştığında sinyal veren özel bir sensör kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Seviye göstergeleri olmadan, günlük yaşamda, bunun canlı bir örneği olmaksızın, klozet kapağını kapatmak için klozet ya da otomasyonun kapatma vanalarını yapmak imkansızdır. Şimdi farklı seviye sensörlerine, tasarımlarına ve nasıl çalıştıklarına bakalım. Bu bilgi, belirli bir görev için bir cihaz seçerken veya kendiniz bir sensör oluştururken faydalı olacaktır.
Farklı seviye sensörleri
Tasarım ve çalışma prensibi
Bu tip ölçüm cihazlarının tasarımı aşağıdaki parametreler ile belirlenir:
- İşlevsellik, bu cihaza bağlı olarak sinyal ve seviye göstergelerine ayrılır. İlk parça, tankın spesifik dolum noktasını (minimum veya maksimum), ikincisi seviyenin sürekli izlenmesini sağlar.
- Eylem ilkesi, hidrostatik, elektriksel iletkenlik, manyetizma, optik, akustik vb. Aslında, uygulamanın kapsamını belirleyen ana parametre budur.
- Ölçüm yöntemi (temas veya temassız).
Ayrıca, tasarım özellikleri teknolojik ortamın doğasını belirler. Bir tankta içme suyunun yüksekliğini ölçmek bir şey, diğeri de endüstriyel atık su için tankların dolumunu kontrol etmektir. İkinci durumda, uygun koruma gereklidir.
Seviye sensörleri çeşitleri
Çalışma prensibine bağlı olarak, sinyal cihazları genellikle aşağıdaki tiplere ayrılır:
- şamandıra tipi;
- ultrasonik dalgalar kullanarak;
- Seviye belirleme kapasitesine sahip cihazlar;
- elektrot;
- radar tipi;
- Hidrostatik prensip üzerinde çalışmak.
Bu türler en yaygın olduğu için, her birini ayrı ayrı düşünün.
şamandıra
Bu, bir tank veya başka bir kapta sıvı ölçmek için en basit, ancak yine de etkili ve güvenilir bir yoldur. Bir uygulama örneği Şekil 2'de mevcuttur.
Şek. 2. pompa kontrolü için Şamandıra anahtarı
Tasarım, bir mıknatıs ve kontrol noktalarına monte edilmiş iki kamış anahtarlı bir şamandıradan oluşur. Eylem ilkesini kısaca açıklayın:
- Kapasite kritik minimum değere (Şekil 2'de A) boşaltılır, şamandıralı anahtarın (2) bulunduğu seviyeye kadar alçaltılmış olarak, pompaya güç besleyen röleyi, kuyudan su pompalayarak açar.
- Su maksimum seviyeye ulaşır, şamandıra kamış anahtarının 1 konumuna yükselir, çalışır ve röle kapanır, pompa motoru çalışmayı durdurur.
Böyle bir kamış anahtarını kendiniz yapmak oldukça kolaydır ve ayarı açma-kapama seviyelerine düşürülür.
Şamandıra için doğru malzemeyi seçerseniz, su seviyesi sensörünün, tankta bir köpük tabakası olsa bile çalışacağını unutmayın.
ultrasonik
Bu tip bir sayaç, hem sıvı hem de kuru ortamlar için kullanılabilirken, analog veya ayrık bir çıkışa sahip olabilir. Yani, sensör belirli bir noktaya ulaşırken doldurmayı sınırlayabilir veya sürekli izleyebilir. Cihaz bir ultrasonik radyatör, bir alıcı ve bir sinyal işleme kontrolörü içerir. Alarmın prensibi Şekil 3'te gösterilmiştir.
Şek. 3. Ultrasonik seviye sensörünün çalışma prensibi
Sistem aşağıdaki gibi çalışır:
- ultrasonik bir darbe yayılır;
- yansıyan bir sinyal alınır;
- Sinyal zayıflama süresi analiz edilir. Tank doluysa, kısa olacaktır (Şekil 3) ve tahribat arttıkça (Şekil 3'te).
Ultrasonik sinyalleme cihazı temassız ve kablosuz, bu nedenle agresif ve patlayıcı ortamlarda bile kullanılabilir. İlk ayarlamadan sonra, böyle bir sensör herhangi bir özel bakım gerektirmez ve hareketli parçaların olmaması servis ömrünü önemli ölçüde uzatır.
elektrot
Elektrot (kondüktometrik) sinyal cihazları, elektrik iletken ortamın bir veya birkaç seviyesinin izlenmesini sağlar (yani, bir tankın damıtılmış su ile doldurulmasını ölçmek için uygun değildir). Cihazı kullanmanın bir örneği Şekil 4'te gösterilmiştir.
Şekil 4. Kondüktometrik sensörler tarafından sıvı seviyesinin ölçülmesi
Bu örnekte, iki elektrodun konteynerin dolumunu kontrol ettiği ve üçüncüsü acil pompalama modunu etkinleştirmek için üçlü bir gösterge kullanılmaktadır.
kapasitif
Bu sinyalleme cihazlarının yardımıyla, maksimum dolum kapasitesinin belirlenmesi mümkündür ve hem karışık hem de sıvı bileşimler bir proses ortamı olarak görev yapabilir (bakınız Şekil 5).
Şek. 5. Kapasitif seviye sensörü
Sinyalleme cihazının prensibi, kapasitör ile aynıdır: algılama elemanının plakaları arasındaki kapasitans ölçülür. Eşiğe ulaştığında, kontrolöre bir sinyal gönderilir. Bazı durumlarda, "kuru kontak" versiyonu kullanılır, yani seviye göstergesi, tank duvarından işlem ortamından ayrı olarak çalışır.
Bu cihazlar geniş bir sıcaklık aralığında çalışabilirler, elektromanyetik alanlardan etkilenmezler ve büyük bir mesafede operasyon mümkündür. Bu tür özellikler, uygulama kapsamını ağır çalışma koşullarına kadar önemli ölçüde genişletmektedir.
radar
Bu tür alarmlar, agresif ve patlayıcı da dahil olmak üzere herhangi bir teknolojik ortamda çalışabileceği ve basınç ve sıcaklığın okumaları etkilemeyeceği için gerçekten evrensel olarak adlandırılabilir. Cihazın bir örneği aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.
Radar sensörüyle seviye ölçümü
Cihaz dar bir aralıkta radyo dalgaları yayar (birkaç gigahertz), alıcı yansıyan bir sinyali yakalar ve gecikme süresi boyunca kapasitenin doluluk kapasitesini belirler. Ölçüm sensörü, işlem ortamının basıncı, sıcaklığı veya niteliğinden etkilenmez. Toz, lazer alarmları hakkında söylenemeyen tanıklığa da yansımamıştır. Ayrıca, bu tipteki aletlerin yüksek doğruluğunu not etmek gereklidir, bunların hataları bir milimetreden fazla değildir.
hidrostatik
Bu alarmlar, tankların hem sınırlandırılması hem de güncel olarak doldurulmasını ölçebilir. Çalışma prensipleri Şekil 7'de gösterilmiştir.
Şekil 7. Jirostatik sensörün dolumunun ölçülmesi
Cihaz, bir sıvı sütununun ürettiği basınç seviyesini ölçme prensibi üzerine kurulmuştur. Kabul edilebilir doğruluk ve düşük maliyet bu türü oldukça popüler hale getirdi.
Makale çerçevesinde, her türlü sinyal cihazını, örneğin, rotasyonel bayrakların, dökme maddelerin tespit edilmesi için inceleyemeyiz (fan petal gevşek bir ortamda sıkıştığında bir sinyal verilir, daha önce çukur sökülür). Ayrıca, özellikle içme suyu seviyesini test etmek için öneren, radyoizotop metrelerin hareketinin prensibini dikkate almanın bir anlamı yoktur.
Nasıl seçilir?
Tanktaki su seviyesi sensörünün seçimi, birçok faktöre bağlıdır, ana faktörler şunlardır:
- Sıvı bileşimi. Sudaki kirliliklerin içeriğine bağlı olarak, çözeltinin yoğunluğu ve elektriksel iletkenliği değişebilir, bu da okumaları etkileyebilir.
- Tankın hacmi ve yapıldığı malzeme.
- Sıvı depolama için tankın fonksiyonel amacı.
- Minimum ve maksimum seviyeleri izleme veya mevcut durumu izleme ihtiyacı.
- Otomatik yönetim sisteminde entegrasyonun kabul edilebilirliği.
- Cihazın anahtarlama yetenekleri.
Bu, bu tipte ölçüm cihazlarının seçimi için eksiksiz bir listeden uzaktır. Doğal olarak, ev içi amaçlar için, seçim kriterlerini önemli ölçüde azaltmak, bunları tankın hacmine, işletim türüne ve kontrol şemasına sınırlamak mümkündür. Gereksinimlerin önemli ölçüde azaltılması, böyle bir cihazın kendi başına üretilmesini mümkün kılmaktadır.
Tankta kendi elinizle bir su seviye sensörü yapın
Bir dalgıç su pompası için dalgıç pompanın çalışmasını otomatikleştirmek için bir görev olduğunu varsayalım. Kural olarak, su depolama tankına girer, bu nedenle, pompanın dolduğunda otomatik olarak kapatıldığından emin olmamız gerekir. Bu amaç için bir lazer veya radar seviye göstergesi satın almanız gerekmiyor, aslında satın almaya gerek yok. Basit bir problem basit bir çözüm gerektirir, Şekil 8'de gösterilmiştir.
Su giriş pompasının kontrol planı
Sorunu çözmek için, 220 voltluk bir bobin ve iki kamalı anahtarlı bir manyetik başlatıcıya ihtiyacınız vardır: bir kısa devre için minimum seviye, bir kesiciye yönelik maksimum bir değer. Pompa bağlantı şeması basit ve daha önemlisi güvenlidir. Operasyon prensibi yukarıda açıklandı, ancak tekrarlayın:
- Su kümeleri gibi, mıknatıs ile yüzer azami saz seviyesine ulaşana kadar kademeli olarak yükselir.
- Manyetik alan, motorun enerjisizleşmesine yol açan marş motorunun bağlantısını keserek saz anahtarını açar.
- Su akışı olarak, şamandıra, alt saz anahtarının karşısındaki minimum işarete ulaşıncaya kadar düşer, kontakları kapanır ve pompaya marş besleme geriliminin bobinde voltaj uygulanır. Depodaki bu tür bir su seviye sensörü, elektronik kontrol sisteminin aksine on yıllarca çalışabilir.
Satın almak için depolama tankı kuyu pompalama pompa pompası röle fiyat sıvı seviyesini İzleme
Röle, tanktaki su seviyesini, iyi kuyusu, genleşme deposunu kontrol eder. Pompalama veya pompalama suyunun kontrolü, üç veya iki seviye sensör kullanma imkanı. Hassasiyet ayarı. VSR-05, TENSE
Su seviye şalterinin bağlantı şeması (sensörlü bu şema - elektrotlar, şamandıralı sensörler varsa bunları da kullanabilirsiniz.) Bağlantı şemasını yöneticilerimizden alabilirsiniz).
Bu, bir tankı pompalamak için bir bağlantı şemasıdır (iyi)
Tankı yüklemek için aşağıdaki gibi bağlayın:
Unutmayın, güç devrelerini ve kontrol kontağı için koruyucu bir devre kesiciyi korumak için su seviye sensörleri ve bir devre kesici sipariş edin.
Su seviyesini birkaç iletişim konteynırında - örneğin iki havuzda - tek bir pompa pompasında kontrol etme göreviniz varsa, böyle bir devreyi uygulayabilirsiniz:
Su seviyesinin otomatik kontrolü
Birçoğumuz ve sadece bahçıvanlar değil, otomasyon ve su depolarının doldurulması kontrol sorunu ile karşı karşıya. Büyük olasılıkla bu makale, iç ortamdaki doldurma kapasitesini kontrol etmek için en basit şemayı yapmaya karar verenler içindir. Otomasyon inşa etmenin en bütçesel yolu, bir su izleme rölesi kullanmaktır. Seviye kontrol röleleri (su), özel evler için daha karmaşık su temin sistemlerinde de kullanılır, ancak bu makalede, sadece iletken sıvı seviyesi için izleme rölesinin bütçe modellerini dikkate alacağız. Kontrollü sıvılar şunları içerir: su (musluk, bahar, yağmur), düşük alkol içerikli (bira, şarap, vb.) Sıvılar, süt, kahve, atık su, sıvı gübreler. Röle kontaklarının anma akımı 8-10A olup, bu da bir ara röle veya kontaktör kullanılmadan küçük pompaların değiştirilmesine izin verir, ancak üreticiler hala açma / kapama pompaları için ara rölelerin veya kontaktörlerin kurulumunu önermektedir. -10 ila + 50C arasındaki cihazların sıcaklık aralığı ve telin mümkün olan maksimum uzunluğu (röleden sensöre) 100 metre, ön panelde LED çalışma göstergeleri, ağırlık 200 gramdan fazla olmayan, din rayına sabitleme, kontrol sisteminin yerleştirilmesi.
Rölenin çalışma prensibi, iki daldırılmış sensör arasındaki sıvı direncinin ölçülmesine dayanır. Ölçülen direnç eşik değerinden daha az ise, röle kontaklarının durumu değişir. Elektrolitik etkiyi önlemek için, alternatif akım sensörler boyunca akar. Sensörün besleme gerilimi 10V'den fazla değildir. Güç tüketimi 3W'den fazla değildir. Sabit hassasiyet 50 kOhm'dir.
Piyasada birçok benzer röle var, biz Moskova'da "Röle ve Otomatik" üreticileri ve "TDM" (Trade House im.Morozova) yeniliklerinden en bütçe modellerini ele alacağız.
Röle, CGS-1M seviyesini kontrol eder. (CGS-02 TDM'nin analogu)
TDM seviye kontrol rölesi dört modelle temsil edilir:
- Din rayındaki R8TS (SQ1503-0019) konnektörü için CGS-01 (SQ1507-0002)
- Din rayındaki CGS-02 (SQ1507-0003) (analog CGS-1M)
- Din rayındaki CGS-03 (SQ1507-0004)
- RKU-04 (SQ1507-0005) din rayında
Röle yuvaları yanıcı olmayan malzemelerden yapılmıştır. Seviye sensörleri paslanmaz çelikten yapılmıştır. (DKU-01 SQ1507-0001).
Rölenin çalışması, sıvıların elektriksel iletkenliğine ve elektrotlar arasında bir mikro akımın meydana gelmesine dayanan bir sıvının varlığını belirlemek için bir kondüktometrik yönteme dayanmaktadır. Röleler, bir doldurma veya boşaltma modunun kullanılmasına izin veren anahtarlama kontaklarına sahiptir. CGS-02, CGU-03, CGU-04'ün güç kaynağı voltajı 230V veya 400V'dir.
Depodaki "dolum veya boşaltma" modunda pompa kontrol şeması.
Bir kuyu / hazneden sıvıyı bir rezervuara pompalamak için bir şema, her iki ortamdaki seviyenin izlenmesi; röle kuru çalışma modunda pompanın koruyucu kapanmasını gerçekleştirir (hazne / sıvı deposundaki sıvı seviyesi azaldığında)
Şema 2 pompanın alternatif veya toplam dahil edilmesi. CKU-04 rölesi kuyuların, çukurların, havzaların ve diğer konteynerlerin taşmasının kabul edilemez olduğu yerlerde kullanılır. Röle 2 pompa ile çalışır ve kaynaklarını eşit bir şekilde kullanmak için röle dönüşümlü olarak devreye girer. Acil bir durumda, her iki pompa da aynı anda kapatılır.
Röle şu sıvılar için kullanılamaz: distile su, benzin, kerosen, yağ, etilen glikoller, boyalar, sıvılaştırılmış gaz.
Dizilere göre analogların karşılaştırması tablosu:
Sıvı seviyesinin kontrol rölesi
Röle, algılayıcılardan gelen sinyallerle belirtilen sıvı seviyesine ulaştığında pompayı açmak veya kapatmak için su ve sıvı seviyesini kontrol eder. Sıvı veya su seviyesi izleme röleleri, tankların ve tankların doldurulmasını veya boşaltılmasını otomatik hale getirir.
İzleme rölesini seçerken, seviye sayısını, seviye anahtarının tipini, besleme voltajını, röle yükünün yükünü, patlama koruma gereksinimlerini dikkate almalısınız.
Röle kontrol seviyesi 1 sıvı KRK-512
Nivocont KRK-512-5, belirli bir iletken sıvı seviyesine ulaşıldığında, iletken seviye şalterinden gelen sinyali röle anahtarlamasına dönüştürür.
- Besleme gerilimi 24... 220 Volt AC veya DC
- Anahtarlama yükü 8A, 250VAC (2 kW'a kadar)
- KRK-512-5 seviye izleme rölesi sensörleri:
- Bir elektrotlu kartuş KSP-201
- dalgıç elektrot KSK-201 (kuyular dahil)
Elektriksel iletken sıvı KKH-212 1. seviyesini izlemek için röle
KKH-212-5, bir izleme rölesini ve seviye izleme anahtarlarını tek bir mahfazada birleştiren elektriksel olarak iletken sıvı için entegre seviye kontrol rölesidir.
- Besleme gerilimi 24... 220 Volt AC veya DC
- Anahtarlama yükü 8A, 250VAC (2 kW'a kadar)
Seviye 1 Sıvı PA-12 için İzleme Rölesi
Dahili güç kaynağına sahip PA-12 kontrol rölesi, seviye anahtarının röle anahtarlamasına sinyalini dönüştürür.
- Güç kaynağı 110/240 Volt AC (anahtar ile seçim)
- Dahili güç kaynağı 12V / 50mA
- Reed anahtarları, "kuru kontak", NPN ve PNP kullanma imkanı (bir anahtar ile seçim)
- 3A, 250VAC (750 watt) değerine kadar yük değiştirme imkanı
Seviye anahtarı olarak şunları kullanabilirsiniz:
Seviye 1 sıvı BIS-A-206-Ex için patlamaya dayanıklı izleme rölesi
BİS-A-206 röle kontakları olarak, gaz maruz kalmanın bir tehlike bölgesinde yerleştirilen sensörler ile röle kontrol FD3061DA FDMH50BR ve benzeri ile ilgili bir sinyal Ex-dönüştürür.
- Çıkış sinyali - normalde açık röle kontağı 1 Amper 220 Volt (250 Watt)
- Güç kaynağı - 24 Volt
- Patlama koruması işareti - [Exia] IIC / IIB
- GOST R Uygunluk Belgesi, FSETAN Uygulama İzni, RF SR Kaydı
2 seviyeli sıvı PA-10'un izlenmesi için röle
Dolum veya boşaltma otomatik kontrolü için PA-10 seviye kontrol rölesi. Tank dolumunun otomasyonu için uygulama PA-10 örnekleri.
- Besleme gerilimi 100... 240 AC
- 12V / 200mA sensörleri için dahili güç kaynağı
- Reed sensörleri, "kuru kontak", NPN ve PNP kullanma imkanı
- 3A, 250VAC (750 watt) değerine kadar yük değiştirme imkanı
2 iletken elektriksel iletken sıvı NIVOCONT KRK-522-izlenmesi için röle
Nivocont KRK-522, doldurma veya boşaltma işleminde pompaların veya valflerin otomatik kontrolü için tasarlanmıştır.
- Besleme gerilimi:
- 24V AC veya DC akımı
- 220 Volt AC
- 110 Volt AC
- Anahtarlama yükü 8A, 250VAC (2 kW'a kadar)
- KRK-522- level seviye izleme rölesi sensörleri:
- Bir elektrotlu kartuş KSP-201
- dalgıç elektrot KSK-201
2 iletken elektriksel iletken sıvı NIVOCONT KKH-212-5 kontrolü için röle
KKH-212-5, bir izleme rölesini ve seviye izleme anahtarlarını tek bir mahfazada birleştiren elektriksel olarak iletken sıvı için entegre seviye kontrol rölesidir.
- Besleme gerilimi 24... 220 Volt AC veya DC
- Anahtarlama yükü 8A, 250VAC (2 kW'a kadar)
- Dolum veya tahribatın otomasyonu
Rozhnovsky Kulesi'nin otomasyonu için röle kontrolü 2 seviyesi
UNICONT PKK-312 akım seviyesi izleme rölesi, gömülü hidrostatik seviye göstergesiyle bağlantılı olarak Rozhnovsky kulesini otomatikleştirmek için tasarlanmıştır. Diğer tanklarda 4... 20 mA çıkış sinyali ile diğer tip sensörler kullanılırken seviye anahtarı olarak kullanılır. Örneğin, dalgıç hidrostatik seviye göstergeleri ve UNICONT PKK-312 kullanımı yeraltı rezervuarlarını doldurma işlemini otomatik hale getirmektedir.
- Besleme gerilimi Upit = 230V AC 50/60 Hz
- Bağlı sensörler için çıkış gerilimi 30V DC, yük akımı 70mA'ya kadar
- Çıkış rölesi NO-NC 250V AC 8A
Su ve kanalizasyon pompalamak için pompaların kontrolü için seviye izleme röleleri UNICONT PSW
- Otomatik pompa kontrol sisteminin bütçe sürümü
- Ultrasonik sensör ile seviye ölçümü
- Ölçüm aralığı 0.4. 3m
- Pompa çalışma çevrimlerinin programlanması
- Tek fazlı pompa kontrolü
- Dahili devre kesici
Kontrolör seviyesi evrensel Kontur-U
Kontur-U seviye kontrolörü, çeşitli tank ve tanklarda kontrol ve seviye kontrol süreçlerinin otomasyonu için özel olarak tasarlanmıştır.
- Yerleşik otomatik çalışma algoritmalarının 14 çeşidi seçimi
- Manuel süreç kontrolü imkanı
- Pompalar ve aktüatörler için dahili kontrol röleleri
- Eşzamanlı olarak 4 sensöre kadar bağlantı yeteneği ile çeşitli tiplerde seviye sensörleri ile uyumluluk
- Çeşitli tiplerde sıvı ve granüllü maddelerle çalışın
- Bir cihaz Kontur-U ile birden fazla cihaz değiştirme yeteneğine sahip kontrolörün genişletilmiş işlevselliği
- Tuş takımının yardımıyla çalışma ve rahat kontrolün ayarlanması için basit bir süreç
- Çeşitli cihaz durumlarını gösteren LED'ler
Kontrolör seviyesi Kontur-M (seviye kontrol rölesi)
Kontur-M seviye izleme rölesi, çok fonksiyonlu otomatik sistemler çerçevesinde bir sıvı seviyesi kontrolörü olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Geniş işlevselliği
- Özel bir panel yardımıyla kolay kurulum ve kontrol
- Doğru tipte güç kaynağı seçimi
- Anahtarlama kontaklarının gelişmiş sistemi
- Bireysel sıvılar için bireysel ayarlamalar
- Bir sıvının yüzeyinde yerleşik anti-dalga oluşumu sistemi
- Çeşitli tiplerde seviye sensörleri ile çalışma
- Aynı anda iki sensörle çalışma imkanı
- Aktüatör ekipman ve pompaların kontrolü için çıkışta elektromanyetik röle
- Farklı koşullarda çalışma için en uygun modu ayarlama ve seçme için geniş seçenekler
- Operasyon sırasında sıvıların oksidasyon, polarizasyon ve elektrolizi önlenmesi
- Kontrolör çalışma durumlarının LED göstergesi
Tanktaki su seviyesi göstergeleri ve otoregülatörler için sensörler
Su temini ve drenaj, yaşam ve üretimin ayrılmaz bir parçasıdır. Bir çiftlikte yaşayan ya da bir yaşamı iyileştiren hemen hemen herkes, bu ya da bu kapasitede bir su seviyesinin korunması ile ilgili bir sorunla karşı karşıya kaldı. Bazıları bunu elle yapar, vanaları açar ve kapatır, ancak bu amaç için otomatik su seviye sensörü kullanmak çok daha kolay ve daha verimlidir.
Seviye sensörleri çeşitleri
Atanan görevlere bağlı olarak, sıvı seviyesini izlemek için temaslı ve temassız sensörler kullanılır. İlk olarak, bunların isimleri tahmin edilebilir, bir sıvı ile temas halinde, ikinci uzaktan dolaylı ölçüm yöntemlerini kullanarak bilgi almak - orta saydamlığını kapasitesi, elektriksel iletkenlik, yoğunluk, vb bütün sensörler beş ana tipe ayrılabilir çalışma prensibine göre.:
- Float.
- Elektrot.
- Hidrostatik.
- Kapasitif.
- Radar.
İlk üçü, kontakt tipi cihazlara atfedilebilir, çünkü bunlar doğrudan çalışma ortamı (sıvı), dördüncü ve beşinci-temassız ile etkileşirler.
Şamandıra sensörleri
Belki de tasarımda en basit olanı. Bir sıvının yüzeyinde bulunan bir şamandıra sistemini temsil ederler. Seviye değiştikçe, şamandıra hareket eder, izleme mekanizmasını bir şekilde veya başka bir şekilde kapatır. Şamandıranın yolu boyunca daha fazla temas vardır, sinyal cihazının göstergesi daha doğrudur:
Tanktaki şamandıra seviye sensörünün çalışma prensibi
Şekilden, böyle bir cihazın göstergesinin göstergelerinin ayrık olduğu ve seviye değerlerinin sayısının anahtarların sayısına bağlı olduğu görülebilir. Yukarıdaki şemada, bunların ikisi, üst ve alt vardır. Bu, kural olarak, verilen bir aralıktaki seviyeyi otomatik olarak korumak için yeterlidir.
Sürekli uzaktan izleme için şamandıra cihazları vardır. Şamandıra, şamandıra reostat motorunu kontrol eder ve seviye, akım direncine göre hesaplanır. Yakın zamana kadar bu tür cihazlar, örneğin, otomobillerin yakıt tanklarındaki benzinin miktarını ölçmek için yaygın şekilde kullanıldı:
Cihaz rheostatnogo göstergeleri, burada:
- 1 - tel reostat;
- 2 - şamandıra ile mekanik olarak bağlı olan reostatın kaydırıcısı.
Elektrot seviye sensörleri
Bu tip cihazlar, bir sıvının elektrik iletkenliğini kullanır ve ayrıktır. Sensör, suya batırılmış çeşitli uzunluklarda bir dizi elektrottur. Sıvıdaki seviyeye bağlı olarak bu veya bu elektrot sayısıdır.
Bir tankta sıvı seviye sensörlerinin üç elektrot sistemi
Yukarıdaki şekilde, iki sağ sensör suya batırılır, bu da aralarında su geçirmezlik olduğu anlamına gelir - pompa durdurulur. Seviye azaldığında, ortadaki sensör kuru olacak ve devrenin direnci artacaktır. Otomasyon pompayı çalıştırır. Kap dolduğunda, en kısa elektrot suya girer, ortak elektrota olan direnci azalır ve otomasyon pompayı durdurur.
Kontrol noktalarının sayısı alarm taşma ya da kurutma, örneğin, yapı ilave elektrotlar ve ilgili kontrol kanallarını ekleyerek artırmak için kolay olduğu anlaşılmaktadır.
Hidrostatik izleme sistemi
Burada sensör, bir tür veya başka bir basınç sensörünün monte edildiği açık bir tüpdür. Seviye arttığında, borudaki su sütununun yüksekliği ve dolayısıyla sensör üzerindeki basınç değişir:
Hidrostatik sıvı seviyesi izleme sisteminin çalışması prensibi
Bu tür sistemler sürekli bir özelliğe sahiptir ve sadece otomatik kontrol için değil aynı zamanda uzaktan seviye izleme için de kullanılabilir.
Kapasitif ölçüm yöntemi
Bu tip sensörlerde, elektrik kapasitesi ortamın dielektrik özelliklerine bağlı olarak değişebilen bir sensör olarak kullanılır. Ölçüm kondansatörünün plakalarının yakınında su varsa, bir elektrik kapasitesi vardır ve hava diğerine sahiptir.
İzleme sistemi, sensörün elektrik kapasitesini sürekli olarak ölçer ve değişirse bir karar verir. Bu türdeki ölçüm cihazları ayrıdır ve sadece belirli bir sıvı seviyesini kontrol etmek için kullanılabilir. Su haznesi bir dielektrikten yapılmışsa, ölçümler temassız bir şekilde gerçekleştirilebilir - bir tankın duvarından veya bir su ölçüm borusundan. Aksi takdirde, kapasitif sensör tankın içine monte edilir.
Metal (solda) ve dielektrik banyolu kapasitif sensör prensibi
Aynı prensip ile, endüktif işaretçiler çalışır, ancak bunların içinde sensörün rolü, sıvının mevcudiyetine bağlı olarak indüktansı olan bir bobin tarafından gerçekleştirilir. Bu tür cihazların ana dezavantajı, sadece yeterince yüksek bir manyetik geçirgenliğe sahip olan maddelerin (sıvılar, katılar, vb.) Kontrol edilmesi için uygun olmalarıdır. Evde, endüktif sensörler pratik olarak kullanılmamaktadır.
Radar izleme
Bu yöntemin ana avantajı, çalışma ortamı ile iletişimin olmamasıdır. Dahası, sensörler seviyesi kontrol edilmek üzere sıvıdan korunabilir, yeterince uzak - metre. Bu, son derece agresif, zehirli veya sıcak sıvıları izlemek için radar sensörlerinin kullanılmasına izin verir. Bu tür sensörlerin çalışma prensibi, çok isim-radarı ile gösterilir. Cihaz, bir verici ve bir muhafazaya monte edilmiş bir alıcıdan oluşur. İlk olarak belirli bir sinyal tipi yayılır, diğeri yansıyan sinyali alır ve gönderilen ve alınan darbeler arasındaki gecikme süresini hesaplar.
Radar tipi ultrasonik seviye dedektörü çalışma prensibi
Sinyal, atanan görevlere bağlı olarak, ışık, ses, radyo emisyonu olarak hizmet edebilir. Bu tür sensörlerin doğruluğu oldukça büyük - milimetre. Tek, belki dezavantajı, radar izleme ekipmanının karmaşıklığı ve yüksek maliyeti.
Ev yapımı sıvı seviye regülatörleri
Bazı sensörlerin tasarım açısından son derece basit olmasından dolayı, kendi ellerinizle su seviyesi anahtarı oluşturmak zor değildir. Su pompaları ile çalışma, bu tür cihazların tamamen bir villada su kulesi veya damlama sulama özerk sisteminde, örneğin su pompalama işlemini otomatik izin verir.
Şamandıra pompası kontrol motoru
Bu fikri uygulamak için, bir şamandıra ile kendi kendine üretilen bir saz anahtarı kullanılır. Pahalı ve kıt olan bileşenler gerektirmez, tekrarlamada ve yeterince güvenilirdir. Her şeyden önce, sensörün tasarımını göz önünde bulundurmaya değer:
Bir tanktaki iki seviyeli şamandıralı su sensörü tasarımı
Bu 5 yukarı / aşağı kılavuzlar 4 ve alt konumda olduğunda 5. bir sürekli mıknatıs bunun şamandıra su yüzeyinde bulunan hareketli çubuk 3'ün sabitlenmiş olan ve kendi seviyesine bağlı olarak bir çubuk ile birlikte hareket eder ve tespit edilen bir şamandıra 2 oluşmaktadır kamış çubuk 7. su tankının yüksekliğinde göre seçilir kılavuzlar arasındaki mesafenin uzunluğu - sıvı seviyesi tarak mıknatıs (tank dolu) üst olarak, 8 anahtarı kapatır, minimumdur.
Pimlerin durumuna bağlı olarak pompayı otomatik olarak açıp kapatan bir cihaz toplamaya devam eder. Şeması şöyledir:
Su Pompası Kontrol Şeması
Deponun tamamen doldurulduğunu, şamandıranın üst konumda olduğunu varsayalım. SF2 sviçleme anahtarı kapalı, transistör VT1 kapalı, K1 ve K2 röleleri kapalı. XS1 konektörüne bağlı su pompası enerjisizdir. Su akarken, şamandıra ve bununla birlikte mıknatıs düşecek, saz anahtarı SF1 açılacak, ancak devre aynı durumda kalacaktır.
Su seviyesi kritik seviyenin altına düştüğünde, SF1 saz anahtarı kapanır. Transistör VT1 açılacak, K1 röle çalışacak ve kendi kendini bloke eden K1.1 kontaklarına gelecek. Aynı zamanda, aynı rölenin K1.2 kontakları, pompayı içeren K2 marş motoruna güç sağlayacaktır. Suyun pompalanması başladı.
Seviye arttıkça, şamandıra yükselmeye başlayacak, kontak SF1 açılacak, ancak kontak K1.1 tarafından engellenen transistör açık kalacaktır. Kondansatör dolduğunda kontak SF2 kapanır ve transistörü kapatır. Her iki röle de serbest bırakılacak, pompa kapanacak ve devre bekleme moduna geçecektir.
Devre K1 yerine tekrarlanırsa, 22-24 V'luk bir anahtarlama voltajına sahip düşük güçlü elektromanyetik röle, örneğin RES-9 (PC4.524.200) kullanılabilir. K2'nin uygun RMU (PC4.523.330) ya da 24 V'luk çalışma gerilimi için herhangi bir bağlantısı olduğu için, kontakları su pompasının başlangıç akımına dayanır. Reed anahtarları, kapanış veya anahtarlama üzerinde çalışacak şekilde herhangi bir yere gidecektir.
Elektrot sensörleri ile seviye anahtarı
Tüm saygınlığı ve sadeliği ile, tankların seviye göstergesinin önceki tasarımında önemli bir dezavantaja sahiptir - su içinde çalışan ve sürekli bakım gerektiren mekanik bileşenler. Bu dezavantaj makinenin elektrot tasarımında yoktur. Mekanik olmaktan çok daha güvenilirdir, herhangi bir bakım gerektirmez ve şema bir öncekinden daha karmaşık değildir.
Burada, sensörler olarak, herhangi bir iletken paslanmaz malzemeden yapılmış üç elektrot kullanılır. Tüm elektrotlar birbirinden ve kap gövdesinden elektriksel olarak yalıtılmıştır. Sensör tasarımı aşağıdaki şekilde açıkça görülebilir:
Üç elektrot sensörünün tasarımı, nerede:
- S1 - ortak elektrot (her zaman suda)
- S2 - minimum sensör (tank boş);
- S3 - maksimum seviye sensörü (depo dolu);
Pompa kontrol şeması şöyle görünecektir:
Elektrot sensörleri ile otomatik pompa kontrolü şeması
Tank doluysa, üç elektrotun hepsi su içinde ve aralarındaki elektrik direnci küçüktür. Bu durumda, transistör VT1 kapalı, VT2 açık. Röle K1 açıktır ve normalde kapalı kontakları ile pompanın enerjisini keser ve normalde S2 sensörünü S3 ile paralel olarak açar. Su seviyesi düşmeye başladığında, S3 elektrodu açığa çıkar, fakat S2 hala sudadır ve hiçbir şey olmaz.
Su tüketilmeye devam eder ve son olarak S2 elektrodu açığa çıkar. Direnç R1 transistörleri sayesinde karşı duruma geçer. Röle S2 sensörünü ayırırken pompayı bırakır ve başlatır. Su seviyesi kademeli olarak artar ve önce S2 elektrodunu kapatmaz (hiçbir şey olmaz - K1.1 kontakları ile kapatılır) ve S3. Transistörler tekrar geçiş yapar, röle pompayı açar ve kapatır, aynı anda S2 sensörünü bir sonraki döngü için çalışmaya bağlar.
Cihaz, kontakları pompa starterinin akımına dayanabilecek kapasitede 12 V tarafından tetiklenen düşük güç rölelerini kullanabilir.
Gerekirse, aynı şema bodrumdan otomatik pompalama suyu için kullanılabilir. Bunu yapmak için, tahliye pompası normalde kapalı değil, normalde açık olan K1 röle kontaklarına bağlanmalıdır. Diyagram başka bir değişiklik gerektirmez.
Seviye kontrolörleri
Birçok teknolojik süreç, çeşitli sıvıların seviyesinin kontrol edilmesini gerektirir. Bu sorunu çözmek için, hem kontrolörlerle çalışmak hem de aktüatörleri doğrudan kontrol etmek için kullanılabilen seviye kontrolörleri ve seviye sensörleri sunuyoruz.
Denetleyicileri ve seviye sensörleri aşağıdaki görevleri çözmek için kullanılabilir:
- Sıvı seviyesinin belirtilen limitler dahilinde tutulması;
- depolama veya basınç tanklarını, kimyasal reaktörleri, vb. dolduran pompaların kontrolü;
- Kuyulardan su temin eden ve farklı kapasitelere sahip pompalayan kontrol pompaları;
- pompaların kuru çalışması, elektrikli ısıtıcılar ve cihazların acil olarak kapatılmasından korunma.
- (elektrikli ısıtma kazanları, su ısıtıcıları, vb.);
- taşma ve kirlenmenin önlenmesi;
- araçlarda sıvı seviyesinin kontrolü - ağır ekipmanlarda yakıt hacminin kontrolü (kamyonlar,
- ekskavatörler, dizel lokomotifler).
Seviye kontrolörleri, çeşitli tank, rezervuar ve kuyulardaki sıvı ve dökme ortamın seviyesini düzenlemek için tasarlanmıştır. Tank, tank, çukur, vb. Otomatik olarak doldurmak veya boşaltmak için de kullanılırlar.
Seviye kontrol ünitelerinin avantajları:
- farklı tipte sensörleri bağlama imkanı;
- daha güçlü (şamandıra sensörleri ile karşılaştırıldığında) yürütme röleleri;
- ölçme girdilerinin hassasiyetini belirleme olasılığı;
- 4 tipik çalışma algoritması ve aktüatörlerin manuel kontrolü olasılığı (ORDINAR-Щ);
- seviye sensörleri olarak kullanma imkanı:
- "kuru kontak" tipi sensörler (örneğin, yüzer);
- temassız sensörler n-p-n veya p-n-p tipi (ORDINAR-Щ).
ORDINAR-SCH Algoritmaları
İlk algoritma doldurma ve boşaltma çalışmalarıdır. Algoritma üç bağımsız orta seviye kontrol kanalı uygular. Bir kanal bir seviye sensörü kullanır ve bir röleyi kontrol edebilir.
İkinci algoritma, tankın kuyudan doldurulmasını kontrol etmenin yanı sıra tankı "sonsuz rezervuardan" doldurmak ya da kuyuyu boşaltmaktır. Algoritmayı çalıştırmak için, tanktaki iki sensörün (üst ve alt seviye) ve kuyudaki iki sensörün (üst ve alt seviye) bağlanması gerekir.
Üçüncü algoritma, üç seviye sensörü kullanılarak bir tankta taşma koruması ile ortamın seviyesini kontrol etmek için tasarlanmıştır: bir alt seviye sensörü, bir üst seviye sensörü ve bir alarm seviyesi sensörü.
Dördüncü algoritma, dört sensör için tanktaki seviyeyi kontrol etmek üzere tasarlanmıştır: taşma, üst, alt ve kuru inme.
Pompa ünitelerinin otomasyonu için seviye kontrol röleleri
Genel elektrikli cihazlara (starterler, ara röleler, anahtarlar, vb.) Ek olarak, pompa tesislerinin otomasyonunda, örneğin, basınç anahtarları, seviye kontrol röleleri, jet röleleri, vb. Özel kontrol ve kontrol cihazları kullanılır.
Seviye kontrol röleleri, sıvı seviyelerini kontrol etmek için pompa starterlerinin ve valflerinin çalışmasını kontrol eder. Bu tür cihazlar, tanklarda sabit bir su seviyesini koruyabilmektedir.
Modern sıvı seviyesi izleme röleleri, çoğu zaman modüler tasarıma sahip elektronik aygıtlardır, bunları belirli bir algoritmaya ve çıkış rölesi kontaklarına bağlı anahtarlama aktüatörlerine (solenoid valfler, pompaların elektrik motorları) göre işleyen algılayıcılardan sinyaller alır.
Elektronik seviye kontrol rölelerinin çıkış devrelerinin maksimum anahtarlama akımı normalde 10 A'yı geçmediğinden, yüksek güç yüklerini değiştirmek için manyetik anahtarlar kullanılmalıdır. Bu durumda seviye şalteri marş bobinini kontrol eder ve marş motoru, gç kontakları ile pompa setinin aktüatörlerini kontrol eder.
Elektronik seviye kontrol röleleri, elektrot ve şamandıra sensörleri, manometreler, radyoaktif sensörler vb. İle çalışır.
Elektrot seviyesi sensörü
Elektriksel iletken sıvıların seviyesini kontrol etmek için kullanılır. Çalışma prensibi: alternatif voltajın kullanıldığı tek kutuplu daldırmalı elektrotlar arasındaki su direncinin izlenmesi.
Bir klemens kutusuna sabitlenmiş küçük bir elektrot ve iki uzun elektrottan oluşur. Bir küçük elektrot, üst su seviyesinin temasıdır ve uzun olanı, daha düşük su seviyesidir. Sensörün seviye anahtarına ve pompa motor kontrol devresine bağlantısı tellerle yapılır.
Su küçük bir elektrot ile temas ederse, pompa marş motoru kapanır. Seviye uzun elektrotlara düştüğünde, pompa açılır.
Şamandıra seviye sensörü
Korozif olmayan sıvılardaki su seviyesini kontrol etmek için kullanılır. Şamandıra, esnek bir kablo üzerine asılmış ve bir yük ile dengelenmiş açık bir kaba daldırılır. Kablonun üzerinde, kontak tertibatının sallayıcısının teknedeki maksimum su seviyelerinde döndüğü iki anahtarlama desteği sabitlenmiştir. Bu rocker, pompa motorunu etkinleştiren veya devre dışı bırakan kontakları kapatır.
Kapalı bir kap durumunda, şamandıra koluyla kaldıraç kolu eksenine bağlanır. Belli bir contaya sahip olan eksen, sensörün temas parçasının bulunduğu mahfazanın duvarının içinden geçmektedir. Tankın duvarından teller kontaklardan çıkar.
Çoğu durumda, uygun sensörler, seviye anahtarı olan kitte bulunur. Böyle bir setin satın alınmasından sonra, kullanıcının sadece her şeyi doğru şekilde bağlayıp yapılandırması gerekir.
Aşağıda, yüksek güvenilirlik ve mükemmel operasyonel parametreler ile karakterize edilen cihazlar bulunmaktadır.
Röle RKU-1M - sıvı seviyesini kontrol eder ve doldurma ve boşaltma konteynırlarında ve koruma devrelerinde otomatik regülasyonda kullanılır. Ana özellikleri: maksimum anahtarlamalı güç 3,5 W, güç 220V, sensör sayısı 3, bir geçiş kontağı, sensörden röleye maksimum mesafe 100 m.
Şek. 1. Röle RKU-1M
Şek. 2. CGS-1M'ye pompa bağlantısının şeması
Su seviyesi şalteri РОС-301 - bir veya farklı damarlardaki bağımsız üç kanal aracılığıyla üç iletken elektriksel sıvıyı kontrol eder.
Şek. 3. Röle ROS-301
Tek seviyeli su seviyesi PZ-828 röle - ayarlanabilir hassasiyet, voltaj - 230V, maksimum akım çıkış devreleri - 16A vardır. Cihaz bir değişim kontağı kullanır.
Şek. 4. Röle PZ-828
Şek. 5. PZ-828 rölenin bağlantı şemaları (doğrudan yüke ve manyetik yol verici üzerinden)
İki seviyeli röle PZ-829, ayarlanabilir hassasiyete sahip otomatik bir cihazdır. Bu elektronik cihaz, iki seviyedeki sıvının varlığını kontrol edebilir.
Üç seviyeli röle PZ-830, pompa ünitesinin motorunu kontrol ederek iletken sıvının kurulu seviyesini izler ve korur. Üç seviyeli otomatik makine, üçüncü seviyenin acil olduğu üç seviyeli sıvı mevcudiyetini kontrol edebilir.
Şek. 6. Dört seviyeli bir seviye şalterinin PZ-830 bağlantı şeması
Dört seviyeli PZ-832 röle, pompalardaki elektrik motorlarını kontrol ederek, tanklarda, su kulelerinde, yüzme havuzlarında vb. İletken sıvıların seviyesini izler ve korur.
Üç sensörle donatılmış sıvı seviye anahtarı EBR-1, 100 metrelik sensörler arasında maksimum mesafeye sahip elektronik modüler bir röledir. Kamu su kütleleri için kullanılabilir (bir tankın veya kuyu doldurma ve boşaltma kontrolü). Sıvı seviye anahtarına bağlı sensörler mekanizmaya bağlanmıştır.
Ana özellikleri: güç 3,5 VA, üç sensör, maksimum hassasiyet 50 KΩ, güç 230 V, çalışma sıcaklığı -100С - + 450С, koruma IP20.
EBR-1 seviye anahtarı
Altı adet EBR-2 sensörü ile donatılmış röle, kuyu ve rezervuarlarda kullanılan özel olarak geliştirilmiş bir modüler izleme rölesidir. Ayrıca, bu rölenin birçok ayarı vardır, minimum ve maksimum su seviyesi göstergelerinin elde edildiğine dair bildirim, sensörlerin sıvının elektrik iletkenliğine yüksek bir hassasiyeti vardır.
Kit altı sensör içerir. Maliyet nedeniyle, bu izleme rölesi modern su seviyesi izleme için ideal bir seçenektir.
Tanktaki su seviye kontrolörü
sensörü veya su seviyesi göstergesini tankında, tank, lavabo ve sair muhafazaların imali için, çip 4093 (iç 561TL1) ya da bir mikro Arduino uygulanabilir. İlk seçenekle başlayalım.
CD4093'teki seviye sensörü şeması
Sensör için gerekli malzemeler
- 2 mikroçip 4093;
- Mikro devreler için 2 yuva;
- 7 ila 500 ohm dirençler;
- 7 ila 2.2 Mom dirençler;
- 9 V pil;
- batarya için bir yuva;
- şema 10 x 5 cm için tahta;
- Sensörler için 8 pirinç vida;
- kutuyu duvara takmak için çift taraflı scotch veya vidalar;
- ağ kablosu Kablonun uzunluğu, su tankından ekranın bulunduğu yere olan mesafeye bağlıdır.
Yani, taban dört elemente sahip CI4093'tür. Bu projede iki mikrosirbi kullanılmaktadır. Burada yüksek seviyeli bir girişe sahip portlar ve diğerleri de yüksek bir mantıksal seviye sağlayan bir direnç aracılığıyla bağlanmıştır. Bu mantıkta sıfır giriş sinyali varsa, invertör çıkışı yüksek olacak ve LED'i açacaktır. Toplamda, kablo ağındaki sınırlamalar nedeniyle sekiz elemandan yedisi kullanıldı.
Yan tarafta, su seviyesini gösteren farklı renkteki LED'ler vardır. Kırmızı göstergeler - su çok küçük, sarı - tank yarısı boş, yeşil - dolu. Merkezi büyük buton, pompayı bağlamak ve depoyu pompalamak için kullanılır.
Devre sadece orta düğmeye bastığınızda çalışır. Kalan süre, beklemede. Ancak gösterge devresi aktive edildiğinde, akım minimumdur ve pil uzun süre dayanır.
Sensörün bağlantı şeması
Teller borulardan geçer. Sensörleri bir şamandıra valfı yardımıyla tarlaya giren suyun sensörleri geçemeyeceği şekilde yerleştirmeye çalışın. Borunun içinde sensörlerle, doğru ağırlığı yapmak için kum dökülmüştür.
Monte edilmiş halde, devre bir kutu içinde ve bir duvara monte edilmiştir.
Seviye sensörü devresinin ikinci varyantı
Arduino MC tarafından kontrol edilen tamamen işlevsel bir su seviye kontrolörüdür. Diyagram, tanktaki su seviyesini gösterir ve su seviyesi önceden belirlenen bir seviyenin altına düştüğünde motoru çalıştırır. Tank dolduğunda motoru otomatik olarak kapatır. Su seviyesi ve diğer önemli veriler 16x2 noktalı LCD ekranda görüntülenir. Yazarın versiyonunda, şema, drenaj deposundaki su seviyesini kontrol eder (rezervuar). Tank seviyesi düşükse, pompa motoru yanmayacaktır, bu da motoru rölantiden korur. Ek olarak, tahliye deposundaki seviye çok düşük olduğunda bir ses sinyali üretilir.
Arduino kontrolörünü kullanan su seviyesi diyagramı yukarıda gösterilmiştir. Sensör tertibatı 1/4, 1/2, 3/4 uzunluğunda dört adet alüminyum tel ve tankta tam bir seviyeden oluşur. Bu tellerin kuru uçları, sırasıyla A1, A2, A3 ve A4 Arduino analog girişlerine bağlanır. Beşinci tel, tankın altında bulunur. R6 ila R9 dirençleri girişlerin potansiyelini azaltır. Telin kuru ucu + 5V DC'ye bağlanır. Su belirli bir sondaya dokunduğunda, prob ile + 5V arasında bir elektrik bağlantısı oluşur, çünkü suyun bir miktar elektriksel iletkenliği vardır. Sonuç olarak, akım probdan akar ve bu akım ona orantılı bir voltaja dönüştürülür. Arduino, tanktaki su seviyesini algılamak için giriş dirençlerinin her birindeki voltaj düşüşünü okur. Transistör Q1 bir sesli ikaz içerir, direnç R5 ana akım Q1'i sınırlar. Transistör Q2 röleyi kontrol eder. Direnç R3, temel akım Q2'yi sınırlar. R2 sayacı LCD ekranın kontrastını ayarlamak için kullanılır. direnç R1, akımı LED arka ışığı ile sınırlar. Direnç R4, akımı LED güç göstergesinden sınırlar. Arduino üzerindeki kontrolörün tam programı buradan indirilebilir.