Vitomax HS M75B - Üç geçişli buhar kazanı
Avantajları
- Düşük gerilimli gövde tasarımı sayesinde yüksek işletme emniyeti
- Yüksek kazan verimi: Entegre ekonomizörlü tasarım ile %95,5'e varan kazan verimi
- Optimum ısı yalıtımı sayesinde düşük ışınım kayıpları
- Düşük azot oksit salımı ile çok az zararlı maddeli yanma
- Kazanlara ait her türlü kontrol ve kumanda düzeneği için Vitocontrol PLC kumanda panosu
- Basınçlı Kaplar Direktifi 97/23/EG uyarınca onaylıdır
30 t/h'e kadar buhar üretim kapasitesi
Yüksek basınçlı buhar üreticisi Vitomax HS M75B üç geçişli yapıda bir kazandır. Alev borusu merkezi olarak yerleştirilmiş olup hafifçe aşağıya kaydırılmıştır. İkinci ve üçüncü geçişlerin duman gazı geçişleri simetrik olup üst tarafta bulunurlar.
Yüksek basınçlı buhar üreticisi Vitomax HS M75B 5 ile 30 t/h arasında buhar üretir. İşletme basıncı 6 ile 20 bar arası (30 bar'a kadar lütfen sorunuz). Bu kazan, birlikte verilen sistem tekniği ile, kullanılan yakıtları özellikle verimli olarak tüketir.
Modüler kazan tasarımı
Vitomax HS M75B kazanlar aşağıdaki modüler özelliklerle birlikte sipariş edilebilir:
- Su soğutmalı brülör bağlantısı: Ateş betonsuz tasarım ile ısı kayıpları azalır, sevis ve bakım maliyetleri düşer.
- Üzerinde yürünebilir kazan üst sacı: Montaj ve bakımı kolaylaştırır ve ısı yalıtımını hasarlara karşı korur.
- Çerçeve şeklinde kazan kaidesi: Kazan ağırlığının zemin üzerinde yarattığı yükün homojen olarak dağıtılmasını sağlar.
- Ekonomizörsüz veya entegre ekonomizörlü tasarım