Özel bir evin ısıtmasını kendi ellerinizle nasıl organize edersiniz: boruların konumu
Özel bir evde rahat bir yaşam vaadiKış dönemi, sistemin gücü ve ısıtma için kullanılan enerji tüketimini azaltmaya yardımcı olacak devrelerin doğru kurulumunun hesaplanmasıdır. Bu nedenle, özel bir evi kendi elleriyle ısıtırken, ısıtılan odanın alanına ve sistemin karmaşıklığına bağlı olarak boruların konumu seçilmelidir. Isıtma sisteminin ana kısmı bir kazandır. Kalitesi, devrelerin ısınma kalitesine ve kullanılan enerji miktarına bağlıdır. Kazanlar katı yakıt, elektrik ve gaz olabilir, ancak sadece iki tip boru vardır.
Isıtma düzeni: özel ev
Isıtma sistemi tek boru olabilir veiki boru. Tek borulu bir ısıtma sistemi devreler içinde daha yüksek bir basınca ihtiyaç duyar. Radyatörler, sadece güçlerini düzenlemelerine izin vermeyen seri olarak bağlanır. Bunlardan birinin gücünü düşürürseniz, devredeki diğer radyatörlerin ısınması otomatik olarak azalacaktır. Böyle bir sistemde, soğutucunun dikey dökülmesini sağlamak gereklidir. Bunu yapmak için, dikey yükselticileri ayarlayın ve genleşme tankı, örneğin tavan arasında, konturun yerinin üzerinde bulunur. İki borulu sistem bu açıdan çok daha verimlidir, ancak yükleme işlemi sırasında daha fazla malzeme tüketimi gerektirir. Sistemin bir soğutucu ile iki ana hattı vardır. Bir ana (üst) besleyici ve ikinci (alt) çıkış hattıdır. Alt şube çizgisine dönüş akışı denir. Özel bir evin ısıtmasını kendi elleriyle tasarlarken, boruların konumu teknik dokümanlarda belirtilir. Boruların çapı, kazan üzerindeki giriş deliklerinin çapı ile uyuşmalıdır. Doğal dolaşımda olan devrelerde, boruların eğimi her bir metrede 5 mm'lik bir hızda tutulur. Genleşme tankı, kazandan en az 2,5-3 m yükseklikte monte edilir. Ana devre kazanda kapalıdır.
Devrede soğutucu beslemesi
Devredeki soğutucu akışının akışı iki şekilde gerçekleştirilir:
- Doğal dolaşımın kullanılmasıyla: boru hattındaki su kendi yer çekimi ve sıcaklık farkının etkisi altında hareket eder, devrelerdeki düşük basınç oluşur;
- Zorla dolaşım kullanarak: Hattaki su, sirkülasyon pompasının etkisi altında hareket ederken, devreler içindeki basınç çok daha yüksektir - bu dolaşımın dezavantajı, pompanın elektriğe bağımlı olmasıdır.
Özel bir evin ısıtmasını kendi ellerimizle yapıyoruz: boruların konumu
Radyatörlere soğutucu beslemekÜst ve alt kablolar kullanılır. Tek borulu bir sistemde, soğutma sıvısı üst kattan alt tarafa dikey yükselticilerle sağlanır ve soğutulmuş su tekrar dağıtım devresine girer. Bu yüzden üst ve alt katlardaki konturlar düzensiz ısınır, alt kat daha da kötüleşir. Böyle bir sistemdeki üst dağıtımda, sıcak kesme sıvısı ilk önce tavan arasına ya da başka bir teknik odaya (sistemin en yüksek noktası) dağıtım tankına girer, buradan önce birinci kata, daha sonra da ilk kata yayılır. Özel bir evin ısıtmasını kendi elleriyle kurarken, iki borulu bir sistemdeki boruların (yükselticiler) konumu hem yatay hem de dikey olabilir. Ayrıca, geri dönüş borusunda, suyun tahliyesinin ısıtma sisteminin dış hatlarından yapıldığı yer de sağlanır. Alt kablo sistemine sahip sistemde, sistemin altındaki boruların konumunu kullanın ve soğutucu akışkanın hareketi aşağıdan yukarıya doğru düzenlenir. Böyle bir kablolama sistemi ile, ısıtma borularının düzenlenmesi bir boru ve iki boru olabilir.