İç dekorasyon için yapımı devam eden bir ev hazırlamanın ana aşaması, yüksek kaliteli güç kaynağının organizasyonudur. Ahşap bir evde kablolama, tüm elektrik tesisatı kurallarına uygun olarak düzenlenmelidir. Bu, evi kısa devre yangından koruyacak ve ayrıca kesintisiz bir güç kaynağı sağlayacaktır.
Kendin yap kablolaması sadece ilk bakışta imkansız bir görev gibi görünüyor.
Devrenin uygun şekilde geliştirilmesi ve talimatlara sıkı sıkıya bağlı kalınmasıyla, bir elektrikçinin ücretli hizmetlerine başvurmadan birkaç aşamada monte edilebilir.
Özel bir ahşap evde güvenli kablolama üç şekilde monte edilir: kapalı (duvarların ve tavanların iç kısmında), açık (retro kablolama) ve kablo kanalları kullanarak.
Gizli kablolama ince metal borularla döşenir. Bu kurulumun temel avantajı yangın güvenliğidir. Kısa devre veya kıvılcım durumunda destek borusunun yapıldığı çelik, yangının yanıcı malzemelere yayılmasını önleyecektir. Ayrıca kabloları ahşap duvarların içine saklarsanız dışarda bitirmenize gerek kalmaz.
Deneyimli elektrikçiler, bir kare boru veya metal oluklu borular kullanmanızı önerir. Bu malzemelerle çalışmak daha uygundur.
Kapalı yöntemin tek dezavantajı, elektrik tesisatının yüksek fiyatı ve karmaşıklığıdır.
BU ÖNEMLİDİR: Elektrik kablolarının döşendiği borular topraklanmalıdır! Bu tür kablolama seramik izolatörler üzerinden bükülmüş bir kablo ile yapılır. Yangın riskini azaltmak için kurulum sırasında çift örgülü bir tel kullanılır.
Kablodan duvara olan mesafeye özel dikkat gösterilmelidir. Rusya Federasyonu'ndaki PUE en az 1 santimetreyi düzenler. Aksi takdirde, duvar yüzeyi ile kablo arasına bir metal veya asbest tabakası döşenmesi gerekecektir.
Açık kablolamanın maliyeti oldukça yüksektir, ancak estetik mükemmeldir.
Bir kablo kanalına kablo döşemenin özellikleri ve faydaları
Modern kablo kanallarının kullanılması, elektrik kablolarını mümkün olan en kısa sürede ahşap bir eve monte etmenizi sağlar.
Sıradan plastik süpürgeliklere tel döşemenin yasak olduğu unutulmamalıdır! Yanıcı olmayan malzemelerden yapılmış sadece özel oluklu boruları ve kablo kanallarını kullanmasına izin verilir. Son terbiye aşamasında, alçıpanın altına dikilemezler!
Böyle bir kablolamayı kendi ellerinizle yapmak daha ucuz ve en kolay olacaktır.
BU ÖNEMLİDİR: Seçilen kurulum yöntemine bakılmaksızın, ahşap kütük kabinlerde ve yapıştırılmış kirişli evlerde kablolama için "NG" (nym veya vvgng) olarak işaretlenmiş kabloları kullanın. Yanmaz malzemelerden yapılmıştır.
Doğru kablolama diyagramın hazırlanmasıyla başlar
Özel bir ahşap evde gelecekteki kablo düzeninin çizimi elle bile yapılabilir.
Yapılacak en önemli şey, tüm kabloları kablo tesisatı, bağlantı kutuları, prizler, anahtarlar ve aydınlatma armatürleri için prizlere işaretlemektir. İyi tasarlanmış bir diyagram, döşeme aşamasında kafanızın karışmamasına yardımcı olur ve evin çalışması sırasında tellere verilen zararı ortadan kaldırır (örneğin, bir duvar delmeniz gerekiyorsa).
Soketler ve anahtarlar, gelecekte kamuya açık olacak şekilde planlanmalıdır (büyük mobilyaların arkasında veya kapıların arkasında değil). Fotoğraf ve videolarla ilgili adım adım talimatlar, ev sahipliğiniz için mükemmel planı oluşturmanıza yardımcı olacaktır.
BU ÖNEMLİDİR: Deneyimli elektrikçiler aydınlatma cihazları için birkaç grupta (odaya göre gruplama) hatların monte edilmesini önerir.
Ayrı elektrik hatları çıkışları için sağlanmalıdır.
mutfak alanı boşluk düzenlerken, ev aletlerinin beyan gücü dikkate alınmalıdır. Soket sayısı, cihaz sayısı ile aynı olmalıdır. Bu onların güvenli çalışmasını sağlayacak ve aynı zamanda panonun bakımını kolaylaştıracaktır.
Doğru düzen = maksimum düzeyde güvenli ağ.
Evin güç kaynağı, kablonun kesitinden ve tipinden devre kesicinin gücüne kadar her şeyin en küçük ayrıntısına kadar düşünüldüğü tek, kesintisiz çalışan bir sistemdir.
ne kadar ahşap bir evde elektrik kablolarını dağıtmak için
seçili cihaz yöntemi (kapalı, retro ya da bir kablo kanalı olarak) bağlı olarak aşağıdaki araçları ve montaj için gereken:
- - kablolar ( "bir marj ile" uzunluğu almak daha iyidir), terminal blokları, bağlantı kutuları, priz ve anahtarlar
- için plastik "bardak" - ahşap eki ile matkap ve çekiç matkap
- - metal oluklu mukavvayı sabitlemek için klipsler
- - tornavida ve kendinden kılavuzlu vidalar
Hazırlanan şemaya göre, bir zımba dağıtım kutuları, anahtarlar ve prizler için duvarlarda yuvarlak delikler kesti. Kurulum devam ediyor. Kabloları çelik bir boruya döşerken, bağlantı yerlerindeki tüm metal çapakları zımparalayın, aksi takdirde yalıtımın zarar görme riski vardır.
BU ÖNEMLİDİR: Bağlantı kutusu için delikler, anahtarların her birinin üzerine açılmalıdır.
Yerleştirilecekleri yerlerde, kablonun uçlarını 20 cm'ye kadar "kenar boşluğu" ile bırakmak daha iyidir, bu kablolama ve bağlantı cihazını kolaylaştıracaktır.
Oluklarda veya kablo kanallarında kablolama ek delme gerektirmez. Hazırlanan şemadaki gibi duvarlar boyunca işaret çizgileri çizmeniz yeterlidir. Ardından bağlantı kutuları ve anahtarlar / prizler için bağlantı noktaları belirtilir. Daha sonra, bir tornavida kullanarak, içine karşılık gelen bölümün bir telinin döşendiği ahşap bir duvara bir kablo kanalı tutturulur.
Hem harici hem de dahili kablolama, gereksiz bükülmeler ve bağlantılar olmadan kurulmalıdır.Çoğu zaman, kısa devre ve içlerinde yangın meydana gelir. Gerekirse, iki kablo, elektrik bandı veya bir havya yerine özel terminal blokları kullanılarak "lehimlenir".
BU ÖNEMLİDİR: Kablolama için modern, renk kodlu kablolar kullanın. Sıfır mavi veya mavi ve beyaz yalıtımlı bir teldir, zemin sarı ve yeşilin birleşimidir, faz ise diğer renkler ve gölgelerdir.
Santralin cihazı ve RCD
Panonun boyutu, tüm kablolar ve cihazlar bağlandıktan sonra kalacak şekilde seçilmelidir. bir yer. Böylece, gerekirse birkaç tüketiciyi daha bağlama fırsatına sahip olacaksınız.
PANELİN DÜZENLENMESİ İÇİN KURULUM KURALLARI:
- Kablonun panoya girdiği noktada, tüm evin yüküne dayanacak şekilde tasarlanmış güçlü bir giriş makinesi kurulur.
- Makineden çıkan faz, sayacın ilk terminaline bağlanır.
Sıfır, üçüncü terminale verilir. Ölçme cihazının ikinci terminalinde bir faz çıkışı vardır ve dördüncü terminale bir sıfır kademe bağlanmıştır.
- Panodaki otomasyon soldan sağa yerleştirilmiştir: bir giriş devre kesicisi, bir elektrik enerjisi sayacı, genel bir artık akım cihazı. Her grubun kalan RCD'leri ve makineleri bunların altına bağlanır. Elektrikli kazan veya su ısıtıcısı gibi büyük ev aletleri en iyi şekilde ayrı RCD'lere bağlanır.
BU ÖNEMLİDİR: Tüketici gruplarının etiketlerini ihmal etmeyin. Her birini belirleyerek, kabloları çalıştırırken onlarla çalışmayı kolaylaştıracaksınız.
Elektrik kablolarının devreye alınması ve ağın test edilmesi
Eve elektrik tesisatı tamamlandığında kontrol edilir. Teste başlamadan önce, tüm ev ve aydınlatma cihazlarının şebekeden ayrıldığından emin olun. Giriş makinesini açtıktan sonra, her hatta güç sağlanır.
Herhangi bir sorun tespit edilmemişse, tüm aydınlatma çıkışları bağlanır. Fazları, nötr telde voltaj olmadığını ve soketlerdeki topraklamayı kontrol etmek için göstergeli bir tornavida kullanılır. Her şey yolundaysa, makineyi kapattıktan sonra tüm kontakları uzatmanız gerekir.
En iyi kablolamanın kendi ellerinizle yapıldığından eminseniz, unutmayın:
- - hangi kablonun seçileceği, aygıtların beyan edilen gücüne bağlıdır
- - malzemeleri gözden kaçırmayın.
- - piyasada kendilerini iyi kanıtlamış üreticilerden ürünler seçin.
minimum yapışma ve bükülme, devre kesiciden varış noktasına maksimum sağlam tel.
Posted By: Çalışma şekli |08, Nov 2020
Posted By: Çalışma şekli |11, Nov 2020
Posted By: Çalışma şekli |09, Nov 2020
Posted By: Çalışma şekli |08, Nov 2020
Posted By: Çalışma şekli |04, Nov 2020