Elektrikçi değilim, ama bu, devrenin tüm bileşenlerini korumak için çeşitli kodların birlikte nasıl çalıştığını anlıyorum.
Kesiciler kabloları ve kısa devreyi korur
Gerçekten önemli olan, tel ölçerinizin devre kesicinize uymasıdır. Kesici, kabloları korumak için tasarlanmıştır ve kısa bir süre durumunda gücü keser. Bir 20A devresinde 14 awg kablo kullanarak kodu ihlal ederseniz, 18A çekilişi kablolamayı aşırı ısıtacak ve yangın tehlikesi oluşturacaktır, ancak yine de kesicinin açma sınırının altında olacaktır. 20A devre kesici ile 12 awg kablo kullandığınızdan emin olarak, kablo aşırı yüklenmişse, kablo aşırı ısınmadan ve yangın tehlikesi haline gelmeden önce kesici açılır.
Çıkış Pimleri, çıkışı aşırı aygıttan korur
Prizin amp değeri ve pin konfigürasyonu, 15A prizine 20A cihazıyla aşırı yüklenmemenizi sağlar, çünkü prizin kendisi aşırı ısınabilir.
Çıkış aşırı yüklendiğinde aşırı ısınabilir ve bu nedenle 20A cihazları için 15A çıkışına takılamayacakları için pin yapılandırmasını belirleyen standartlarımız vardır. Bir şekilde 20A cihazını 15A çıkışına takmak için zorlamadığınız sürece (fişin fiziksel olarak değiştirilmesini gerektirecek) 12awg tel, 20A kesici, 15A çıkışınız olabilir. Bu durumda, yük 20A içinde olduğundan ve 20A'yı işleyebileceğinden kablolar aşırı ısınmayacağından kesici açılmaz, ancak 15A çıkışı yangın tehlikesi oluşturur.
Sorunuzu doğrudan yanıtlamak için, tek bir 20A devresinde 12awg telli (20A devresi için uygun boyut) iki (veya daha fazla) 15A çıkışa sahip olmak genellikle güvenli ve oldukça yaygındır. Tek bir priz, 15A'dan fazla cihazın takılmasına izin vermeyecek ve prizin aşırı yüklenmemesini sağlayacaktır. İki çıkıştaki tüm cihazların toplam yükü devrenin 20A sınırını aşarsa, kesici açarak kablolamayı aşırı ısınmaya karşı koruyacaktır.
Genellikle 15A'ya tam olarak bir priz yüklemezsiniz. TV ve bilgisayar gibi şeylerin her biri 50W ila 400W arasında çekecektir. Bu nedenle, tipik kullanım durumunda, kabaca 7A olan bir çıkış 800W çekişi ve devre kesici ve kablolama için 20A güvenlik eşiği içindeki kablolarda 17A yükü olan 1200W (kabaca 10A) bir çıkış çıkışı olabilir. Her bir çıkış 15A sınırındadır, bu nedenle aşırı ısınmaz. Devredeki tüm çıkışlara 20A'yı (kabaca 2400W) aşan çok şey taktıysanız, devre kesici kablolamayı koruyacaktır.
Bu nedenle bu yapılandırma güvenlidir, ancak çıkış kullanımında esneklik sağlar.
Ayrıca 14awg tel, 15A devre kesici (kablolamaya uygun) ve birden fazla 15A prizine sahip olabilirsiniz. Yine, pim konfigürasyonu nedeniyle hiçbir çıkış aşırı yüklenemez. Devre, prizler boyunca bir cihaz kombinasyonundan 15A'nın ötesine aşırı yüklenirse, kablolama aşırı ısınmaya başlayabilir, ancak devre kesici tetiklenir. Bu senaryoda 14awg ile 20A kesiciyi yanlış kullandıysanız, devre aşırı yüklendiğinde yangın tehlikesi vardır.
Tamamen emin olmadığım bir kod var, ama benim anlayışımla devre sürekliliği için bir çıkış kullanmamanız gerektiğini söylüyor. Bu nedenle çıkışları bağlamak için pigtailler kullanılır, böylece devre yükü priz boyunca akmaz. Ben spekülasyon Bir 15A çıkışına genelinde çalışacak şekilde bir devre üzerinde bir 20A yükü istemiyoruz çünkü bunun nedeni budur.
Bu nedenle, standartların bir kombinasyonu çeşitli tehlikeli senaryoları ele almak ve tüm bileşenleri yangın tehlikesine karşı korumak için birleşir.
Papatya dizimli şeritlerle 15A çıkışa aşırı yükleme
Bunun tek istisnası, papatya zinciri güç şeritlerini veya Noel ışıkları gibi şeyleri papelize ettiğinizde. Bu, kesicinin 20A açma eşiğinde kalırken 15A çıkış derecesini aşacak kadar bir yükü birleştirmenize izin verecektir. Bu durumda priziniz aşırı ısınabilir / arızalanabilir / yangın tehlikesi oluşturabilir. Böyle bir durumda, muhtemelen powerstrip veya ilk xmas ışık fişi aynı anda erimeye başlayacaktır. Bu yüzden papatya zinciri güç şeritleri için korkunç bir fikir.
Papatya dizimi anahtarlı uzatma kabloları tehlikesi, fiş konfigürasyonlarına uygun olması gereken maksimum çıkış amperleri ile azaltılır. Güç şeritlerine bakarsanız (aşırı gerilim koruyucu olmayan ucuz olanlar bile), her zaman genellikle 15A olan maksimum amper çıkış derecesine sahiptirler. 20A çıkış amper değerine sahip birkaç tane bulursanız, yalnızca 20A prize takabildiklerinden emin olmak için 20A fiş yapılandırması kullandıklarını göreceksiniz. UL standartlarının anahtarlı uzatma kablolarının, nominal çıkış amperi değerlerini aştığında alarm verecek / devreden çıkmasını gerektirdiğini tahmin ediyorum. Bu, toplam 15A'dan daha büyük cihazlara tek bir 15A anahtarlı uzatma kablosunun aşırı yüklenmesini sağlarsa, sigorta arızalı olur ve 15A çıkışının aşırı yüklenmesini önler.
/electronics/34048/why-daisy-chaining-surge-protectors-not-recommended
Kodları takip ettiyseniz, papatya zincirleme cihazları veya fişleri ait olmadıkları prizlere uyacak şekilde fiziksel olarak değiştirmek gibi gerçekten aptalca bir şey yapmadığınız sürece devreniz güvenlidir.