Oda kaçakları hesaplandıktan sonra gazın 10 dakika kalma süresi elde edilirse, oda testi geçmiş sayılır. Aksi taktirde, açıklıkların izolasyonunda revizyona gidilir.
Gazın mahalde kalma süresi, dahili hava iklimlendime sisteminin boşalma anındaki çalışıp çalışmayacağı ile orantılı olarak değişmektedir. Eğer boşalma sırasında klima sistemi kapatılırsa, 10 dakika sonrasında ortam içinde bulunan gazın seviyesinin minimum oda yüksekliğinin %75’inden daha aşağıda olmaması gerekmektedir. Bu seviye ortam içindeki en yüksek cihazın, en üst kot seviyesi olarak ta, karar vermeye yetkin kişi veya kurumlarca değerlendirilerek belirlenebilir.
Eğer klimalar boşalma sırasında ve sonrasında da çalışmaya devam edecekse, 10 dakika sonrasında ortam içinde bulunan gazın konsantrasyon değerinin, minimum söndürme konsantrasyonu değerinin daha altında olmaması gerekmektedir
Örneğin; A sınıfı yangınlar için 3M Novec 1230 söndürücüsünün minimum söndürme konsantrasyonu değeri NFPA standardına göre %3,5 tir. A sınıfı yangınlar için minimum dizayn konsantrasyonu ise %4,2 dir. 3M Novec 1230 söndürücüsü ile korunan bir mahalde dahili klima sistemi boşalma sırasında ve sonrasında çalışmaya devam edecekse, 10 dakika sonunda oda içerisindeki minimum söndürme konsantrasyonu %3,5 in daha altında olmamalıdır.