Hangi radyatörün seçilmesi daha iyidir - alüminyum veya bimetalik
Özel konutlar ve apartmanlar için su ısıtma cihazları seçimi konusunda çok şey söylenmiş ve yazılmıştır. Bu bilgiler çoğu zaman çelişkilidir ya da sadece mallarını satmak isteyen reklamcılar tarafından parmaktan emilir. Özellikle radyatörlerin daha iyi olduğu bimik metal veya alüminyum olmak üzere birçok ima. Bu sorunu açıklığa kavuşturmaya ve sıradan ev sahiplerine gerçek hayatta nasıl olduğunu açıklamaya çalışacağız.
Isıtma cihazlarının tasarımı hakkında
Modern pillerin cihazını anlamak, hangi radyatörün daha iyi olduğu konusunu iyice anlamada yardımcı olacaktır - alüminyum veya bimetal. Burada açıklık derhal tanıtılmalıdır - bu bağlamda alüminyum, silisyum - silumiyle alaşımını ifade eder, çünkü bu metal saf formda kullanılmaz. Silisyumun alaşım içindeki payı% 14'e ulaşır, bileşimde% 1'den daha az, kirlilikler (demir, bakır, manganez ve çinko) tarafından işgal edilir. Bimetal, bizim durumumuzda, çelik ve silyon olmak üzere iki farklı metalin bir ürünüdür. Ama önce ilk şeyler.
Alüminyum radyatörün cihaz bölümü
Alüminyum ısıtıcı, döküm veya ekstrüzyon ile silindendir. Karmaşık şeklin her bölümü aşağıdaki unsurlardan oluşur:
- silum gövdesi (radyatör gövdesi);
- bükme bölümleri için kenarlarda sağ ve sol dişler ile 25 mm çapında iki uzunlamasına kanal;
- yatay olanları bağlayan 25–45 mm büyüklüğünde dairesel veya oval enine kesit dikey bir kanal;
- Hava ile daha iyi ısı değişimi için kutunun kenarlarında ve ön kısmında dikey konveksiyon kaburgaları.
Not. Kesitler, 1 inçlik bir çapa sahip silindirik bir dişe sahip çelik nipellerle kendi aralarında bükülür. Çelik tutturucuların kullanılması, aküleri karşılaştırırken daha sonra işe yarayacaktır.
Bimetalik radyatör tasarımı
Bimetalik ısıtıcılar, içinde çelik borulardan yapılmış kaynaklı bir çerçeve olan alüminyum alaşımdan da üretilmektedir. Amaç, soğutucu ile silumin temasını önlemek ve ürünün yapısal mukavemetini ve güvenilirliğini arttırmaktır.
Çelik boruların sadece yatay kanallarda gömülü olduğu kısmen bimetal piller de satışa sunulmuştur. Ne tartışmak, ne de böyle bir ürünü satın almak bile mantıklı değil.
Radyatörlerin karşılaştırmalı analizi
Öncelikle radyatörlerin alıcılarını endişelendiren nedir? Üç şey:
- Bu ısıtma cihazları iyi ısıtılmış ve uzun bir süre servis edilmiştir.
- Ürünlerin fiyatı.
- Onların görünüşü.
Modern kesit radyatörlerin tasarımı hemen hemen aynı olduğundan, görünüşteki karşılaştırma hemen ortadan kaldırılabilir ve ürünlerin büyük çoğunluğuna güçlü bir beyaz polimer kaplama uygulanır. Sadece kurulum yerinin bulunduğu yere karşılık gelen bir ısıtıcı yüksekliği seçmek için kalır.
Dışardan, bimetalik ürünler alüminyumdan ayırt edilemez
Hangi radyatörlerin daha iyi olduğuna karar vermek için ilk 2 noktadır - alüminyum veya bimetalik. Teknik dilde, karşılaştırma kriterleri şunlardır:
- iyi ısıtma, ısıtıcının ısı yayılmasını sağlar;
- Çalışma süresi, çalışma basıncının büyüklüğüne ve düşük kaliteli soğutucunun (korozyon direncinin) etkilerine dayanma kabiliyetine bağlıdır;
- Fiyat kavramı cihazın 1 bölümünü ifade eder.
Yardım. Bimetalik bataryalara olan ihtiyaç, apartman ve özel konutların merkezi ısıtma sistemindeki yüksek basıncın yanı sıra ısı taşıyıcının kalitesinin düşük olmasından dolayı ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, bunları alüminyum ile karşılaştırmak bu açıdan daha iyidir.
Farklı yan kenar bölümleri
Isı transferini karşılaştır
Alüminyum ve alaşımları mükemmel ısı iletkenliğine sahiptir, bileşen 220 W / m * K. Radyatör silyon için bu rakam 150-180 W / m * K'dir. Isı transferi açısından sadece bakır (λ = 380 W / m * K) daha iyidir, ancak piller bundan yapılmaz. Soğutma sıvısı ile alüminyum kılıf arasındaki bimetalik radyatörlerde çok daha düşük ısı iletkenliğine sahip bir çelik arabulucu bulunur - 70 W / m * K.
Su hareketinin hızının ve sıcaklığının silum ve bimetal cihazlarda aynı olduğunu varsayarsak, ikinci ısı aktarımı daha az olacaktır. Çelik, ısı taşıyıcıdan silyon gibi çok fazla ısıya sahip olmayacak. Bu - teoride.
Uygulamada, üreticiler tarafından beyan edilen ısı transfer göstergeleri, silum ve bimetalik kesitler için neredeyse aynıdır. Bunu doğrulamak için, iki tanınmış üreticiden gelen ürünlerin verilerini gösteren tabloya bakın - Global (İtalya) ve Rifar (Rusya):
Not. Isı transfer değerleri belli koşullar için belirtilmiştir: soğutucu ve odadaki hava arasındaki sıcaklık farkı 70 ° C (sırasıyla 90 ve 20 ° C) olmalıdır. Bu, gerçekte, pillerin yaklaşık 1,5 kat daha az ısı vereceği anlamına gelir.
Sunulan modellerin bölümlerinin büyüklüklerini karşılaştırırsak, yaklaşık aynı ısı akışını odaya aktarabildikleri fark edilecektir. Sonuç olarak, her iki tip radyatör de eşit derecede ısıtır ve bu kritere göre aralarında fark yoktur.
Hangi piller daha güvenli
Merkezi ısıtma şebekesinde çalışan ısıtıcıların hizmet ömrü, malzemenin korozyon direncine ve radyatörün tasarlandığı basınca bağlıdır. İnternetin geniş kesimlerindeki baskıya gelince, bir çok korku öyküsü fermente ediliyor, içeriği tek bir şeye kadar kaynıyor: Alüminyum kesitli piller, merkezi ısıtmalı dairelere yerleştirilemez, çünkü su darbesi ve yüksek su basıncıyla kırılacaklar.
Aslında, bilinen tüm üreticilerin silum ürünleri, en az 16 Bar'lık bir çalışma basıncı için tasarlanmıştır ve 24 Bar'da test edilir. Bu, ısıtma ağlarındaki basıncın, test ve diğer çalışma koşullarını dikkate alarak, nadiren 14 bara ulaşması gerçeğine rağmen. Örnek olarak, tablo çeşitli popüler markalardan ürünlerin performansını gösterir:
Ayrıca, alüminyum bataryaların patlama efsanesini ortadan kaldırmak için, çelik radyatör testini yaptığı uzman Vladimir Sukhorukov'un videosunu izlemeyi öneriyoruz. Alüminyum cihazların aksine, çelik cihazların sadece 6 Bar basınç için tasarlandığını unutmayın.
Bimetalik Global modellerin bölümleri 35 Bar'a kadar çalışmakta ve 50 Bar için test edilmektedir. Diğer markaların özellikleri normal tabloda gösterilmiştir:
Bu tür basınç göstergeleri, endüstriyel işletmelerin buhar sistemleri haricinde, herhangi bir ısıtma şebekesinde gerçekleşmez. Bu nedenle mantıklı soru: Yeterince alüminyum varsa, neden daha pahalı bir bimetal koymak? Belki de daha sonra tartışıldığı gibi, soğutucu akışkanın aşındırıcı etkileri nedeniyle.
Akıl yürütmenin doğru olduğundan emin olmak için, ısı tedarik şirketinizi ziyaret edin ve basınç testi sisteminin verilerini göstermelerini isteyin (genellikle basınç testi 12 Bar basıncıyla yapılır). Ve sonra bunları çeşitli tiplerdeki ısıtıcıların teknik özellikleriyle karşılaştırın.
Isıtma ve akü kanallarının borularındaki soğutucudan çamur
Merkezi ısıtma sistemlerinde zayıf ısı taşıyıcı, yer altı boru hatlarındaki aşırı bozulmadan kaynaklanan Sovyet sonrası alanın tüm ülkeleri için bir sorundur. Bu nedenle, sadece dökme demir piller bu su ile “dost” dır, gerisi aşağıdaki kadere karşı karşıya gelir:
- Silindirin, sıvının pH değeri 7–8,5 ünite aralığını aşmaması durumunda korozyona karşı dayanıklı kalmaktadır. Daha asidik bir ortamın alaşım üzerinde tahrip edici bir etkisi vardır.
- Isıtıcı kanalları boyunca su ile birlikte hareket eden aşındırıcı parçacıklar, sürekli olarak alüminyum alaşımının yüzeyini bombalamaktadır. Doğru, böyle bir etkiden bir fistül uzun yıllar sonra ortaya çıkabilir.
- Bimetalik radyatörlerin çelik boruları da aşındırıyor ve “aşırı büyüyor”. Yine de, bu ürünün tekrar kullanılmaması oldukça uzun zaman alacaktır.
Lider batarya üreticileri, kanalların iç duvarlarına üç veya altı değerli kromdan oluşan koruyucu bir tabaka uygularlar. Uygulama yöntemi - elektrokimyasal (pasivasyon). Bu tür olaylar korozyona karşı mücadelede bimetalik ve alüminyum ısıtma radyatörlerinin şanslarını neredeyse eşitlemektedir.
Daha ucuz nedir?
Genel istatistiklere göre, bimetal fiyatları alüminyumdan ortalama% 20-25 daha pahalıdır. Bu durumda, çelik çerçeveli aküler, ilave eleman - boru nedeniyle kanalların akış alanının büyüklüğünde bir limite sahiptir. Seksiyonel radyatörlerin avantaj ve dezavantajlarının geri kalanı hemen hemen aynıdır, görebildiğimiz gibi.
Fiyat farkı, aynı ünlü markaların ürünleri ile tablodan iyi yansıtılmaktadır:
Not: Farklı şirketlerin ürünlerinin maliyeti en popüler boyut için alınır - 500 mm.
Hangi radyatör seçmeli - öneriler
Özel evlerin ve apartmanların ısıtılmasına adanmış çeşitli forumlarda bu konudaki tartışmalar bitmiyor. Orada bilgi arayan sıradan bir ev sahibi ya da kiracı asla gerçeği bulamayabilir. Bu durum, bir hedefi olan yapay olarak yaratılmış efsaneler tarafından kötüleşiyor: bazı ürünleri satmak.
Alüminyum radyatörlerin yetersiz çalışma basıncına ilişkin ana efsane, tarafımızdan düşürülmüştür, ancak diğerleri vardır:
- Merkezi ağlarda çalışırken silyon korozyona karşı korozyona neden olur, bu nedenle sadece bimetal gereklidir;
- Alüminyum, soğutucu ile temas eden diğer bir metal ile galvanik bir çift oluşturur ve bu nedenle hızla çöker;
- Alüminyum alaşımının kirli su ile kimyasal reaksiyonları sonucunda, sisteme çok miktarda oksijen salınır;
- Bimetal piller, paslanmaz çelik uçlar paslanır ve çürümeye neden olur;
- diğer inanılmaz hikayeler.
Efsanelerde anlatılan süreçler, ancak çok küçük bir ölçüde gerçekleşir. Herhangi bir ciddi sonucun ortaya çıkması için yıllar değil yıllar sürer. Ucuz bir sahte almamış ve pillerinizi doğru bir şekilde koymuş olmanız şartıyla. Ve alüminyum ısıtma cihazlarında (bağlantı uçları) çelik parçalar var.
Son olarak, eviniz için en iyi radyatör seçimine katkıda bulunan bir dizi tavsiyede bulunacağız:
- Kendi kazanlarından çalışan otonom ısıtma sistemleri için en uygun çözüm alüminyum pillerdir.
- Apartman binalarında çalışmak için mükemmeldir. Sadece kanıtlanmış üreticilerin kaliteli ürünlerini satın alın ve çalışma basıncının değerini karşılaştırmayı unutmayın.
- Çok katlı yüksek katlı binalarda (16 kat ve üstü) bimetalik radyatörlerin kurulumu daha iyidir.
- Isıtma sistemi "yüksek katlı" bir yükseltici değil, ancak her daireye dahil olan yatay dalları ile, o zaman alüminyum piller koyabilirsiniz.
- Herhangi bir argüman ile ikna olmayan kullanıcılara tavsiyede bulunun: evinizde bimetal ısıtıcıları satın alın ve kurun ve kendinizi rahat hissedin.
Merkezi ısıtmaya bağlı herhangi bir radyatör daha uzun süre dayanır ve periyodik olarak durulanırsa daha verimli bir şekilde ısıtılır. İdeal olarak, her yıl, son çare olarak, her 3 yılda bir. Ayrıca, doğru pilleri seçmek için birçok değerli ipucu uzmanımızın videosunda bulunabilir:
Hangi ısıtma radyatörleri alüminyum veya bimetalikten daha iyidir?
Alüminyum radyatörler 30 yıl önce ortaya çıktı ve hemen her zamanki çelik ve dökme demir bataryalardan önemli bir pazar payı kazandı. Bu ürünler benzersiz görünüm, artan termoliz ve küçük ağırlık sayesinde popülerlik kazanmıştır. Isı transferi açısından alüminyum piller, şüphesiz liderlerdir, ancak ürünün elde edildiği malzemenin spesifik davranışından dolayı, bu cihazların kullanımı her zaman mümkün değildir.
Alüminyum radyatör cihazı
Alüminyum ısıtıcılar iki teknoloji kullanılarak üretilmektedir:
- Bitmiş ürünü forma dökün.
- Radyatörü ekstrüzyonla toplayın.
Birinci düzenlemede, birleşme ve birleşme yerlerinin olmaması nedeniyle ağın basıncına mükemmel bir şekilde dayanan bir monolitik ürün elde edilir.
İkinci varyantta, bir presle işlenen alüminyum profil boşlukları kullanılır. Bu şekilde elde edilen ayrı bölümler kaynak ile bataryaya bağlanır. Sızdırmazlık sağlamak için, bölümler conta ve özel contalar kullanılarak bağlanır.
Prefabrik radyatör, monolitik muadilinden daha ucuzdur, ancak üretim teknolojisinin gerekliliklerine bağlı olarak, aynı mukavemet özelliklerine sahiptir. Monolitik modellerin avantajları arasında, modüler modeller periyodik teknik kontrol ve bakım işlerine tabi tutulurken, ek bakım gerektirmeden ürünün kullanılması olasılığı bulunmaktadır.
karakteristikleri
Alüminyum, yüksek derecede termal iletkenliğe sahip metalleri ifade eder. Bu özellik, dairenin ısıtmalı odasına eşit olarak dağıtılan bataryadan güçlü bir ısı dalgası oluşturmanıza olanak tanır.
Termal güç watt olarak ölçülür ve alüminyumun tek bir batarya bölümü için 180 watt'tan az değildir. Bu ürün 2 kg aralığında bir kütleye sahiptir, kalınlık 110 mm'yi geçmez. Böyle bir radyatörü tamamen doldurmak için 0.4 litre sıvı gerekir. Taşıyıcının sınırlayıcı sıcaklık limiti O ° C'dir.
Artıları ve eksileri
Alüminyum pillerin avantajları aşağıdaki noktaları içerir:
- Malzemenin hızlı ısınması nedeniyle, odanın ısıtılması işlemi hızlı bir şekilde gerçekleşir (oturma odalarının rahat bir sıcaklık elde etmesi için 15-20 dakika yeterlidir); bu da ısı taşıyıcı ödemesinde önemli ölçüde (% 35'e kadar) tasarruf sağlar;
- Her üründe soğutucu akışını ayarlamak için, radyatördeki sıvı akışını azaltmaya veya arttırmaya yarayan özel bir termik valfe sahiptir.
- ısıtma için kaynak tasarrufu;
- Alüminyum radyatörler dışa doğru çok çekici görünüyorlar - zarif bile - ısı transferi açısından küçük ama güçlü, ürünler hem özel bir evin iç, hem de yazlık evler ve
- idari tesisler;
- eğer gerekirse, özel bir evin sahibi önceden kurulmuş prefabrik radyatörlere bağımsız bölümler ekleyebilir (döküm modelleri ile profesyoneller için çalışmak daha iyidir);
- küçük boyutları ve ağırlığı nedeniyle, bu ürünlerin herhangi bir binaya ve her türlü yüzeye konması kolaydır.
Alüminyum radyatörler ve negatif özellikler vardır. Bunlar aşağıdaki noktaları içerir:
- Alüminyum sadece hızlı bir şekilde ısınmakla kalmaz, aynı zamanda hızlı bir şekilde soğurur, bu nedenle odada rahat bir atmosfer sağlamak için gerekli olan soğutma suyu kaynağını sürekli olarak muhafaza etmek gerekir;
- Bu metalden üretilen radyatörler, ısıtma ağındaki yüksek basınca dayanıklı değildir, bu nedenle apartmanlarda kullanım için uygun değildirler - daha çok ahşap kır evlerine veya küçük otonom yapılara yerleştirilirler;
- prefabrik yapılar kauçuk contalarla donatılır, zamanla bu elemanlar yıpranır ve değiştirilmesi gerekir ve bu da mal sahipleri için belirli sakıncalar yaratır, bu özellik aynı zamanda soğutucu olarak antifriz gibi agresif kimyasal bileşime sahip özel sıvılar kullanıldığında dikkate alınan pil tiplerinin kullanımına izin vermez;
- Soğutucu madde yüksek bir alkali bileşiği içeriğine sahipse, malzeme yok edilir ve radyatör kırılır, bu nedenle su içinde aşırı miktarda yabancı madde bulunmayan sorunların bulunduğu küçük özel binalarda alüminyum ürünlerinin kullanılması tavsiye edilir;
- Su ve alüminyum bir arada kullanıldığında, zayıf bir gaz oluşumu süreci vardır, bu nedenle havayı boşaltmak ve trafik sıkışıklığını gidermek için, Mayevsky musluklarını ürünlere monte etmek gerekir.
Bimetalik radyatörler
Bimetal radyatörler, alüminyum ürünlerden görsel olarak farklı değildir. Kompakt ve estetiktirler, ancak çeliğin yapımında kullanıldığından, bimetal ısıtıcıların ağırlığı biraz daha büyüktür.
Hangi radyatörlerin daha iyi olduğu - alüminyum veya bimetalik, her sistemin yapısını anlar ve bunları karşılaştırırsanız anlayabilirsiniz.
Bu nedenle, ürün yapısının çelik bir temel ile güçlendirilmesi nedeniyle, bimetalik radyatörler, daha yüksek bir soğutma sıvısı basıncını zarar görmeden algılayabilir ve bu da uygulamalarının kapsamını önemli ölçüde genişletir.
cihaz
İki metal ve alüminyum metali kullanarak yüksek kaliteli bir radyatör elde etmek için yüksek basınç kullanan karmaşık bir döküm işlemi gereklidir. Basınç altında metalin dağılımı nedeniyle, yüksek kaliteli ısı transferi için gerekli olan iki farklı malzemeden oluşan yoğun bir demet elde edilir.
Çelik çekirdek, soğutma sıvısının basıncını emer ve alüminyum kılıf ile temas ederek, odaya enerji aktarır.
karakteristikleri
Ortalama tüketici bimetalik radyatörler ve alüminyum radyatörler arasındaki farkı anlamıyor, çünkü bunlar tamamen aynı görünüyorlar. Fakat fark, önemli ve önemlidir.
Bimetalik ürün agresif ortamlara direnme ve 20 atmosferik ağ basıncı ile baş etme konusunda önemli bir yeteneğe sahiptir.
Bir bölümün ısı transferi 190 watt'a kadar değişir. Metal alaşımlı radyatörün ağırlığı, benzer boyuttaki alüminyumdan 1.5 kat daha fazla olacaktır. Taşıyıcının sınır sıcaklık sınırı +100 o C'dir.
Radyatörün tasarımında paslanmaz çelik kullanıldığında, servis ömrü% 20-30 artar.
Artıları ve eksileri
Bimetalik radyatörlerin olumlu özellikleri şunlardır:
- Isı şebekesinde artan basınca dayanıklılık;
- yüksek ısı transferi derecesi;
- yüksek sıcaklıkta soğutucuya dayanma kabiliyeti;
- korozyon direnci.
Bimetalik pillerin negatif özellikleri:
- taşıyıcıdan ayrıldığında hızlı ısı kaybı;
- ürünün yüksek maliyeti;
- Metallerin, radyatör içindeki gazların oluşumu ile etkileşimlerinin reaksiyona girme olasılığı, bu da malzemeye zarar verir.
Alüminyum ve bimetalik radyatörlerin karşılaştırılması
Dışa doğru, her iki tip ısıtıcı da tamamen aynıdır ve hazırlıksız bir tüketici bir alüminyum ürünü iki metalden benzer birinden ayırt edemeyecektir. Bu tip piller sadece parametreler bakımından farklılık gösterir:
- alüminyum radyatörlerin ısı transferi bimetal olanlardan daha yüksektir;
- Bimetalik ürünlerde şebekenin basıncına direnme yeteneği neredeyse iki kat daha fazladır;
- korozyona karşı koyabilme özelliği, çekirdeğin paslanmaz çelikten yapıldığı bimetalik radyatörlerde daha yüksektir;
- alüminyum ürünlerin servis ömrü yaklaşık 10 yıldır ve bimetalik radyatörler 25 yıldır tasarlanmıştır;
- Bimetalik cihazların maliyeti% 30 daha yüksektir.
Alüminyum radyatörü bimetaliklerden nasıl ayırırsınız
Göz önünde bulundurulan pillerin farklılıklarını bilerek, mağazada hangi ürünün sunulduğunu kolayca belirleyebilirsiniz. Aşağıdaki noktalara dikkat etmek gerekir:
- Bimetalik radyatördeki bağlantı dişi çelikten yapılmıştır;
- Bimetalik pilin ağırlığı, aynı boyutlarda, alüminyum radyatörden önemli ölçüde daha yüksek olacaktır;
- En kolay yol, malzemeyi bir mıknatıs ile kontrol etmektir: bir mıknatıs, demir dışı metalden tamamen çıkmış bir ürünü çekmeyecektir - bu test yöntemi, belirleme için elverişlidir
- Materyal zaten yüklü pil.
Seçim yaparken nelere dikkat edilmelidir?
Radyatörün en uygun modelini belirlemek için, soğutucu akışkanın özelliklerini bilmek ve her pil türünün negatif ve pozitif özelliklerini dikkate almak gerekir. Her bir durumda hangi pillerin en iyi, alüminyum veya bimetalik olduğunu belirlemek için aşağıdaki bilgiler gereklidir:
- ağdaki hidrolik şoklar sırasında soğutma sıvısı basıncı ve basınç sınır değerleri;
- Soğutucu maddenin kimyasal bileşimi;
- Soğutucu maddenin yabancı maddelerle kirlenme derecesi.
Bu göstergeleri dikkate alarak ve dikkate alınan radyatörlerin teknik özellikleriyle karşılaştırarak, belirli bir oda için en uygun modelleri tanımlamak mümkündür.
Hangi sistemler için hangi radyatörler daha uygundur?
Hangi ısıtma radyatörlerinin daha iyi, alüminyum veya bimetalik olması, odanın özelliklerine, soğutma suyuna ve bölgenin iklim koşullarına bağlıdır. Şüphe ve belirsizlik durumunda, ürünün türünü belirlemeye yardımcı olacak profesyonellere başvurmak en iyisidir.
Doğru seçeneği nasıl seçerseniz şu anda bir uzmanla görüşmek mümkün değil mi? Bu durumda, soğutucu ağındaki basınca dayanmak gerekir. Yukarıda belirtildiği gibi, bu tip radyatörler arasındaki fark, farklı seviyelerde şebeke basıncında kalitelerini muhafaza etme kabiliyetidir.
Basıncın 2-6 atmosferden fazla olmadığı özel kazanlar için, ucuz alüminyum aküler mükemmeldir ve bağımsız olarak hizmet verilebilen prefabrike ürünleri kullanmak daha iyidir ve çok katlı binalarda daireler düzenlemek için mutlaka bimetal piller kullanılmalıdır.
Soğutucu maddenin kimyasal bileşimini de dikkate almak önemlidir. Standart su alkalizasyon oranının aşılması alüminyumun olumsuz etkilenmesini ve hızlı tahribatına yol açacaktır. Bimetalik ürünler için böyle bir tehlike mevcut değildir.
Ne tür ısıtma radyatörleri alüminyumdan veya bimetalikten daha iyidir
Çoğu zaman, eski piller özelliklerini kaybeder ve ısıyı tamamen kaybetmezler, bu yüzden yenileriyle değiştirilmeleri gerekir. Üreticiler ısınmak için çeşitli ekipmanlar yaparlar. Örneğin, radyatörler farklı teknik özelliklere ve metallere sahip olabilirler.
Bu çeşitlilikten dolayı, aşağıdaki sorular sahipler arasında ortaya çıkmaktadır: hangi ısıtma radyatörleri alüminyumdan veya bimetalikten daha iyidir? Bu soruyu anlamak için, bu cihazların özelliklerini ve özelliklerini bilmelisiniz.
Alüminyum radyatör teknik özellikleri
Bu metalden yapılan radyatörlerin çok etkili olduğuna inanılmaktadır. Genellikle uzay ısıtması için kullanılırlar ve ömürleri boyunca kendilerini iyi kanıtlamışlardır ve güçlü ve zayıf yönlerini göstermişlerdir. Birçoğu, pillerin tasarımı ve görünüşü ile çekilmektedir. Diğer bir avantaj, düşük ağırlıktır. Alüminyum pillerin diğer avantajları da vardır. Bunları görmek için üretim ve montaj özelliklerine dikkat etmelisiniz. Bu radyatörlerin üretimi iki teknoloji ile gerçekleşir:
- Ekstrüzyon metodu.
- Döküm teknolojisi
İlk yöntemle üretimde, alüminyum şekli uygulanır. Bir alüminyum profil presinin yardımıyla, daha sonra birbirine kaynak yapılmış ve tüm bölümleri oluşturan bireysel elemanlar oluşur. Ayrıca, bitmiş bölümler birbiriyle birleştirilir ve sızdırmazlık için contalar ve çok yüksek kalitede yalıtım kullanılır.
İkinci durumda, ürünün yüksek mukavemete sahip olduğu, bağlantısı olmayan monolitik bir yapı oluşturulmuştur. Tüm teknolojik üretim süreçleri gözlemlenirse, çok güvenilir bir ürün elde edilir.
Alüminyum çok çabuk ısınan bir metaldir. Bu bataryanın özel tasarımı odanıza şu şekilde ısı verir: aküden gelen ısı, konveksiyon hava akımları nedeniyle tavana doğru hareket eder.
Her bir bölümün termal gücü 120 watt'tır. Bölümün derinliği 70 ila 110 mm'dir ve ağırlık yaklaşık 2 kg'dır. Soğutucunun bir bölümünü doldurmak için 0.4 litre gerekecektir. Radyatörün normalde çalıştığı maksimum sıcaklık 90 derecedir.
Alüminyum radyatörlerin avantajları
Bu metalden radyatörlerin çok avantajı var. İşte bunlardan bazıları:
- Yakıt% 35'e varan oranda tasarruf sağlarken, ısı transferi yüksektir ve soğutucu miktarı azdır;
- Akışkanın düzenlenmesi ve istenen veya istenen sıcaklığın ayarlanması için kullanılan batarya ile bir termik valf bulunmaktadır. Bu valf sayesinde yakıt tasarrufu sağlanır;
- Ayrıca, bu piller çok çabuk ısınır, ancak anında soğutulurlar. Bununla birlikte, hızlı ısıtma sayesinde, odadaki sıcaklık sadece 15 dakikada istenen seviyeye ulaşır. Isıtma işlemini kapattıktan sonra odayı soğutmak için benzer bir zamana ihtiyaç olacaktır;
- Alüminyumdan yapılmış radyatörün tasarımından ve orijinal formundan bahsetmemek. Konut binaları ve ofisler için idealdir. Radyatörler ekstrüzyon yöntemiyle yapılırsa, bu, tüketicinin gerekli sayıda bölümü kendi başına eklemesine izin verecektir. Döküm ile üretim durumunda, bireysel kullanıcı gereksinimleri için radyatörler yapmak mümkündür;
- Bu metalden üretilen piller kompakt genel boyutlara sahiptir, bu nedenle kurulumları için nispeten az yer gereklidir. Bu pilin ağırlığı küçük olduğundan, kurulumu kolaydır ve herhangi bir duvara monte edilir.
Çok uzun zaman önce, alüminyum bölümler sadece 6 atmosfer içeren çalışma basıncı nedeniyle bağımsız ısıtma sistemi kurulurken kullanıldı.
Alüminyum radyatörlerin dezavantajları
Alüminyum pillerin birçok olumlu yönüne rağmen, bu tür ürünleri seçerken göz önünde bulundurulması gereken bazı dezavantajlar vardır.
Bir radyatör monte ederken, hızlı bir şekilde aşınan lastik contalar kullanılır ve bu da tehlikeli durumlara yol açar. Bu nedenle, radyatörün bu modelleri, soğutucunun örneğin antifriz gibi kimyasal bir madde olduğu yerlerde kullanılmaz.
Alüminyumun bir başka dezavantajı, korozyona eğilimli olmasıdır. Isıtma için kullanılan su kalitesi düşükse, radyatörün içindeki ince koruyucu filme zarar verebilir. Ardından cihaz çok çabuk başarısız olur.
Aletler için, Mayevsky vinci vidalanmalıdır, çünkü bunlar genellikle hava ile temas ederler.
Diğer bir dezavantaj, hidrolik şoklara karşı hassastır. Örneğin, sistemdeki basınç keskin bir şekilde yükselirse, cihazın sıkılığını kırar. Bu an, bu cihazın merkezi ısıtmalı odalarda kurulmamasının sebebidir. Bununla birlikte, radyatörler döküm yöntemi ile yapılmışsa, kullanımlarına izin verilir.
Bimetalik pillerin teknik özellikleri
Alüminyum piller yeterince iyi olmasına rağmen, merkezi bir ısıtma sisteminde kullanılması tavsiye edilmez. Böyle bir ısıtma sisteminde güçlü basınç dalgalanmaları olabileceği ve bu malzemeden üretilen piller sadece kararlı sistem çalışmasıyla çalışabileceğinden. Ayrıca, bu metal çeşitli diğer metallerle temas halinde değildir. Bu nedenle, cihazın normal çalışması için sadece iyi su gerektirir. Bu ihtiyaçlar sadece bağımsız ısıtma ile karşılanabilir ve daha sonra her durumda değil.
Hangi radyatörün alüminyum veya bimetaldan daha iyi olduğunu anlamak için, ikinci tip pilin hangi özelliklerinin olduğunu analiz etmelisiniz. Bimetalik radyatörlerin alüminyum gibi zayıflıkları yoktur. Bunun nedeni, bimetalik radyatörlerin tasarımında, üzerinde alüminyum piller bulunan çelik boruların bulunmasıdır. Çelik borular sayesinde, radyatör dayanıklı hale gelir, soğutma sıvısının kalitesine hiç tepki vermez ve basınç düşüşü ile mükemmel bir iş çıkarır. Alüminyum yüzgeçlere bağlı olarak yüksek ısı iletkenliği elde edilir, bu kombinasyon her iki metalden de faydalanırken, dezavantajlarını en aza indirir.
Bimetal batarya yapma işlemi oldukça karmaşıktır. İki farklı metalin iyi etkileşimi için, enjeksiyon kalıplama teknolojisini uygulamak gerekir. Bimetalik pillerin yüksek kimyasal direncine bağlı olarak, 10 atmosfere kadar olan basınç artar - bu, alüminyum radyatörlerden çok daha fazladır. Bu cihaz, uzun süredir bilinen dökme demir radyatörlerden daha iyidir, çünkü bunların montajı daha kolaydır ve herhangi bir iç mekana uyacaktır.
Alüminyum radyatör ile karşılaştırıldığında bimetal güç çok daha yüksektir. Bimetalden yapılmış bir bölüm, 170-190 watt'lık bir güce sahiptir. Maksimum ısıtma sıcaklığı 100 derecedir. Paslanmaz çelik korozyon direncinin iç çekirdek üretiminde önemli ölçüde artar.
Bimetal piller eksileri
Bu radyatörün birçok avantajına rağmen, bazı dezavantajları vardır:
- Kesitin küçük boyutu nedeniyle, üretken termal inertliğin yanı sıra, bu metalden gelen radyatörler ısıtma kapatıldıktan sonra hızla soğutulur;
- Çeliğin diğer bazı metallerle etkileşimi durumunda, yavaş reaksiyonlar meydana gelir ve bunlar sayesinde bataryanın içinde gaz oluşur. Havalandırma yoksa radyatör rüptürü oluşabilir;
- Bimetalik pil pahalı bir cihazdır.
Kullanım alanı
Alüminyum piller yüksek dayanıklılığa sahip olmadığından, genellikle tek katlı evlerde veya bağımsız ısıtmalı dairelerde kullanılırlar. Bununla birlikte, basıncın yüksek olacağı bir kapalı ısıtma sistemi oluşturmak gerekiyorsa, bimetal piller optimal olacaktır, çünkü su darbesine ve yüksek basınca dayanıklıdırlar. Ticari veya konut binalarında ve yüksek binalarda ana kullanımları.
Alüminyum ve bimetal karşılaştırması
Alüminyum veya bimetalin daha iyi olduğunu anlamak için, bu iki metalin bir karşılaştırması yapılmalıdır. Sıradan bir alıcı, bu radyatörün yapıldığı metali doğru bir şekilde belirleyemeyecektir. Sonuçta, her iki tip radyatör de form bakımından ve resim bakımından aynı görünmektedir. Genellikle boyanır veya renkli veya beyaz emaye. Yüzeyin kendisi ayrı bölümlerden oluşabilir veya monolitik olabilir.
Bimetalik bir bataryada, termal güç ortalama ve alüminyumdur - yüksek. Bimetalik cihazlarda, maksimum çalışma basıncı 20 atmosfer, alüminyumlar ise sadece 16'dır. Her iki cihazın dezavantajı, korozyona karşı oldukça kararsız olmalarıdır.
Pil kullanımı için maksimum garanti süresi 25 yıldır. Bimetalik cihazların fiyatı alüminyum olanlardan çok daha yüksektir.
Sonuç
Yukarıdakilere dayanarak, hangi radyatörün daha iyi olduğunu söylemek zor. Her iki pil türü de odaları oldukça iyi ısıtır, bu nedenle böyle bir cihazı alırken, cihazın nerede kullanılacağını ve hangi sisteme bağlanacağını düşünmelisiniz.
Alüminyum cihazlar hafiftir, ancak çalışma basıncı sabit olmalı ve bu pillerin bakımı kolaydır. Çalışma basıncı, otonom ısıtma sisteminde ideal olarak kullanılmaları temelinde düşük olmalıdır. Bir başka büyük avantaj ise, alüminyum cihazların satın alınmasının kesinlikle daha az maliyetli olacağıdır. Merkezi ısıtma sistemi hakkında konuşuyorsak, en iyi çözüm bimetalik pilleri kurmaktır, çünkü yüksek sıcaklıklara ve basınç dalgalanmalarına kolayca dayanabilirler, çok dayanıklı ve güvenilirdirler.
Ne tür ısıtma radyatörleri alüminyumdan veya bimetalikten daha iyidir
Rusya'nın birçok bölgesindeki iklimsel özellikler, hem ısıtma sistemlerinin düzenlenmesi hem de özellikle doğrudan ısı değişim cihazları - radyatörler için gereklilikleri arttırdı. Son yıllarda, alüminyum ve bimetalik olan bu cihazların yeni, modern tipleri ile fiziksel ve zihinsel olarak eski olan eski dökme demir bataryaların kademeli olarak değiştirilmesine yönelik sürekli bir eğilim olmuştur.
Ne tür ısıtma radyatörleri alüminyumdan veya bimetalikten daha iyidir
İlginçtir ki, bu iki tipin görünüşü neredeyse aynıdır. Bu nedenle, tüketicilerin hangi ısıtma radyatörlerinin alüminyumdan veya bimetalikten daha iyi olduğu konusunda sıkça sorulan sorular var mı? Fark var mı? Belirli modeller için fazla ödeme yapmaya değer mi?
Bu ısıtma cihazlarının seçimini belirlemek için, teknik ve operasyonel özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek gerekir. Birbirinden nasıl farklı olduklarını açıkça anlamak önemlidir.
Alüminyum ve bimetal radyatörlerin özellikleri
İlk olarak, bu radyatörlerin genel özellikleri hakkında birkaç kelime söylenmeli ve bunlarla ilişkili nüansların bir kısmı açıklığa kavuşturulmalıdır.
Harici olarak, alüminyum ve bimetalik radyatörler çok benzerdir. Ama daha derine bakarsan...
Bu nedenle, alüminyum, eloksal kaplı alüminyum ve bimetalik radyatörler satıştadır. Bu tiplerin her birinin kendine özgü özellikleri ve tüm ana parametreleri vardır.
Başlangıçta - “kuru” rakamlar: bu tablo, bu tiplerin ana özelliklerinde (500 mm eşit bir orta mesafe ile) kısaca gösterilir.
Rakamlar elbette ki, ancak bu tür piller arasındaki farkın ne olduğunu tam olarak anlayabilmek için, tasarımlarını ve yaptıkları malzemeleri ayrıntılı olarak değerlendirmek faydalı olacaktır.
SNiP 41-01-2003 "Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme" ye göre, soğutucunun sıcaklığı 90 dereceyi ve 1 MPa veya 10 bar'lık basıncı geçmemelidir. Bununla birlikte, yaz mevsiminden sonra ısıtma sistemi açıldığında, su darbesi oluşma riski oldukça yüksektir, bu sırada basınç 20 bar'a kadar ulaşabilir ve bu, ısıtma cihazlarını seçerken öngörülebilir. Doğal olarak, bu da yeteneklerinin belirli bir operasyonel yedeğini sağlamalıdır.
Alüminyum ısıtma radyatörleri
Alüminyum radyatörler, soğutucunun temizliğini talep ediyorlar, bu yüzden özel evlerin bağımsız bir ısıtma sisteminde arıza yapmadan çalışabilirler. Ayrıca, tasarruf için “self-servis” e geçtikleri şehir daireleri için de uygundurlar. Özerk sistem, sadece soğutucu akışkanın kalitesini değil, aynı zamanda borulardaki ve cihazlardaki basıncı da kontrol etmenizi sağlar, böylece kışkırtıcı ve su darbesi riski yoktur.
Yüksek kaliteli alüminyum radyatörler bağımsız ısıtma sistemleri için iyi bir çözümdür.
Bu tip batarya ev sahipleri arasında oldukça popülerdir ve çok uygun fiyat, düzgün görünüm ve modern tasarım stili sayesinde satışlarda liderdir ve bu çok iyi performans göstergeleri ile birlikte.
Üreticiler bu tür ürünlerin farklı bir hayatını kuruyor, ancak çoğunlukla 10 ila 25 yıl arasında değişiyor. Herhangi bir üreticinin sigortalı olduğu ve genellikle minimum bir sınır belirttiği gerçeğini hesaba katarsak, bu, cihazların daha uzun süre dayanabileceği anlamına gelir. Doğal olarak pasaportta belirtilen tüm şartlar yerine getirildiğinde.
Alüminyum radyatörlerin standart aks aralığı 200, 350 ve 500 mm'dir, ancak, ayrıca, daha yüksek, sözde dikey modellerde, 850 mm veya daha fazla akslar arasında bir mesafeye sahip olarak üretilmektedir.
Bu tip radyatör tamamen alüminyumdan yapılmıştır, ancak farklı modellerde tasarım prensibi farklılık gösterebilir. Bu hammaddeye ve üretim teknolojisine bağlıdır.
Alüminyum cihazlar yapmak için yöntemler
Tüm alüminyum radyatörlerin üretimi, alüminyum ve silikon katkı maddelerinden oluşan bir alaşımdan gerçekleştirilir, ancak bunlar imalat teknolojisiyle birbirinden farklılık gösterir. Yani, pil üretmek için iki temel yöntem vardır - ekstrüzyon ve döküm.
Döküm radyatörler
Bu üretim yöntemi, bataryanın her bir bölümünün, alaşımın özel şekillere dökülmesiyle ayrı olarak üretilmesi gerçeğinden oluşur. Alaşıma eklenen silikon, bataryanın duvarlarına gerekli mukavemeti verir.
Dökme alüminyum radyatör dilimleri - monolitik yapı
Bu üretim yöntemi, işlem tarafından üretilen bölümün sıkılığını sağlar. Döküm yöntemiyle üretilen ısıtma cihazları 16 bara kadar basınçlara dayanabilir, çünkü test sırasında piller 25 bar basınç altında sıkıştırılır. Böylelikle, imalatçı, ürünlerinin 16 bar limit basıncının özelliklerini belirten bir güvenlik payı verir.
Bu üretim yöntemi çeşitli şekillerde radyatör üretimi için kullanılır, ancak daha yüksek ısı transferine katkıda bulunan düzgün bir ön yüzeye sahip bir batarya geleneksel olarak kabul edilir.
Dahili radyatör yüzgecinin sofistike konfigürasyonu, sıcak havanın yönlü konveksiyon akımlarını yaratır.
Ayrıca, çoğu radyatör, konvektör olarak hareket eden ve odaya doğru sıcak hava akışını yönlendiren kaburga loblarıyla donatılmıştır. Bu kanalların daha fazlası tasarımda sağlanmakta, ısı değişiminin aktif alanı ne kadar büyükse ve radyatörden gelen ısı transferi o kadar yüksek olmaktadır.
Dökme alüminyum radyatörler, bir kural olarak, kısmi, katlanabilir, yani, sahibinin, bölümlerin sayısını bir yönde değiştirebilme, pilin toplam termal kapasitesini artıran veya azaltan, hasarlı olanı sökme veya değiştirme olanağına sahiptir.
Ekstrüzyon üretim yöntemi
Alüminyum radyatör üretimi için başka bir yöntem ekstrüzyon yöntemidir. Bu teknolojinin özü, üst ve alt kolektörlerin ayrı imalatı (dökümü) ve merkezi ısı değişim parçasının bir ekstrüderi yoluyla basınç altında kalıplamada yatmaktadır. Öğrenilen parçalar çeşitli şekillerde ortak bir yapıya bağlanır - sıcak presleme, alev alma, kaynaklama ve hatta yapıştırma ile. Fakat her durumda, sonuçtaki radyatörün sağlamlığı söz konusu değildir.
Tüm parçalar da alüminyumdan yapılmıştır, ancak bu monolitik değil, prefabrik bir yapıdır.
Bölümlerin sayısını azaltmak veya tersine, radyatörü artırmak için, hasarlı düğümü değiştirmenin yanı sıra, herhangi bir olasılık olmayacaktır. Bu nedenle, bir alüminyum akünün bu versiyonunu satın alırken, büyüklüğü ve ısı çıkışı önceden hesaplanmalıdır.
Böyle bir radyatörde çok sayıda bileşenin bulunması onu aşırı sıcaklıklara ve basınçlara karşı daha hassas hale getirir. Dahası, çoğu zaman, üretim maliyetini azaltmak için, bu tür radyatörlerin üretimi için, ikincil alüminyum kullanılmaktadır, başka bir deyişle, hurda ve bu gibi durumlarda üretilen alaşımın kesin oranlarına uyulmayabilir, bu da onların kalite ve operasyonel yeteneklerini daha da şüphelidir.
Ekstrüzyonlu radyatörlerin belası genellikle dar dikey kanallardır. Bu özellikle ısı transferinde yansıtılmayabilir, ancak özellikle merkezi sistemlerde, soğutucu saflığının genellikle normdan uzak olduğu yerlerde pilin tıkanma riskini artırır.
Bu nedenle, ekstrüzyon alüminyum radyatörleri, daha düşük bir fiyatla haklı kılan özelliklerine göre çok daha düşüktür. Fakat bunları merkezi ısıtma sisteminde kullanarak, öngörülemezliği çok risklidir.
Eloksallı Alüminyum Radyatörler
Bu tip pil, yüksek saflıkta alüminyumdan yapılmıştır ve ayrıca, dökümden sonra, bitmiş bölümler bir anodik oksidasyon döngüsüne maruz kalmaktadır, bu nedenle bu ürünler bazen anotik veya anodik olarak da adlandırılmaktadır.
Alüminyum arasında en yüksek kalite - anodize
Oksidasyon işleminde, alüminyum bir şekilde yapısal yapıyı değiştirir ve eğer sıradan alüminyumdan yapılmış radyatörler korozif işlemlere maruz kalırlarsa veya soğutma sıvısı pH seviyesinde (pasaportta mutlaka belirtilir) net kısıtlamalar varsa, bu durumda anotlar pratik olarak evrenseldir.
Diğer bir avantaj da, bu tür pillerin kanalların tamamen düzgün iç yüzeylerine sahip olmaları, bu nedenle, bunların içinden geçmemesi, soğutma sıvısının engellerle karşılaşmamasıdır ve bu sayede bölümler en yüksek seviyeye kadar ısınmaktadır.
Bu tip batarya üreticileri tarafından beyan edilen işletme basıncı 45 ÷ 75 bar, üst sınırın sıcaklığı +130 C'ye ulaşıyor. Doğru ve anotlanmış alüminyum bataryaların fiyatı oldukça yüksektir.
Radyatörlerin bu versiyonu daraltılabilir - pil yatay kolektörlere vidalanmış kavramalar kullanılarak monte edilir.
Seksiyonel alüminyum radyatör montajı
Eloksallı radyatörler sıradan alüminyum cihazlardan farklı görünmemekte, ancak fiyatları önemli ölçüde daha yüksektir. Bu nedenle, bu tür ısıtma cihazlarının sadece itibarlarına değer veren kanıtlanmış mağazalarda satın alınması tavsiye edilir. Satın alırken, üreticiden ürünlere eklenmiş bir sertifikanın yanı sıra teknik şartnameye sahip bir pasaport için satıcı-danışman danışmalısınız.
Bu cihazların direncinin artması ve iç yüzeylerin düzgünlüğü nedeniyle, herhangi bir ısıtma sistemine kısıtlama olmaksızın monte edilebilirler.
Alüminyum radyatörlerin avantajları ve dezavantajları
Eloksallı radyatörlerin "eksileri" hakkında konuşursak, o zaman yüksek fiyatın yanında değiller. Ancak geleneksel alüminyum bataryaların pozitif ve negatif yanları vardır.
Bu ısıtma cihazlarının avantajları aşağıdaki özellikleri içerir:
- Pillerin yüksek ısı dağılımı.
- Küçük ağırlık, radyatörlerin nakliyesini ve kurulumunu kolaylaştırır.
- Farklı boyutlarda farklı kurulum alanları için cihaz seçmenize izin verir.
- Pillerin estetik görünümü.
- Aküler yüksek termal atalete sahip olmadıklarından ve üzerlerine monte edilen termostatlarla iyi çalıştıklarından, ısıtma sisteminin hassas şekilde ayarlanması olasılığı.
Alüminyum radyatörlerin negatif faktörleri aşağıdaki faktörleri içerir:
- Cihazların duvarları yeterince büyük olmadığından, ısıyı zayıf bir şekilde biriktirir.
- Her zaman bölümlerin içinde gaz oluşumu olasılığı kalır. Yaz aylarında bile, alüminyum radyatörleri boş bırakın - yüksek oksijen korozyonu riski olduğundan, imkansızdır. Ve doldurulmuş halde, gazların birikimi dışlanmaz, bu da bölümlerin veya eklemlerin zarar görmesine neden olabilir. Kısacası, gaz kapanları gereklidir ve yıl boyunca çalışma durumunda olmalıdırlar.
- Bölümlerin kendilerine ait bağlantı alanları, alüminyum bataryaların "zayıf halkası" dır, bu nedenle üzerlerine basınç düştüğü zaman akabilir.
- Bölümlerin içindeki ısı düzensiz dağılmış, kenarlarına yoğunlaşmıştır.
- Bazı tip alüminyum radyatörler korozyona maruz kalmaktadır. Bu özellikle geri dönüştürülmüş alüminyumdan üretilen ürünlerin karakteristiğidir.
Yani sonuç. Alüminyum aküler çok iyi termal performansa sahiptir. Bununla birlikte, bunlar, yalnızca, soğutucunun sıcaklık, basınç ve kimyasal bileşiminin kontrollü parametreleri ile, bağımsız bir ısıtma sistemi için daha uygundurlar. Bir istisna, evrensel olarak kabul edilebilen anodize edilmiş alüminyum radyatörlerdir.
Bimetalik ısıtma radyatörleri
Yapıcı ve operasyonel özellikler
Bimetalik ısıtıcılar, dökme demir radyatörlerden sonra güvenilirlik ve dayanıklılık bakımından ikinci sıradadır. Alüminyumdan farklı olarak, iki farklı alaşımdan üretilmiştir: Soğutucu akışkanın iç kanalları paslanmaz çelikten imal edilmiştir ve sırayla ısı değişimi ve dekoratif işlevler için alüminyum giydirilmiştir.
Bu, bimetalik radyatörlerin güvenilirliği ve yüksek ısı transferinin sırrıdır: kimyasal direnç ve paslanmaz çelik alaşımının mukavemeti ve alüminyumun mükemmel termal iletkenliği.
Pillerin bimetalik versiyonu, merkezi ısıtma sisteminde kurulum için en uygun şekilde güvenli bir şekilde seçilebilir, çünkü soğutucu akışkanların içinden geçen çelik kanallar, suyun artmış asitliği veya alkalinitesine tamamen inert bir şekilde tepki verir.
Cihazın bimetalik radyatör ısıtma prensibi
Ayrıca çelik, yüksek mukavemete sahiptir ve genel tasarımı güçlendirir. Bu nedenle, radyatörler, ısıtma sisteminin çalışma basıncına ve bunun içinde ortaya çıkan su darbesine iyi bir şekilde dayanır.
Bu tip ısıtma cihazları, ayrılmaz bloklarda ve ayrı bölümlerde üretilmektedir. Bloklar iki, üç ve dört bölümden oluşabilir, ayrı bölümlerden monte edilmiş pillerden farklı değildir, ancak daha güvenilir bir tasarıma sahiptir. Bu nedenle, oda için ısı transferinin hesaplamaları dört bölümden oluşuyorsa, bir veya iki adet ayrılmaz blok seçilmelidir.
Bimetalik radyatörler katlanabilir ve bir kesit veya blok konstrüksiyona sahip olabilir
Bloklar, gerektiğinde, onlara ilave bir blok veya tek bir bölüm eklemek için mümkün olacak şekilde donatılmıştır. Bölümlerin ve blokların bağlantısı, gerekli sıcaklık aralığına ve yüksek basınca kolayca dayanabilen sızdırmazlık için özel kauçuk contaların kullanıldığı dişli bir bağlantı ile gerçekleştirilir.
Bu radyatörlerde, genellikle maddenin agresif bileşenlerini içeren soğutma sıvısı, yıkıcı olduğu alüminyum gövdeye temas etmeden, barik yüklere dirençli çelik iç kanallardan geçer.
Bimetalik radyatörlerin dış ısı değişimi ve dekoratif muhafazası - neredeyse alüminyum ile aynı
Düz bir yüzeye ve birkaç konveksiyon kanalına sahip olan alüminyum kasa, yaşam alanına doğru mükemmel bir ısı radyatörü görevi görür. Ek olarak, ona dekoratif bir işlev atanır.
Alüminyum kasa, sadece estetik bir görünüm vermekle kalmayıp, alüminyum kasa için çizilmelere karşı mükemmel bir koruma sağlayan bir mine kaplamaya sahiptir.
Pozitif özelliklerinden dolayı bimetal piller, yüksek binaların merkezi ısıtma sisteminde mükemmel bir şekilde hissedilecektir. Ayrıca, tüm avantajlarını ısıtma sistemindeki yüksek sıcaklık ve basınçta tamamen açıklarlar. Eğer bu cihazlar otonom bir özel konut veya apartman sistemine kurulursa, o zaman içine ek bir su pompasının entegre edilmesi arzu edilir, çünkü içinde yaratılan basıncın etkili çalışması için yeterli olmayabilir.
Bimetal radyatörlerin avantajları ve dezavantajları
Bimetalik radyatörler oldukça yüksek bir maliyete sahiptir, çelik, dökme demir ve alüminyum pillerin fiyatını aşmaktadır, ancak bu olağanüstü performans ile haklıdır. Prensip olarak, yüksek basınç ve sıcaklık taleplerinden ayrı olarak, önemli bir maliyet onların ana dezavantajıdır. Ama bimetalik pillerin avantajları daha fazla olacak:
- Alüminyumun mükemmel ısı iletkenliği, odayı çok hızlı bir şekilde ısıtmanızı sağlar.
- Soğutma sıvısı ile temas halinde olan kanalların korozyona karşı dayanıklılığı, bataryanın dayanıklılığını garanti eder.
- Estetik ve düzgün görünüm, radyatörlere herhangi bir iç stilde girmenizi sağlar.
- Alüminyum gövdenin iki katmanlı emaye kaplaması, radyatörlerin bakımını basitleştirir.
- Bimetalik cihazlar, yüksek sıcaklıklara ve basınca karşı dirençlerinden dolayı, herhangi bir ısıtma sisteminde kurulabilir ve "öngörülemeyen" merkezi olan, onlar için daha da iyidir.
- Nispeten hafif olan taşıma, taşımayı basitleştirir ve bu arada, uzmanların katılımı olmadan bağımsız olarak da yapılabilen radyatörlerin kurulumunu kolaylaştırır.
Alüminyum varyantlarından ayırt edilemeyen çok sıklıkla dışa doğru bimetalik pillerin olduğunu unutmayın, ancak maliyetlerindeki farklılık oldukça önemlidir. Bu nedenle, eğer pahalı radyatör almak için karar verilirse, ürünlerin üreticilerin veya güvenilir tedarikçilerin geldiği özel mağazalarda yapılması önerilir.
Alüminyum ve bimetal piller daha yakından karşılaştıralım
Şimdi, her iki tip ısıtıcının karakteristik özelliklerini anlayarak, ana özelliklerinin bir özeti yapılabilir.
Alüminyum ve bimetalik pillerin parametrelerini karşılaştıralım...
- Isı transferi. İki radyatör varyantının bu parametresini karşılaştırırsak, ısı yayılımının neredeyse aynı olduğu ve her bölümden yaklaşık 200 W olduğu oldukça açıktır. Alüminyum radyatörler kendilerini daha hızlı ısıtırlar ve odayı ısıtırlar, ancak daha hızlı soğurlar, bimetalik olanlar daha uzun ısı toplarlar, fakat aynı zamanda ısıyı daha iyi tutarlar.
- Yüksek basınca dayanıklılık. Bu parametreye göre, alüminyum radyatörler 16 bardan fazla olmayan bir çalışma basıncına dayanabildikleri için “pompalanırlar” ve bu su darbesiyle yeterli olmayabilir. Bölümlerin alüminyum duvarları oldukça incedir ve yüksek basınç yüklerinde patlayabilir. Bimetalik piller, 40 bar'lık bir basınca dayanıklıdır ve bu kalitede alüminyumdan çok daha üstündürler. Bu parametre, merkezi bir ısıtma sisteminde kurulum için cihaz seçerken dikkate alınması özellikle önemlidir. Fakat otonom sistemler için, bu kriter tamamen göz ardı edilebilir - bunlarda hiçbir baskı göstergesi yoktur.
- Soğutucunun kalitesine "tutunma". Alüminyum, çeşitli kimyasal bileşiklerle kolayca reaksiyona girer, bu nedenle soğutma sıvısı içindeki merkezi ısıtma sistemindeki konsantrasyonu dikkate değerdir. Ayrıca, oksijen oksidasyonuna maruz kalır, bu nedenle alüminyum radyatörler, olumsuz koşullar altında hızlı bir şekilde “yedirilir”, ve su darbesi “kara karanlığı” tamamlayacaktır.
Bimetalik piller, kimyasal kirliliklere dayanıklı olan paslanmaz çelik alaşımlı iç kanallara sahiptir. Buna ek olarak, birçok üretici ek olarak kolektörlerin iç duvarlarını ve özel bir korozyon önleyici katmanı olan dikey boruları da kapsamaktadır. Bu, soğutucu akışkanın kimyasal bileşiminin radyatörlerin bütünlüğü üzerinde özel bir etkisi olmayacağı anlamına gelir - bunu merkezi sisteme koyabilirsiniz.
- Yüksek sıcaklıklara dayanıklılık Alüminyum radyatörler, soğutma sıvısının sıcaklığına 110 derece dayanabilir ve 130'a kadar bimetalik özellikte olabilir ve bu sayede son derece faydalıdır.
- Sorunsuz çalışma süresi. Alüminyum ısıtma cihazlarının üreticileri genellikle maksimum 10 yıllık ömrü belirler. Buna karşılık, bimetalik radyatörler en az 15 ÷ 20 yıl sürecek, bu yüzden avantajları açık.
- Kurulumun sadeliği Burada, bataryaların her iki versiyonunun da nispeten düşük ağırlığa sahip oldukları ve özellikle güçlü braketlere ihtiyaç duymadıkları için neredeyse eşit şekilde monte edildiği belirtilmelidir. Fakat her durumda, radyatörlerin montajını ve entegrasyonunu deneyimli profesyonel ustalar tarafından sisteme emanet etmek en iyisidir.
- Maliyet Eğer mevcut seviyeyi karşılaştırırsanız, o zaman bimetalik radyatörler için fiyatlar alüminyumun maliyetinden yaklaşık% 20-30 daha yüksektir.
Yukarıda sunulan karşılaştırmalara dayanarak, maliyet farkına rağmen, bu iki seçeneğin dairelerinin bimetalik radyatör satın almak için daha karlı olduğu sonucuna varılabilir. Ancak öte yandan, özel evlerin özerk sistemleri için, alüminyum piller en iyi seçenek olmalıdır.
Alüminyum ve bimetalik radyatör seçiminde nelere dikkat edilmelidir?
Herhangi bir radyatör tipini seçerken, her zaman deneyimli uzmanların tavsiyelerini dinlemelisiniz. Yani, dikkat edilmesi gereken birkaç nokta vardır.
- Soğutucu maddenin asitliği. Eğer hala bir şans almak ve apartmanda alüminyum pilleri yüklemek planlıyorsanız, o zaman başka bir faktör - belirli bir ısıtma sistemi içinde soğutucu akışkanlığı dikkate değer. Bu gösterge genellikle kısaltma pH'sı ile gösterilir.
Rus ısıtma sistemleri için, asit standardı, 6.5 ila 9 pH arasında ayarlanır. Bu parametrenin ideal göstergesi 7 - neredeyse nötr ortamdır. 7'nin altında bir şey asittir ve üstünde alkalidir. Eğer bataryalar silisyumsa, yani silisyumlu aluminyum alaşımı ise, ancak diğer parametreler gözlemlendiyse, sıcaklık ve basınç koşulları için yeterince uzun bir süre hizmet verebileceklerdir. Bu nedenle, aküleri satın almadan önce, bu göstergelerin ısıtma sisteminde kullanılan ısı taşıyıcı için ne olduğunu açıklığa kavuşturmaya değer. Daha sonra, bu göstergeler, seçilen ürünün pasaportunda listelenen özelliklerle karşılaştırmanız gerekir. Alüminyum radyatörler için kabul edilebilir asitlik seviyesi 6.5 ÷ 9 pH ve bimetal piller için 6 ÷ 10,5 pH'dır.
- Ağırlık bölümü Alüminyum radyatörün kalın duvarları, cihazın sertliğini gösterir, çünkü su darbesi meydana geldiğinde sızıntı riskini azaltır. Fizik kurallarına göre, kalın ve geniş kesit yaprakları ince olanlardan daha fazla ısı transferi sağlar. Bundan dolayı, yüksek kaliteli bir radyatörün aşırı derecede ışık olamayacağı sonucuna varılmalıdır, bu nedenle bu kalite, ısıtıcının avantajlarına atfedilemez. Duvarlarının veya ısı alış kabiliyetlerinin kalınlığını korumaya çalışan bir üretici, pilin ağırlığını azaltarak ısı transferini ve genel güvenilirliği önemli ölçüde azaltır.
- Kaliteli dişli bağlantılar. Aşırı bölümlerin iplik ucuna dikkat etmek çok önemlidir - bobinler boya ile doldurulmamalıdır. Bulunursa, bu tür ürünleri satın almayı reddetmeniz önerilir. Temiz dişli çiftler, radyatörün ısıtma sistemi devresindeki diğer elemanlarla daha güvenilir bir bağlantı sağlayacaktır. İplik boya ile doldurulursa, kurulumdan önce temizlenmelidir, böylece bu iş mükemmel şekilde yapılamaz. Buna ek olarak, bu özellik, aynı zamanda geniş kapsamlı sonuçlara yol açan teknik üretim kültürünün eksik olduğunu göstermektedir.
Dişli bağlantı bölümlerinin kalitesini kontrol ettiğinizden emin olun.
- Dikey kanal. Bir radyatörün seçilmesi, tasarımın dikey bir kanalı olan satış asistanı ile netleştirilmesi gerekir. Daha geniş olan, duvarlar ve ona bitişik ısı değiştirme kaburgaları ne kadar kalınsa, ısı aktarımı o kadar yüksek olur ve daha az muhtemel olan tıkanıklıklar meydana gelir.
- Yüzey rengi. Bir radyatör satın alırken, paketin dışına çıkarılmalı ve dış kaplamanın kapsamlı bir denetimi yapılmalıdır. Yüzeyde pürüzlülüğün (shagreen), emaye akışının, kum veya dikenli tahıl tanelerinin kabul edilemez olduğu kabul edilemez. Buna ek olarak, dokunuştan boya tabakası, ısı transferini önemli ölçüde azalttığı için çok kalın olmamalıdır ve zamanla, soyulmaya başlayabilir. Buna ek olarak, bölümlerin mekanik olarak hasar görmesi altında gizlenebilir.Tüm bu yüzey kusurları, kötü ürün kalitesini ve üreticinin kötü niyetini gösterir, bu nedenle bu ürünleri hemen reddetmek daha iyidir.
- Belgeler. Kaliteli ürünler elde etmek için, bu alanda uzun süreden beri çalışan tanınmış bir üreticinin radyatörlerini satın alması ve itibarına değer vermesi tavsiye edilir ve ürünleri zamanla tamamen test edilir. Mağazada, kalite sertifikası hakkında bilgi sahibi olmanın yanı sıra, radyatör ile ilgili sorunlarda kimlerin iletişim kurabileceğinizi, garanti koşullarını ve bölgedeki hizmetin nasıl kurulduğunu net bir şekilde anladığınızdan emin olmalısınız.
Buna ek olarak, ürünlerin sigortalı olup olmadığını da sormalısınız, çünkü bu, üreticinin kalitesinin ve sorumluluğunun bir göstergesidir.
Ve pilin termal performansı ne olacak?
Değerlendirme kriterleri listesi, radyatörün gerekli ısı çıkışından bahsetmedi. Bu, kasıtlı olarak yapılır, çünkü portalımızın diğer yayınlarında bu hesaplamaya çok dikkat edilmiştir. Özellikle, tüm özellikleri göz önünde bulundurarak, belirli bir oda için bir ısıtma aküsünün gücünü hesaplamak için uygun bir evrensel hesap makinesi, bir daire için dikey radyatörlere ayrılmış makalede verilmiştir.
Isıtma sisteminin herhangi bir unsurunun seçimi tüm sorumluluklarla ele alınmalıdır. Isıtma cihazlarını kendileri için uygun olmayan koşullar için satın alamazsınız, bu da aküyü hızla tahrip edebilir. Üstelik pahalı olmayan radyatörlerden tasarruf etmenin çok büyük bir kayıpta kalacağı düşünülüyor - oldukça olası bir acil durum söz konusu olduğunda, özellikle de zeminin altındaki daireye su basmış olmanız halinde daha büyük bir miktar ödemek zorunda kalacaksınız. Bu nedenle, ısıtma radyatörleri satın alırken, tüm olası olumsuz sonuçları hemen hesaplamak ve doğru seçimi yapmak gerekir. Neyse ki, bunun için fırsatlar var.
Bir başka yararlı ipucu, alüminyum ve bimetalik radyatörlerin karşılaştırılmasının videosudur.