Apartmanda kablolama nasıl değiştirilir?
- Araç
Dairedeki kabloları kendi elleriyle değiştiriniz mi? - Yapabilirsin! Bir elektrikçi için geçerli bir izne sahip olmak gerekli değildir, duşta bir elektrikçi olmak ya da teknik bir eğitime sahip olmak ve neyle uğraştığınızı anlamak için yeterlidir. elektrik akımının doğasını ve bu sihirli enerjinin nereden geldiğini anlarsanız, bunu kendiniz yapabilirsiniz. Emin değilim - karışmayın, uzmanlarımızı daha iyi kiralayın.
Apartman kablolama şeması
Önce dairenizin kablo şemasını çizmeniz gerekiyor. Bir çeşit mühendisi olmanız gerekmiyor, GOST'e göre daha sofistike bir şemaya ihtiyacınız yok - hayır! Sadece dairenin etrafındaki kabloyu düzgün bir şekilde dağıtmanız ve kablodaki kablo kalınlığının istenilen yük ile aynı hizaya gelmesi için her bir hat üzerindeki yükü belirlemeniz gerekir.
Ev aletlerini nerede ve nasıl kullanacağınızı veya zaman zaman nasıl bağlayacağınızı şematik olarak çizin, aynı zamanda aydınlatmaya da karar verin: hangi tip lambaların kullanılacağı, nerede ve ne miktarda kullanılacağı. Buna uygun olarak, hatların sayısını ve bunların üzerindeki tahmini yükü belirleyin. Her cihaz (tüketici), watt olarak ölçülen kendi belirtilen maksimum güce sahiptir.
Kablo seçimi
Elektrikli cihazların şebekeyi aşırı yüklemeden çalışması için, her bir hattın kablosunun uygun bölüm olması gerekir. Ve eğer aynı hatta (örneğin, mutfakta), birkaç tüketici (ve böylece olacak) olacaksa, o zaman toplam güçlerini hesaplamak ve kablonun bir "kuvveti" sınırını bırakmak, yani istenen enine kesiti (tel kalınlığı) seçmek gerekir. Tüm ev aletlerinin gücü her zaman üretici tarafından belirtilmektedir. Örneğin: akkor lamba 40W ve ocak 6000W, vb.
Hatları bölgelere ayırmak daha iyidir, örneğin: mutfak prizleri, koridor soketleri, banyo soketleri, oda 1 soketleri, aydınlatma vb. Soket hatlarında, 2.5 kare milimetreden daha az olmayan enine kesitli bir bakır kablo kullanılmaktadır, aydınlatma için 1,5'tir ve bir ocak için 4 mm'den az değildir. Kablo üç iletkenli (faz, sıfır, toprak) olmalıdır. Sıfır daima mavi, toprak sarı veya sarı-yeşil, faz başka renktedir. Kablolamayı değiştirirseniz, malzemeyi saklamayın - kabloyu üçüncü iletkenle (topraklı) her zaman alın, çünkü tüm modern cihazların ek bir koruyucu çıkışı vardır ve otomatik koruma yalnızca topraklama kullanımıyla çalışır.
Kabloyu değiştirmek için bir kablo VVG-ng kullanmak en iyisidir. Tabii ki, NYM veya PVA kullanabilirsiniz, ancak VVG kablosunun diğerlerine göre avantajları açıktır. İlk olarak, VVG'nin manşonlarla kıvrılması gerekmez (sıkıştırılmaya ihtiyaç duyulmaktadır). İkincisi, daha küçüktür ve düzdür, bu da daha küçük olukların yapılmasına izin verir ve kabloyu ince bir yuvaya itmek mümkündür (1,5 mm'lik bir kesite sahip üç damarlı bir kablo için 3 mm)
Aydınlatma hatları ve bağlantı kutuları (bazen onlarsız), askıya alınmış veya asma tavanın arkasına döşenir, yapılması planlanmamışsa, shtabeniye gereklidir. Ve tavanların monoliti yasak olduğu için, tavana monolit zarar vermeden saklanacak bir sıva tabakası uygulamak gerekir. Tavanı küçültmemeyi şiddetle tavsiye ediyoruz, çünkü doğru tıraş teknolojisini bilmek gerekiyor, böylece tüm ev daha sonra çökmeyecek.
70 mm'lik bir taç ile podozetniki ve lehim kutuları için delikler açılır (gerekirse). Oluk kesiciler veya öğütücüler kablo döşemek için olukları keser. Betondaki kaldırımlar yatay veya çapraz olarak değil, dikey olarak yapılmalıdır (bu yalnızca ana duvarlar için geçerlidir). Yuvalardan panele doğru uzanan çizgiler, şap şapına veya plitnusomun altına döşenir, ayrıca tavanın altına döşemek için seçenekler de vardır. Bütün bunlar kablolamayı gizlemek için yapılır. Duvarları ve zeminleri alçıpan ile kaplamayı planlıyorsanız, tüm kablolar arkasına gizlenmiştir.
işaretleme
Yuvaların ve anahtarların hangi yükseklikte bulunacağını belirleyin, soketlerin hatlarını ölçmenin en kolay yolu ve tavandan geçişler, çünkü dairelerdeki katlar çoğunlukla eğrilerdir. Örneğin, onarımdan sonra zeminden tavana kadar olan mesafe 250 cm ise ve prizleri 30 cm kadar yükseltmek istiyorsanız, tavandan 220 cm ölçünüz, bir grupta birkaç soket ve anahtar varsa, seviyeye yatay bir çizgi çizin ve her 7 cm'yi işaretleyin. (boyut 7 cm), aynı dikey gruplar için de geçerlidir. Standartların sevgilileri için, hepsiyle olduğu gibi, onlar yok! Soket ve anahtarların en az 160 cm yükseklikte monte edildiği çocuk kurumları, anaokulları için şartlar vardır.
Duvar yonga
Duvarları vurmaya başladığınızda - yasayı unutma. Rusya Federasyonu'nun her bölgesinde kendi kurallarına göre, sadece kesin olarak tanımlanmış bir zamanda apartmanlarda perforatör ile gürültü yapabilirsiniz. Örneğin Dağıstan'da, büyüklerin, Moskova'da, konuşmadan, sadece polisi ararlar ve Taganrog'da karşılık vermek için çekiçlemeye başlarlar. Hafta içi 9 ile 19 yaş arası, öğlen 13'den 15'e kadar bir öğle molası ile işe başlamak daha iyidir. Traş etmeye başlamadan önce, duvarların ve tavanların bir alçı tesviye tabakası ile sıvanması çok arzu edilir. Öncelikle, tüm alt katlar duvarla aynı hizada olacak ve içine gömülmeyecek (duvarları sıvadan önce monte edildiklerinde ne olacağı) olduğundan, prizlerin son kurulumu ile ilgili herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. İkincisi, shtabeniye çok daha hızlı gerçekleşecek, çünkü bazı yerlerde monoliti kesmek gerekmeyecek.
Eski kablolama ve sıhhi tesisat boruları - haberleşmeye zarar vermemek için, bok olacağınız yerleri önceden kontrol edin. Eski kabloların nereye gittiğini belirleyemiyorsanız, bir elektrikçi çağırın ya da sadece panoyu kapatın (eğer her şeyi değiştirecekseniz). Geçici taşıma (uzatma) yapın. Podrozetniki shtrobitsya için tacın tam derinliğine delik. Betondaki bir deliği daha hızlı delmek için, bir taç ile bir çember işaretleyin, daha sonra kron derinliğinden daha az olmayan bir matkapla delin, çember etrafında mümkün olan azami delik delin. Bundan sonra, taç tarafından strobing çok daha hızlı gidecek, söylenebilir - sorunsuz gider. Takviye vurulduğunda, başka bir taç kullanmak en iyisidir, aşırı durumlarda, bir spatula ile yıkabilirsiniz. Daha güçlü bir yumruk kullanmak daha iyidir (komşuları ve polisleri unutmayınız).
Bir duvar kovalayan veya öğütücü olarak çalışmak
Kablo döşemek için oluklar, alttan zemine veya tavana gider. Kabloyu alçaltmak için düz bir şekilde aşağıya yatırın ve köşeye yapışmamaya dikkat edin, böylece tavanla aynı geleceğin kalınlığını bilmeniz gerekir. Bu durumlarda, elektrikli süpürgeli bir duvar kovalamacasına sahip olmak en iyisidir, ancak aşırı durumlarda taş üzerindeki elmas diskli taşlama makinesiyle yapabilirsiniz. Öğütücü durumunda - sağlığınıza iyi bakın, bir maske ve gözlük takın. Bitişik odalara giren tozları izole etmek için tüm pencereleri ve kapıları kapatın. Kablonun (çift izolasyonlu kablo) kapıda ve şap içinde oluklar olmadan döşenmesine izin verilir, para ve zaman boşa harcanmaz.
Kablo döşeme
Kabloyu zemine döşemek zordur, zemini herhangi bir şekilde zemine kaptırın, böylece tablanın açılmasında çıkmaz. Kablonun nereye gittiğini tam olarak bilmek için genellikle kabloları duvarlar boyunca döşerler. Kabloyu kapıya döşemek de özellikle zor değildir. Podrozetnikov'u monte etmek ve bir flaşı süslemek için alabaster (bina jips) kullanmak en iyisidir. Hızla sertleşir, hatta çeşitli şekillerden heykel yapmak bile mümkündür, genel olarak, süreci hızlandırmak için, alabaster sıvadan daha iyidir. Şekillendirmeden önce, yoldaki tozu temizlemek gerekir, onu vakumlamak ve su ile nemlendirmek daha iyidir.
Plug-in ve kablolama kutularının montajı
Bir dalgıç monte etmeden önce, kabloyu kabloya geçirmeniz, her zaman en az 15 cm'lik bir kablo kenar boşluğu bırakmanız önerilir. Delikten gelen tozu temizlemek, suyla iyice nemlendirmek ve daha sonra küçük bir spatula ile iç duvarlara uygulayın. Çıkış bağlantı elemanlarının (vidaların genellikle vidalandığı yerlerde) deliklerin kesinlikle yatay veya dikey düzlemde olması için bir alt taban monte edilmesi tavsiye edilir. Grubu kurarken, arka arkaya bağlamanız gerekir. Podozetniki tam olarak dik durmalı ve duvar ile aynı hizada olmalıdır. Jips podstnetinden sonra, fazlalığını çıkarmak daha iyidir.
Sarma kutuları, örneğin bir anahtar veya dallı kablolama için, bunların içindeki kabloların (bağlantı) değiştirilmesi (bağlanması) için gereklidir. Düğmenin ışığı söndürmesi için Ilyich ampulüne veya avize giden fazı kırmalı ve bunun için bir bağlantı kutusuna ihtiyacınız vardır, çünkü kabloların açık bağlantısı kurallara göre önerilmemektedir (OLC). Bağlantı kutuları için boşluk yoksa, kabloların değiştirilmesi bir anahtarda yapılabilir.
Elektrikli kalkan kurulum
En ekonomik seçenek tüm koruma makinelerini, eski makinelerin ve ölçüm cihazının zaten bulunduğu yerdeki genel tahtadaki merdivenlere monte etmektir. Bunu yapmak için tüm kabloları erişim kalkanına çıkarın. Dairenizde bir kalkan istiyorsanız, bunun için bir yer seçmelisiniz. İç veya dış, karar vermek size kalmış, iç daha estetik, dışa monte etmek daha kolaydır. Tüm hatlar panele gitmektedir (alçak gerilim kabloları hariç) ve ondan en az 6 mm kesitli bir kalın kablo erişim kalkanına gitmelidir. Her hat, hat ve kablo bölümündeki beklenen yüke bağlı olarak nominal değeri olan kendi otomatına sahiptir. Tek bir makinede ikiden fazla hat kurmak, dostane bir şekilde, bir hat - bir makine olmak istenmez.
Devre kesicilerin montajı
Elektrik kablolarını korumak için birçok yol vardır. En çok gerekli olan, aşırı yük ve kısa devre akımlarına karşı otomatik korumanın kurulmasıdır. Ayrıca RCD (ek akıma karşı koruma) şeklinde ek koruma sağlanmıştır. RCD, yüksek riskli alanlara en iyi şekilde yerleştirilir: ıslak odalar, çocuk odaları. En bütçesel seçenek olmasına rağmen, bir daireye genel bir RCD kurmak gerekli değildir. Nedeni basit - bu bir sızıntı arızası için zor bir teşhistir, tüm daire tetiklendiğinde ışıksız bırakılır. Bazı satırlarda, aydınlatma gibi - RCD gerekli değildir.
Ek koruma türleri, bu zaten bir lüks: termal röle (kablo ısıtmasına karşı koruma), yıldırımdan korunma, stabilizatör veya voltaj dalgalanmalarına karşı koruma (380V'den tasarruf), yangın alarmları, vb.
Kalkan montajı
En önemli anlardan biri, kalkanın montajı. Yumuşak bir kablo kullanırsanız, kabloyu makineye yerleştirmeden önce sıkıştırılmalıdır (kontak alanını arttırmak için). Tek modüllü devre kesicilere (faz L işareti) sadece tek fazlı devre kesiciler takılır, diğerleri (sıfır N, toprak PEN) lastiklerine takılır. Bir UZO veya diphavomat (bir şişede otomatik ve UZO ") kullanıldığında, nötr tel oluğa (N-nötr olarak işaretlenir) sokulur. Ayrı UZO'yu tek bir genel sistemden ayrı otomatik makine gruplarında kullanmak daha iyidir. Ortak faz, tüm makineleri birbirine bağlar, özel taraklar bunun için çok uygundur.
Son montaj. Prizler ve anahtarları
Duvar kağıdı ya da duvar kağıdı yapıştırıldıktan sonra soketler ve anahtarlar son dönüşte monte edilir. Kurulumun en önemli kuralı iyi iletişimdir. Dairenizdeki çıkışların çoğu haberleşiyor, yani kablo bir döngü boyunca bir sonraki çıkışa geçiyor. İlk olarak, ucuz soket (örneğin, IEK) satın almayın, onlar çok kötü (hafifçe) kelepçe var ve daha sonra bu gibi prizler ve anahtarları sadece yanabilir. İkinci olarak, tüm bağlantıları bir kez daha çekin ve her bir kelepçeli veya bükülmüş teli çekerek - çekerek. Tel dışarı fırladıysa, iyi bir şekilde sıkmadığınız veya kelepçenin arızalı olduğu anlamına gelir. Her şey yüksek kalite ile yapılmalıdır! Profesyoneller arasında, LeGrande ürünlerinin soketlerde en iyi klipslere sahip olduğuna inanılmaktadır, ancak diğer değerli üreticiler (çoğunlukla Avrupalı) vardır. Yüksek kaliteli prizler hakkında buradan bilgi edinebilirsiniz.
Çerçevelerin düz ve sıkı bir şekilde durmasını sağlamak için, bir grup priz veya düzleme sokun ve kıvrımlara doğru itin, bunları iki karşı taraftaki duvarlara sıkıca sokun. Daha sonra çıkıştaki ara parçaları (varsa) sıkın.
Performans için çizgiyi kontrol edin, en iyi onarımın her aşamasında, son işlemden sonra bir şey düzeltmek çok zor olacaktır.
Apartmandaki kabloların değiştirilmesi
Geçtiğimiz yüzyılın 60'larında inşa edilen evlerin dairelerinin kablolanması, nüfusu bir milyonu aşmayan ve bir milyondan fazla nüfusu olan şehirler için 1.5 kW olan şehirler için 1 kW'a kadar olan yük dikkate alınarak hesaplanmıştır.
Modern bir daire mikrodalga, su ısıtıcısı, buzdolabı, gücü 1.5 kW'ı aşan bir klima, şömineler, ısıtmalı zeminler veya gücü 10 kW olan modern elektrikli sobalardan bahsetmiyoruz.
Görüldüğü gibi, elektrik kabloları üzerindeki modern yükün sınırları, yarım yüzyıl öncesine kıyasla, birkaç kez artmıştır. Ayrıca, elektrik kablolarının garanti süresi 20 yılı geçmez - daha sonra izolasyonu bozulmaya başlar, bu da elektrik kablolarının tutuşmasına neden olabilir.
Önceleri, evlerde elektrik kabloları, alüminyum, bakırdan çok daha ucuz olduğu için, tek izolasyonlu (APPV) alüminyum tel kullanılmıştır. Alüminyum kablolama, bakır ile karşılaştırıldığında, uzun akım yüklerine dayanabilecek kadar kötüdür. Çoğunlukla modern standartlar, kırılganlık ve düşük güvenilirlik nedeniyle, alüminyum kablolama kullanır, izin verilmez.
Elektrik kablolarının yanlış çalışması, nominal gücü aşıldığında, servis ömründe önemli bir azalmaya yol açar ve aynı zamanda kısa devreye da neden olabilir.
Kablolama planı veya düzeni
Elektrik kablolarını değiştirmeden önce, anahtarların, soketlerin ve aydınlatıcıların montaj noktalarını koyabilecekleri bir dairenin büyük ölçekli bir çizimini veya şemasını çizmek gerekir.
Tüm tüketiciler gruplara ayrıldığında çok daha kullanışlıdır:
Santralden her gruba kendi kablosunun döşenmesi gerekir. Böyle bir plan, gruplardan birinin başarısız olması durumunda, kalanın işini sağlar. Aynı zamanda telden tasarruf edebilirsiniz: daha kalın, daha pahalı. Bir kalın kablo kullanıyorsanız, bağlantı kutularına dallar yapmanız gerekecektir ve çok sayıda bağlantı, kablolamanın güvenilirliğini azaltır.
Tüm kabloları bir gruba bağlamak gerekli değildir. Banyo, elektrik çarpması olasılığı yüksek bir oda olduğu için ayrı bir hat bağlamanız tavsiye edilir. Bu çizgiyi diptif veya UZO ile donatmak daha iyidir.
Bir makine nasıl seçilir?
RCD'lere ek olarak, giriş otomatlarının bir panoya değiştirilmesi tavsiye edilir. Otomatik anahtarlar seçildiğinde, kuralın kullanılması gerekir: aydınlatma için, soketlere nominal değerde 10 A'lık bir B tipi otomatik anahtar konur - 16 A
Makinenin tipi, yükün niteliğine göre belirlenir. Daireler güçlü elektrik motorları yüklemez, bu nedenle genel amaçlı makineler seçilir.
Teller nasıl seçilir?
Teller elektrik kablolarının kalbi. Çoğu durumda, dairelerdeki eski kablolar alüminyumdur. Her durumda, elektrik kablolarının yenisiyle (tercihen bakır ile) değiştirilmesi gerekir, çünkü kabloların yalıtımı sırasında kablolar çatlar, alüminyum teller hızlıca oksitlenir, virajlarda çok kırılgandır.
Alüminyum yerine, çok daha düşük bir öz dirence sahip bakır teller kurmanız gerekir (bunlar daha iyi akım akımıdır). Ayrıca, bakır teller daha esnek ve montajı kolaydır (iyi lehimlenmiştirler).
Yani, bir daire kablolama hangi tel marka atılacak belirlemek gerekir. Bu amaçlar için çok yaygın olan VVG telinin yanı sıra VVG NG olmayan yanıcı tellerdir.
Prizler en az 2,5 mm2 kesitli üç damarlı bir kabloyla (faz, sıfır, koruyucu toprak) beslenmelidir. Aydınlatma, 1,5 mm2'lik bükülmüş telli VVG kesitiyle güçlendirilebilir. Elektrik sobası için kablolama üç damarlı kablo ile döşenir, kesit en az 4 mm2 olmalıdır.
Teller çeşitli yollarla bağlanır:
Telleri bağlamak için geleneksel yöntem bükümtür, ancak herkes böyle bir bağlantıyı niteliksel olarak yapamaz.
Lehim bağlantısı çok daha güvenilir, ancak bu işlem çok uzun.
Klemens bloklarının kullanımı, kordonlama ve lehimleme arasında bir uzlaşmadır.
Eski kablolar nasıl kaldırılır?
Her şeyden önce, dairenin enerjisini kesmek için santraldeki paket anahtarını kapatmak gerekir. Ancak o zaman aletleri ve eski kabloları sökmeyebilirsiniz.
Tellerin sökülmesi bağlantı kutularından başlamalıdır. Genellikle kapakları tavanın altındaki duvarlardadır. Onları açarak, kurşun teli bulmanız gerekiyor - kesilmesi ve izole edilmesi gerekiyor.
Ardından, tüm kabloları çıkarın. Tel çıkarılamazsa, kesilmeli ve yalıtılmalıdır.
Yeni kablolama
Eski kabloları çıkardıktan sonra yeni bir tane yerleştirmeye başlayabilirsiniz. Dairelerde, kural olarak, duvarlarda perforatör veya disk aracıyla duvarların yapılması gereken gizli kablolama kullanılır.
Bağlantı kutuları, anahtarlar ve prizler uygun boyuttaki duvardaki girintilere monte edilir. Bir yumruk için özel kuronlar kullanmanın en kolay yolu.
Önceden belirlenmiş bir daireden delik açmak ve daha sonra oluğu bir keski ile rafine etmek de mümkündür. Bu deliklere mükemmel bir şekil vermeye gerek yoktur - sıva her şeyi düzeltir.
Soketler ve anahtarlar için girintiler yapmadan önce, kurulumlarının yüksekliğini düşünmelisiniz. Anahtarlar genellikle yaklaşık bir metre yüksekliğe ve yuvalara monte edilir - zemin seviyesinden 30 cm. Ancak, hiçbir standart, kurulumlarının yüksekliğini belirtmez, burada asıl mesele, konut sakinlerinin rahatıdır.
Yapılan işin kalite kontrolü
Kabloları döşedikten ve duvardaki kanallara sabitledikten sonra, kısa devre olmadığında montaj hattını kontrol etmek gerekir. Bunun için genellikle test cihazı olarak adlandırılan kombine bir enstrüman kullanılır.
Sadece kablolama hattında kısa devre yokluğunun kontrol edilmesinden sonra voltaja bağlanabilir. Bundan sonra, tüm lambaların ve soketlerin performansı aynı test cihazı veya faz göstergesi kullanılarak kontrol edilir. Kalibrasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra kanallar sıva ile kapatılabilir. Dairedeki kabloların değiştirilmesi hazırdır.
Dairede kablolamayı kendi elleriyle değiştirmenin nüansları
Elektrik kablolarının değiştirilmesi, bir dairenin revizyonunun ilk ve önemli aşamalarından biridir.
Bazen modası geçmiş kabloların değiştirilmesi ihtiyacı, yaşam alanı görünümündeki köklü değişikliklerin lehine olan temel argüman haline gelir.
Bu makalede, apartmanda kablolamayı kendi elleriyle nasıl değiştireceğimizi ayrıntılı bir şekilde ele alacağız.
Kim değişmeli?
Eski kabloların hala korunduğu, 20 yıldan daha uzun bir süre önce inşa edilmiş evler ve eski apartmanlarda, moral ve fiziksel olarak modası geçmiş, kabloların değiştirilmesi gerekiyor. Geçen yüzyılda, iç elektrik şebekelerini düzenlemek için alüminyum teller kullanıldı.
Alüminyum korozyona karşı oldukça hassastır, ayrıca çalışma sırasında metal yapı geri dönüşü olmayan değişikliklere uğrar, ağ çok kırılgan hale gelir. Aşınma yalıtımı kısa devre nedeniyle yangın riskini artırır.
Eski kabloların tipik sorunları arasında belirtilmelidir:
- Mevcut koruyucu topraklama yerine sağır-topraklanmış nötrler;
- Dallanma düzeni;
- Otomatik güvenlik cihazlarının eksikliği;
- Çok az soket var.
Ayrıca, iç güç şebekesindeki son 15-20 yıldaki yük, tasarım değerleriyle karşılaştırıldığında önemli ölçüde artmıştır. Eski şebekelerin teknik kusurlarıyla birleştirildiğinde, bu, olası bir yangına neden olan ciddi bir kaza tehlikesini temsil eder.
- ev 20 yıl önce inşa edildi
- daire ışıltılı soketlerde,
- prizler başarısız
- Elektrikli aletleri açtığınızda, yanma hissi vardır.
- teller kolayca kopar
- duvarlar boyunca bir kaçak akım var
daha sonra kablolamanın acilen değiştirilmesi gerekiyor. Ve daha fazla aşınma belirtisi, düşünmek için daha az zaman.
Kablonun kısmen değiştirilmesi tavsiye edilmez, çünkü bu sadece mevcut sorunları daha da kötüleştirebilir. Kısmi değişime izin verilen tek durum, bir uçurumun kaldırılmasıdır.
Dairenizdeki eski e-kabloların kendi ellerinizle yetkin bir şekilde nasıl değiştirileceğini öğrenin, daha sonra video incelemesinde bakın:
Eylemlerin sırası
Dairedeki kablolamayı kendi ellerinizle nasıl düzgün bir şekilde değiştirebileceğinizi detaylı olarak anlamaya çalışalım. Dairenizdeki kabloların kendi elinizle adım adım değiştirilmesi:
- Devre iç devrelerin gelişimi.
- Bir yerleşim planı çizme.
- Enerji denetiminde plan ve şemanın onaylanması ve tescili.
- Cihaz geçicidir.
- Kablolama.
- Koruyucu mekanizmaların ve bağlantı noktalarının montajı.
Kablo, güç tüketimine bağlı olarak seçilir. Kablo bölümünü hesaplamanın en kolay yolu:
- tüm cihazlara güç ekleyin;
- Cihaz başına 100 watt ekleyin;
- sonucu 220'ye böler.
- Ana otomatik 25-32 A;
- UFR 50 A 30 μA.
4mm2 kablo kesitinden kablolamanın iki dalı mutfağa getirilmeli, güçlü tüketiciler için her dalda otomatik 25 A ve RCD 20 A 30 μA kuruluyor. Daireye bir klima monte edildiğinde, her bir odada banyo ve banyo haricinde 2.5 mm2 telden oluşan bir branşman, ikişer dal vardır: aydınlatma ve priz. Banyo ve banyoda - sadece aydınlatma.
Mutfakta daha fazla rozet dalı olabilir, çünkü burada en güçlü elektrikli aletler yoğunlaşıyor. Tellerin aydınlatma devresine kesiti 1,5 mm2'dir ve soket mutfak hariç 2.5 mm2'dir.
Dairede kendi elinizle yedek bir kablolama şeması örneği:
Şemaya dayanarak, tellerin ve bağlantı noktalarının konumunun, mimarinin elemanlarına göre gösterildiği bir bağlantı planı çizilir. Plan ve şema, enerji müfettişliği ile onay ve tescile tabidir.
Malzemeler ve aletler
Dairedeki kabloları kendi ellerinizle değiştirmek için ihtiyacınız olacak:
Gerekli sayıda kabloyu belirlemenin en doğru yolu, tüm açıları, çıkıntıları ve nişleri dikkate alarak panelden bağlantı noktasına olan mesafeyi ölçmektir.
Tellerin sayısını hesaplamak için basitleştirilmiş bir yöntem - bir dairenin alanını 2 ile çarpın. Alınan tel miktarının yaklaşık üçte biri aydınlatmadır, geri kalanı soket bağlantı gruplarının organizasyonuna harcanacaktır.
Tellere ek olarak, her biri 10 kontağa sahip en az 3 bölümden oluşan terminal bloklarına ihtiyacınız olacaktır. Plastik bir kutuda terminal şeritleri satın almaktan kaçınmak daha iyidir. 2,5 mm2 kesitli iki tel deliklerden geçmelidir.
Sabitleme tellerinin seçimi, kişisel tercih meselesidir, ancak sıkıştırma plakalarının vidalara göre daha uygun ve daha güvenilir olduğu kanaatine varılmıştır.
Podrozetniki için ana gereklilik - alabaster ile yapışma geliştirir dış çıkıntıların varlığı. İç ortam ağları için iç kablolar VVG, VVGnG, PUNP önerilir.
Ayrıca, 4 terminali, 4 otomatik makineyi ve tellerin tüm uçlarını, kablo oluklarını, kumaş yalıtım bandını ve elektriksel olarak iletken gresi barındıracak bir giriş kalkanı satın almak da gereklidir.
Ondülasyon, metal için tercih edilir, bu yüzden daha fazla topraklanabilir ve kablolamanın daha güvenilir bir şekilde korunmasını sağlayabilir. Buna ek olarak, kaza durumunda metal tutuşmaz ve zehirli maddeler salmaz.
Zaman merdiveni bir tabağa monte edilmiş bir çift veya üçlü sokettir. 16 A'lık bir makine ile 4 mm2'lik bir kablo vasıtasıyla, doğrudan ev dozuna bağlanmalıdır. Büküm geçici bağlantı için izin verilir.
Eski hattın sökülmesi
Sökmek için, pense, gösterge tornavida, el feneri, elektrik bandı ve lastik eldivenler gerekir. Çalışmaya başlamadan önce, daire tamamen enerjisiz olmalıdır. Bunu yapmak için, ana gruba yöneltin, daire grubuna yönlendirin, fakat daha fazla kesinlik için, gerisini çok fazla kapatmayın.
Her tel, bağlantıyı kesmeden önce bir faz göstergesiyle kontrol edilir. Gerilim tespit edilmezse, gerekli manipülasyonlar yapılabilir. Tele dokunmadan önce, apartman kablo gruplarının otomatonlarını çıkarın, voltajın varlığını kontrol etmelisiniz.
Sonunda, sadece daireye giden ana otomatik ve fazlı kablolar olmalıdır. Bağlantı kesildikten sonra, her bir çıkış ve anahtarın voltaj olmadığını kontrol etmek gerekir.
Her şey doğru şekilde kapatılmışsa, sökmeye, tüm ışıkları, soketleri ve anahtarları çıkarmaya başlayın. Eski teller çıkarılamaz. Eski kabloların sökülmesine karar verildiği durumlarda, gizli kablo ve duvar tutucuyu tespit etmek için bir cihaza ihtiyacınız olacaktır. Bulunan rota bir duvar avcısıyla açılır ve eski teller çıkarılır.
Yeni conta
Postalama için teller dikey veya yatay olarak kesilir. Öğütücüler, olukların sınırlarını keser ve daha sonra olukları bir keskiyle kendileri oymaktadır. Anahtarlar ve prizler için çentikler, duvarlar tuğladan yapılmışsa ve beton duvarlarda kesilirse, bir matkap ile delinir. Giriş kalkanı altındaki çentiğin oluşturulması için bit de gerekli olacaktır.
Alabaster seti podozetniki üzerindeki deliklerde. Kablo uzunluğunu ve istenen uzunlukta olukları kesin, kablo zemindeki olukların içine çekilir. Shtrobu'da oluklu oluk açıldı, telin uçları podozetnik içinde döndü.
Alabaster duvarın alt tarafındaki deliği düzleştirir, oluklu flaşör kısmen yağlanır, küçük bölümlerde yarım metre.
Ondülasyonun ikinci ucu, giriş kalkanına yol açar. Telin uçları, bir kelepçeyle tutturulmuş ve VShch'in topraklama terminaline sabitlenmiş özel bir macun ile sürülür. Geçici kadın bağlantısı kesilir, apartman telleri kalkanın üzerine ağırlık konur.
Döşemeden sonra bitirme işi yapılır. Bitirme sürecinde podozetniki mühürlü olacak, ancak bulmak ve açmak kolaydır.
Bu videoyu izledikten sonra dairenizdeki elektrik kablosunu kendi başınıza nasıl atacağınızı öğreneceksiniz:
Gösterge tablosuna bağlantı
Tüm anahtarların, soketlerin ve sabit akım tüketicilerinin blendajın terminal blokları üzerine monte edilmesinden sonra, bağlantı şeması monte edilir. Her şube kısa devreler için kontrol edilmelidir. Bundan sonra, sıfır ve fazı belirlemek için dairenin kısa süreli yıkanması gerçekleştirilir.
Daha sonra güç kapatılmalı, kabloları terminal bloklarına bağlayın. Bundan sonra, makine kapalıyken kısa devre için bir kez daha test yapılması ve daha sonra makinelerin açılmasından sonra ana makinenin bağlanabilmesi gerekir.
Güvenlik düzenlemeleri
Tüm çalışmalar, lastik eldivenlerde yalıtılmış kulplu aletlerle yapılır. Yüksekliğe sahip shtenirovaniya duvarları için, keçiler veya yatay kesimli bir merdiven kullanmak en iyisidir. Düzenli bir merdiven, yeterince güvenilir değildir.
Elektrik kablolarını kendi ellerinizle değiştirme - güç kaynağı devrelerini nasıl hazırlayacağınızı ve okuyacağınızı biliyorsanız, görev oldukça karmaşıktır, ancak yapılabilir. Aksi takdirde, riske girmemek ve profesyonel elektrikçilerle temas kurmak daha iyidir.
Sonuç olarak, doğru materyalin nasıl seçileceğine ve kablolamanın kendiniz nasıl yapılacağına dair bir video incelemesi yapılmasını öneriyoruz:
Apartmanda kablolama: kurulum, kurulum, kablolama, bağlantı
Apartmandaki kabloların kendi elleriyle değiştirilmesi, kural olarak, revizyona tabi tutulmaktadır. Ve belki de en zor kısmıdır. Buna göre - fiyat. Bölgesel şehir Rusya Federasyonu orta bölgedeki profesyonel kablolama maliyeti yaklaşık 1000 ruble. 1 metrekare Sadece onarım gerektiğinde kabloların bağımsız olarak değiştirilmesinin üstlenilmesi gerekir ve siz de fonlarla sınırlandırılırsınız.
Bakır, toprak ve dozlar
Bir yerleşim bölgesinde elektrik kablolarının değiştirilmesi üç sütuna dayanmaktadır:
- Alüminyum tellerin bakır için değiştirilmesi.
- TN - C (topraklanmamış nötr) güç kaynağı devresinden TN - C - S'ye geçiş (tüketicilerin koruyucu topraklaması ile).
- Bireysel dalların gruplarını birleştirmek için kablo dallanmasından geçiş.
Sırayla açıklarız:
Düşük maliyetli ve çevre dostu olması nedeniyle (bakır madenciliği ve eritme işlemi son derece zararlı endüstrilerdi), 30'lu ve 60'lı yıllarda alüminyum elektrik tesisatı yaygın olarak yayıldı. Ancak, zamanla, alüminyumun elektrik tesisatı için uygun olmadığı ortaya çıktı:
- 20 yıl boyunca, metaldeki akımın altındaki zincirlerde meydana gelen değişiklikler, şimdiye kadar özü tam olarak anlaşılamamıştır; Her şeyden önce, alüminyum çok kırılgan hale gelir ve kablolamayı ondan almanın tam anlamıyla mümkün değildir.
- En küçük nem girişinde, alüminyum kabuk altında yayılan elektro-korozyona maruz kalır; bütün görünümlü tel bir saça inceltilir; Bu yüzden ani arızalar, en acil olanları.
Alüminyum yumuşak bir metaldir. Terminallerin vidalarının altından sıkılır, büküm zayıflar ve alüminyum lehimlemesi zor, pahalıdır ve tehlikeli endüstrilerin sayısını ifade eder. Bu nedenle, alüminyum kontaklar güvenilmezdir.
Güç hattı kabloları 20 yıldan daha az bir hizmet ömrüne sahiptir ve alüminyum kusurları etkilemez. Ama apartman kablolamada alüminyum artık yasaktır.
Sovyet TN-C güç kaynağı şeması, demirli olmayan metallerin darlığı ve büyük bir ülkede büyük bir iletişim uzunluğu koşulları altında kitlesel elektrifikasyon ihtiyacından dolayı istemsiz bir şekilde kullanılmıştır. 1997'den bu yana, Rusya Federasyonu'nda TN-C-S güç kaynağı sistemi benimsenmiş ve bu sayede güç şebekesinin durumuna bakılmaksızın tüketicilerin güvenliği sağlanmıştır. SSCB'de birçok topraksız yüksek binalar var, ama bir sorun olduğu için çözülmesi gerekiyor; "yukarıdan" değil, kendi başlarına.
Dallanma düzeni de aynı şekilde ve TN - C ile aynı nedenlerle uygulanmaktadır. Aynı zamanda gruplar arası şubeler, uzunlukları boyunca daha güçlü apartman giriş kablolarına bağlandı. Şubeler dağıtım kutularında yapılmıştır - elektrik yer belirleyicileri (dozlar); Ana ünite dozu sayacın yanında bulunur.
Her dalda sökülmüş yalıtım ve büküm veya terminaller: güvenilmez ve kilitlemeye duyarlıdır. Şimdi henüz yasallaştırılmamış (ancak konuya değin), ancak kablolama yaygın olarak kullanılmaktadır: her bağlantı grubuna girdiden çift veya üçlü izolasyonda ayrı bir kablo parçası vardır. Hiçbir bükülme ve terminal yok, nemden korkmayın.
İşin aşamaları
Kablolama maliyeti yarım veya daha fazla kesilebilir. Gerçek şu ki, elektrik kablolarının değiştirilmesi beş aşamada yapılır:
- Dairenin elektrik arzının geliştirilmesi (ev)
- Elektrik bağlantı planının hazırlanması, onaylanması ve güç kaynağı devresi ile birlikte kaydedilmesi.
- Cihaz onarım zamanı.
- Elektrik tesisatı.
- Mekanizma (anahtarlar, devre kesiciler), RCD'ler, bağlantı noktaları (prizler) ve sabit elektrikli cihazlar (aydınlatma armatürleri, yerden ısıtma, çamaşır makineleri, klimalar, elektrikli fırınlar, vb.) Montajı.
Elektrik kablolarının değiştirilmesinde çalışmaya başlamadan önce, mümkünse, koruyucu topraklama düzenlenmeli veya koruyucu bir sıfırlama sağlanmalıdır. Bununla birlikte, yapısı ayrı bir makalenin konusudur.
Mekanizma, otomasyon, bağlantı noktaları ve elektrikli cihazların montajı sırasında son aşamada kablolama yapılır.
Değiştirme kablosunun her aşamasında kaydedilebilir. Genel olarak, kendi başınıza neler yapabileceğinize ve uzmanlara ne yüklediklerine bağlı olarak, maliyetleri yarıya veya daha fazlaya indirebilirsin - 650-450 ruble / kareye kadar.
Güç kaynağı devresi
Bölümdeki resme bir bakın. Şimdilik, sadece bir göz atın. Bazı açıklamalar veriyoruz. İlk olarak: kWA - elektrik sayacı; RCD - koruyucu kesme cihazı. İkincisi, güç kaynağı devresi tek hattır.
Güç kaynağı dairesinin tek hat şeması
Kablo işaretini geçen iki eğik çizgiye dikkat edin. Bu, gerçek hayatta iki telin - faz L ve sıfır N (nötr), birlikte koyulduğu anlamına gelir. Koruyucu tel PE çapraz olarak değil, ayrı ayrı gideceği anlamına gelir. Giriş üç fazlı ise, tellerinin tasarımında üç çizgi olacaktır. İzole nötr olan sistemler, günlük yaşamda kullanılmaz, dokunmazlar.
Şimdi resme dikkatlice bakın. Bu 200 metrekarelik elit bir dairenin tek hatlı bir güç kaynağıdır. Eğer genel olarak her şeyi anlıyorsanız, elektrik mühendisliği eğitiminiz olmasa bile ve çizemezseniz bile güç kaynağı planınızı çizebileceksiniz.
En kötü durumda, kaba bir taslak alırsınız. Ama ona göre, bir yarı zamanlı iş arayan bir lisans öğrencisi veya emekli bir elektrikçi, yarım saat ve ucuz bir şekilde doğru düzeni çizebilecektir. Ve eğer düzeni, onsuz iyi bir maaşla bir uygulayıcıya atarsanız, o zaman size güzel bir kuruşa mal olacaktır. Sorun sizi azaltmayacak: sonuçta, ilk verilere ihtiyacı var.
Güç kaynağını düşünüyoruz
Evdeki uygun kablolar öncelikle güç tüketimine bağlıdır. Yazlık köylerde konut için 10-20 kW'lık bir tüketim limiti verilir, ancak bir apartman dairesinde bu gerçekçi değildir: her zaman girişte makineyi nakavt edecek, ya da daha da kötüsü, ev kablolaması yanacaktır. Ve kablolamanın değiştirilmesinin çoğunlukla gerekli olduğu eski evlerde, "Kruşçev'in" 1.3 kW'lık bir sınırı atılıyor; sınırda - 2 kW.
Ancak, hepsi bir kerede kimse içermez. Yaz aylarında bile, klimalar çalışırken, bunlar ritme dahil değildir. Burada, tüketiciler için rassallık çalışıyor: ortalama güç tüketimi 4,3 kW, ev kablolaması tutuluyor. Bu sınır ve hesaplama için temelini yatırdı. Bununla birlikte, eğer yaz mevsiminde yıkama veya ütüleme işlemine başlarsanız, kazanı olan klimanın kapatılması gerekecektir, aksi takdirde ana otomatik makine dairenin tamamını kesecektir. Fakat bunun uzlaştırılması gerekecek.
Hesaplamanın ayrıntılarına girmeden, hemen 40-100 metrekarelik bir ortalama şehir dairesi için veriyi veriyoruz. toplam alan:
- Ana makine - bölgeye bağlı olarak 25 ila 32 A arasındadır. Titizlikle: mevcut güvenlik faktörü - 1.3-1.5. Apartman bloklarında 2'ye izin verilmez: Genel kablolama “bodur” dur.
- Düz RCD - 50 A 30 μA dengesizlik.
- Mutfak - 4 metrekarelik iki kablolama kolu. mm; her birinde - otomatik 25 A ve RCD 30 A 30 μA. Banyo yıkamak - mutfaktan; diyagramda gösterilmiyor, aşağıya bakınız.
- Klima - 2,5 metrekare Mm bir dalı; otomatik - 16 A, RCD - 20 A 30 μA.
- Rozet zincirleri ve aydınlatma zincirleri - banyo ve banyo hariç her odada bir ve diğeri; İçlerinde sadece ışık var; banyo konuşmak hala devam ediyor. Gıda bölümü - 2.5 metrekare Mm; otomatik kapatma gerekli değildir, tüm daire için yeterlidir.
Bu, dairenin tek hatlı güç kaynağı şeması için tüm kaynaklardır. Çizebilirsin.
Şekil: "Görünürlük" için grafik diyagramları:
Düzeni çizin
Temel olarak, ilk şekilde gösterilen şemayı alabilirsiniz. Üst kısım, sayaçtan çıkıştan değişmeden kalır, sadece sayısal verileri değiştirmeniz gerekir. RCD'nin markasının önemi yoktur: Eğer ASTRO-RCD yerine başkalarını yerleştirirseniz, bu hiçbir şeyi kırmaz.
Tanımlamalarla ilgili kuşkular varsa, Elektrik Tesisat Kodunun Eklerine (Tüketicilerin Elektrik Tesisatlarının Montaj Kuralları) veya GOST 2.755-87'ye (CT SEV 5720-86) bakın. Sadece GOST numarasını takip edin: bir sebepten ötürü GOST 2.721-74 ve hatta GOST 7624-55'e atıfta bulunulan çok sayıda referans, komünizmin kurucusunun ahlak kuralından daha fazla bir anlamı olmayan, kişisel olarak sevgili yoldaş ve unutulmaz Genel Sekreter tarafından düzenlenmiş Leonid Ilyich.
Düzeni çizerken, elemanların efsanesinin boyutunu gözlemleyin: ölçeklendirmelerine izin verilmez. Örneğin, bir elektrik kondansatörü, birbirinden 2 mm mesafede, 0,5 mm kalınlığında ve 10 mm uzunluğunda iki paralel çizgi ile gösteriliyorsa, o zaman, öyle ki, bu, Whatman kağıdı A0'ın bir tabakasında tek başına bile olsa bile, öyle olsun.
Bir plan hazırlıyoruz
Şimdi bu bölüme eşlik eden çizimi düşünün. Bu, elektrik tesisatının PLAN'ıdır: şema, elle yapmanız gerektiğinde devreye girer. Planın açıklamasına verelim:
- Aydınlatma devresindeki ve prizdeki her odaya en az iki şube gitmelidir.
- Normal bir dairede bir banyo olduğundan, DSU (ek dengeleme potansiyeli sistemi) gerekli değildir. Diyagramdaki şubesi noktalı bir çizgi ile gösterilmiştir.
- Banyoda, orada yüklü ise sadece su geçirmez tavan lambasını ve kazanı işaretleyin. Banyo özel ve karmaşık bir durumdur, hala buna geliyor.
- Sadece dalları bağlantı noktalarına (soketlere) ve sabit elektrik tesisatlarına işaretleyin. Sabit kurulumlar, destekleyici yapılara sıkı bir şekilde sabitlenmiş veya fişli bir bağlantıyla çalıştırılmadığı kabul edilir. Örneğin: bir kazan ve sıcak bir zemin sabittir, ancak yıkayıcı yıkayıcı, bulaşık makinesi ve elektrikli fırın değildir. Diğer haberleşmelere bağlandıkları gerçeği, elektrikçiler dokunmuyor ve umursamıyorlar.
- Şemayı, LED tavan aydınlatması, balkonun uzatılması, vb. Gibi üçlemelerle karıştırmayın. Bu tür şeyler müfettişler için can sıkıcı ve oldukça iyi bir plan ölümüne hacklenebilir.
- Hiçbir durumda balkon veya sundurma dallarını gösterme! Bir şehir dairesi için bu, EMP'nin büyük bir ihlalidir. Bu odalar diğer odalardaki prizlerden temin edilmelidir.
Dairede kablolama planı (tıklanabilir)
Ve şimdi size planın hazırlanmasını nasıl basitleştireceğinizi göstereceğiz:
- Daireniz için DES veya BTI planını atın.
- taramak; eğer büyükse - parçalar halinde.
- Photoshop'ta parçaları birbirine yapıştırın ve eski kablo sembollerini, sabit cihazları ve bağlantı noktalarını çıkarın.
- Şemaya ve kablolama planı verilen modele göre yeni uygulayın. Bunu artık Photoshop'ta değil, CorelDraw'da veya başka bir vektör grafik düzenleyicide, orijinal raster dosyasını içe aktararak ve bitmiş planı tekrar raster halinde dışa aktararak yapmak daha uygundur. Vektörü boş kaydetmeyi unutmayın! Amatörler tarafından yapılan planlar, vakaların neredeyse% 100'ünde yorumlar ile revizyon için geri döndürülür.
- Photoshop'ta, büyük resmi istenen ölçekte yazıcınızın yazdırılabilir alanının boyutlarına bölün, yazdırın ve çizgileri eşleşecek şekilde büyük bir kağıda yapıştırın. Birazcık ayrılıyorsan, el ile bitirebilirsin.
Açıklamalar:
- Banyo mutfaktan uzaksa (örneğin, Çek planlamasının dairelerinde olduğu gibi), daha sonra mutfak bölümündeki bölümde açıklanan soket grubu, bitişik banyoya yerleştirilmelidir.
- Bitişik odalardaki çıkış grupları, duvardan diğerine karşı tam olarak bir tane olmak istenebilir. Bu durumda, duvarın delinerek, her iki grubu tek bir branşta beslemek, kablo ve borudan tasarruf etmek mümkündür.
- Dairelerde, tezgahtan en uzak, ancak ikiden fazla olmayan bir grup soket odasındaki “tramvaylar” (enfilade döşenmesi) halinde, birbiri ardına sırayla beslenecek (uygulamada EIR'ye göre değil) izin verilebilir. Bu durumda, yakın grup duvardan oturma odasından beslenirse, başka bir yarım şube kaydedilir.
- Aplik ve diğer yerel ışık da, bir tavan lambasına sahipse, pratik olarak prizlerden veya oda içinde sürekli olarak çalıştırılmaya izin verilir.
- Tavan lambaları, her ayrı şube tarafından desteklenmelidir. Onları birbirlerinden veya çıkışlardan beslemek kabul edilemez: genel aydınlatma devreleri hayati önem taşır.
- Tavandaki spotların sıraları bir avize olarak planlanmış ve planlanmıştır. Şube, tavanın merkezinde görüntülenir ve kurulum sırasındaki kablolama daha güvenli ve daha uygun hale getirilir.
Dairede hazır güç planı ve kablolama planı enerji hizmetini kaydettirmeli ve onaylamalıdır. Kontrol ve kayıt prosedürü ücretsizdir.
Önemli: Kablolama planına azami dikkat gösterilmelidir. Optimal, dikkatsizce ile karşılaştırıldığında sade bir şekilde hazırlanan plan ile iki kat daha fazla maliyet tasarrufu sağlar.
Elektrikli ekipman odaları
Bir güç planı hazırlamak için, öncelikle kaç tane bağlantı noktası ve durağan tüketicinin evde olacağına karar vermelisiniz. Tabii ki, evinizdeki patron sizsiniz ve herhangi bir planlama seçeneği için bir plan hazırlamak için birleşik bir metodoloji geliştirmek imkansızdır. Ancak aşağıdaki talimatlar sizin için yararlı olabilir.
banyo
Banyonun elektrikli ekipmanı sert bir somundur. Bir yandan, sadece yüksek nem oranı bir banyoyu elektrik çarpması derecesine göre özellikle tehlikeli hale getirir. Ayrıca buna - sıcak sularda dağınık bir taban ve çıplak bir kişi. Vücudunun direnci bir sarhoşluğunkinden daha fazla düşer: vücuttaki devre akımı 5 A'yı (!) Aşabilir, Ve bu koşulsuzca ölümcül bir darbe ve arşın arasındadır. Elektrik akımının zarar verici etkisi, maruz kalma süresine bağlıdır ve böyle bir tepki süresi ile RCD, talihsizliği önlemek için yeterli değildir.
Öte yandan, güçlü elektrik tesisatları: yüksek sıcaklık ve nemde çalışan büyük bir kurum içi kaçak akımına sahip bir çamaşır makinesi, bir kazan. Bu gibi durumlarda, soket kapağının altında da olsa gerilim altındaki çıplak kontaklar elektrik çarpması tehlikesi oluşturur.
PUE, banyo soketlerine bir izolasyon transformatörü veya RCD ile kurulmasına izin verir, ancak bu karar TN-C sisteminden bir defada daha fazla zorlanır. RCD çoktan söylenmişti ve izolasyon transformatörüne gelince, bu ürün daha iyi bir elektrik yokluğu için endüstriyel elektrikli ekipman bölümüne basılıyor.
Bir izolasyon transformatörü kurmak teknik olarak oldukça karmaşık bir görevdir ve ayrı bir açıklamanın konusudur. Bir banyodaki asma tavan altında RTR'yi itmek gibi tavsiyeler, cehalet olmasa da, sapkın bir elektrik intiharının temel arzusudur. Banyoda PTB ve PUE harfine göre sadece su geçirmez tasarıma sahip bir tavan lambası olabilir. Ancak aynı PTB ve PUE'nin ruhuna ve özüne göre, banyonun güç kaynağı aşağıdaki gibi düzenlenebilir:
- Kazanın ve fanın elektrik kabloları uzun olanlarla değiştirilmelidir, böylece duvardaki bir delikten, mutfakta veya banyoya bitişik odadaki yuvalara kadar yeterlidir. Kazanın standart bir kabloyla birlikte verilmemesi ve pahalı olmayan bir fanın garantisinin kaybolması büyük bir sorun teşkil etmemektedir, özellikle de fanların garanti iadesinin neredeyse% 100'ü garanti kapsamı dışında olan vakalara kaymaktadır. Tabii ki - koruyucu bir iletken ile üç çekirdekli kablolar.
- Kablo olmadan uzatma kablosu satın alın, ancak topraklama kontakları (euro), üç soket üzerinde, duvara asmak için arkadaki figürlü delikler ile ve üç damarlı bir kabloyla da tedarik edin.
- Üç köşeli duvardaki delikten duvardaki köşeye kadar köşebentin yanına oturtmak için mutfağa veya bitişik odaya, eurotileks ile tedarik edilir ve bir PVC kutuya koyulur: köşede ve altta gözünüze acele olmaz.
- Kazan fişi "kalıcı" olarak takılır - hiçbir kuralda fişin prize takılması için maksimum süre yoktur. Ayrıca “akıllı” ise ve sıcaklık ve nem tarafından tetiklenen bir fan fişi.
- Uzatıcı, dübeldeki vidalar için banyoda askıya alınır.
- Çamaşır makinesi uzatma kablosuna kalıcı olarak dahildir. Diğer iki sokette ayna ve saç kurutma makinesinin ışık çerçevesini açabilirsiniz.
- Uzatma kablosu fişi, gerektiğinde bitişik bir odadaki bir prize takılır.
Böylece banyoda her zaman gerilim altında çıplak uçlar olmayacak ve temel önlemler alındığında elektrik çarpması tehlikesi sıfıra indirilecektir. Ve PUE ve PTB uzatma kablosu için, bir kutu içinde bir kablo ile ve duvara asılmış olsa bile, sadece bir uzatma kablosu, bir çıkış değil.
WC
Tuvalette, banyoda olduğu gibi, tavan lambası için sadece bir aydınlatma dalı olacaktır. Tuvalet ve banyonun armatürleri sırayla tek bir branşta çalıştırılabilir: elektrikçiler arıza bulamıyorlar.
mutfak
Bu nedenle mutfak için, kablonun iki dalına ihtiyacınız olacak: banyo ve kendi ihtiyaçlarınız için. Banyo mutfaktan çıkarsa, banyo dalı odanın bitişiğindeki odaya gidecek, ama biz burada tarif edeceğiz.
Tel bölümü - 4 metrekare Mm ve her iki dal için koruyucu otomatikler aynıdır ve yukarıda açıklanmıştır. Ancak bağlantı noktaları farklıdır: mutfağın kendi dalı için, banyoya değil, iki üçlü sokete ihtiyacınız vardır. Sürekli olarak bulaşık makinesi, elektrikli fırın, mutfak robotu ve spot ışıklandırmayı içereceklerdir. Halojenleri, askıya alınan kabinin alt tarafına, bazen tavsiye edildiği gibi ayrı bir kol ile monte etmek ekonomik ve yanlıştır.
Kalan noktalardan biri, mutfak fanının altına girecek ve diğeri, bir banyoda, bir duvarda veya bir dolapta olduğu gibi askıya alınmış uzatma kablosunu sürekli olarak açacaktır. Bir tost makinesi, temizlik yaparken bir elektrikli süpürge vb. İçerebilir. Buzdolabı, karşı duvarda ek bir grup prizine takılır.
Banyo ve ana grup çıkışları, alt mutfak dolabının arkasına tezgahın altına, fakat lavabonun dışına yakın bir yere konmak istenebilir. Arka duvarlı alt dolap, içindeki açıklığı kesin. Kabloların geçişi için, masaüstlerinin arka köşelerini kesin ve görünür değildir ve kablolar serbestçe geçerler.
Mutfaktaki aydınlatma kolu, diğer her yerle aynı.
Salon ve koridor
Burada iki şeye ihtiyaç var: çıkış ve ışık için. Koridor uzunsa ve iki noktadan aydınlatmaya ihtiyaç duyuyorsa, o zaman çıkışa en yakın olanı bir aplik olarak gerçekleştirilir ve bundan güç alır. Ve uzak nokta zaten onun dalı boyunca beslenen bir tavan lambası olacaktır.
kreş
PUE, çocuk kurumlarına prizlerin yerini ve zeminden en az 180 cm yükseklikte anahtarlar gerektirir. Ancak bu sadece kurumlar için geçerlidir ve çocuk büyüyecek ve oda onun arkasında kalacaktır.
Eğer ihale yaşı olan bir çocuk teknolojiye olan ilginin artmış olduğunu gösterirse, kreşteki çıkış koruyucu bir disk ile kapatılmalıdır. Kilitlenebilir bir kapaklı bir soketten, küçük bir bireysellik şişebilir ve daha sonra yaşamdaki başarının anahtarı olabilir.
Oturma odaları
Topolojinin ayrıntılarına girmeden, bir kerede şöyle diyelim: oturma odalarında tavan lambaları ve iki priz grubu için 2N + 1 şubesi yeterli, N sayısı ise oda sayısıdır. Üç odalı bir daire örneğiyle açıklayalım:
- Salon - ana çıkış grubunun 1 dalı, 1 - ilave, 1 - aydınlatma.
- Yatak odası - Ana grubun 1 dalı, 1 aydınlatma. Ekstra panel ekstra salon grubundan duvardan geçmektedir.
- Çocuk - ana grubun 1 dalı, 1 aydınlatma. İlave bir grup yatak odasından ilave bir grup duvardan geçmektedir.
- Yatak odasından veya kreşten, düzenine bağlı olarak, duvardan ek bir mutfak grubu beslenir.
Toplamda, 2-3 oda daire için klima da dahil olmak üzere 12-15 şubeye ihtiyaç olacaktır. Klimanın dalı sabit bir cihaz olmasına rağmen bir soket içinde bitmelidir. İki nedenden ötürü: emniyet ve servis kolaylığı için ve bölme, düzenli bir kalıplanmış kordla donatılmış olduğundan, bunun kesilmesi garantiyi kaybeder.
Soketler ne kadar yüksek olacak?
Soketlerin optimal yüksekliği - yerden 25-35 cm. Onlara ulaşmak oldukça rahat, gözlere acele etmiyor, mobilya müdahale etmiyor. İstisna - klima soketi. Kordonun dışarı çıkması ve görünürde sarkmaması için daha yükseğe yerleştirilir. Fazla kablo bir bobin içine yuvarlanabilir ve duvar bloğunun üstüne konabilir; Soket yerleştirme yüksekliği hiçbir yerde ve hiçbir şekilde düzenlenmiştir.
Ölçü üzerinde "gözden kaçmaya" çalışmayın - sadece kablolamanın güvenilirliğini azaltır. Her birinde birer tane olmak üzere iki grup yeterlidir. Olağanüstü durumda - bir yuvaya üçlü soket yerleştirilir, ancak bu yerleşik olarak yapılamaz.
Araç ve malzemeler
Kabloları değiştirmek için bir araç aşağıdakilere ihtiyacınız olacak:
- Beton için 16-20 mm matkap, delici matkap ucu 90-100 mm, beton 25-30 mm keski ve bir takım matkaplar için delici.
- Bulgar bir taş daire ile.
- 40-60 W havya.
- Gösterge fazı göstergesi.
- Multimetre test cihazı.
- İzoleli saplı penseler, tornavidalar ve yan kesiciler.
- Fener.
- Montaj bıçağı
- Kapılar güzergahını yenmek için inşaat seviyesi ve kablo.
- Macun alabaster için spatula.
- Taşınabilir ampul
Malzemeler üzerinde özellikle konuşmalı.
Klemensler
Kablolamayı değiştirmek için açıklanan yöntem, büküm ve sivri uzunluklarını ortadan kaldırır ve kablolama, kilitlemeye tamamen dirençlidir. Tüm bağlantılar, terminal bloklarında ve uç noktalarda giriş panelinde (VS) yapılacaktır. Terminal blokları 10 kontağın (5 çift) bölümlerinde satılmaktadır. 3-4 bölüme ihtiyacınız olacak; Hemen üç tane almak daha iyidir ve satın almak için asla geç değildir.
Satın alırken, kasa malzemesine dikkat edin - polietilen kötüdür, başka bir şey yapacaktır. Ve en önemlisi - 2.5 mm çapında iki tel, kablolar için deliklere girmelidir. Klemenslerin derhal bir vida ile değil, özel bir levhayla sıkıştırıldığı dikdörtgen delikli klemensleri hemen almak daha iyidir.
Kutular
Soketler ve anahtarlar için montaj kutuları (geçmeli kutular) herhangi bir olabilir, ancak alabaster içinde kalmak için dışarıdan çıkıntılara sahip olmalıdır.
Kablo marka
“Serin” ve pahalı NYM kablosu hiç de iyi değildir: üreticinin özelliklerine göre, ıslak betona döşenemez (duvarların her zaman kuru kalabileceği konusunda herhangi bir garanti var mıdır?). Bu nedenle, seçim - ev kabloları VVG veya PUNP. Birincisi daha pahalı ama izolasyonu daha güvenilir. Ancak ayrıca PUNP tarafından yapılan apartman kablolamalarında hiçbir şikayet bulunmuyor.
Tüm bu kablolar tek damarlı kablolardır ve kablo döşemeyi değiştirirken paradan tasarruf etmenin yollarından biri de budur: mahsur, bir duvarda çok daha pahalıdır ve güvenilmezdir. Çalışanlar kablolamayı yaparsa, kendileri hakkında hatırlayacaklardır: kablolar özellikle PUNP. Ama size göre, bir cep çekmiyor. Ve eğer dokunaklı değilseniz ve bir mizah duygusuna sahipseniz, o zaman dinleyebilirsiniz: iyi elektrikçiler, havacılık mekaniğinden daha kötü değil, erdemli bir şekilde yemin ederler.
Video: kablo türleri hakkında biraz
Eski boru mu yeni oluk mu?
Eski kablo borularını teller ile birlikte hiç üzülmeksizin sökmek daha iyidir: Boru boşlukları genellikle tıkanmış, kıvrılmış ve buruşmuş, çift yalıtımlı kablolar için tasarlanmamıştır. Onları hurda metal ile değiştirdikten sonra eski kabloları ve bunları teslim etmek daha iyidir: geri dönüştürülmüş metal için mevcut fiyatlar ile, bu kısmen veya tamamen kablolar için oluklu hortumun maliyetini geri ödeyecektir.
Ondülasyon, metal almak için daha iyidir: bir kaza durumunda PVC, hava olmadan duvarda ayrışarak, zehirli gazlar yayacaktır. Ve bir metalografı topraklayarak, bir çok avantajı olan ve tek bir dezavantajı olmayan korumalı kablolara da sahip olursunuz.
Tanıtım kalkanı
HS, eski dozun yerinde yer alacaktır. Doğru boyutta almanız gerekiyor: 4 otomatik makineye, 4 RCD'ye, 4 terminale ve tellerin tüm uçlarına uymak zorunda kalacak. Tüm oluklu hortumların uçları, VS'nin montaj deliklerine girmek için gerekli olacaktır.
Diğer malzemelerden x / b (bez) elektrik bandı, biraz iletken macun ve alabaster gerekir.
Değiştirmeye Başlarken
Tamir süresi
Her şeyden önce, tamir için elektrikli aletler sağlamalısınız. Bunu yapmak için, bir çift plakalı veya üçlü soket ve 4-inçlik kabloya sahip otomatik 16 A'lık bir makineyi bir plakaya ya da önceden sağlam bir plastik parçasına takıyoruz. Ayrıca uzun çorap, yani tüm odalarda, uzatma kablosu yeterlidir.
Daha sonra daireleri fişleri çıkararak veya daire otomatını kapatarak, el ile ölçüm aletinin yakınında bulunan dozu manuel olarak keser, çıkarır ve kabloları metreden çıkarırız. Sıkı bir bükülme durumunda, bir derme çatma (onarım süresi için bükülmeye izin verilir) bağlanır, derzleri dikkatlice yalıtın ve makyajı duvara yapıştırın. Daireye güç veriyoruz ve işe koyuluyoruz.
Not: Bu çalışma için bir dezovsky elektrikçisini işe almak veya son derece dikkatli bir şekilde çalışmak daha iyidir - kabloları vücut parçalarına ve giysilere dokunmayın, aleti sadece sınırlayıcı çıkıntıdan daha düşük olmayan yalıtımlı parçalar için saklayın. Ve önce PTB ve PUE ile tanışmak son derece arzu edilir. Unutmayın: gerilim herhangi bir zamanda enerjisiz bir tel üzerinde görünebilir! Bunu anlamak istemeyen veya istemeyen elektrikçiler artık bizimle değil.
Strobleniye ve podrozetniki
Oluklar düz, yatay veya dikey olmalıdır. Eğik ve kavisli eğriler kazalara ve yaralanmalara yol açar. Yatay oluklar tavanın yarısı metredir.
Dikişli ve delinmiş duvarlar, dışarıdan gelen reklamcıların kullandığı yan durmalara sahip merdivenlere veya keçilere ihtiyaç duyar. Bir yan kuvvetin konvansiyonel bir basamağı devrilebilir ve ellerinizde ağır, hızlı dönen bir aletle aşağıya inersiniz.
Kenarlıklar shtroby, birinci öğütücüyü olukların çapındaki derinliğe ve matkap ucu deliğinin genişliğine harcar, ardından oluğu bir keskiyle vurur. Öğütücünün köşeleri içinde eğik bir kesim yapılır ve bir keski deliğin ucunu kıstırır, böylece oluğun bükülmesi pürüzsüzdür.
Tuğla duvarlarda podrozetnikov için delik bir taç seçin; betonda - keski. Tavana, fikstüre çarptığında, hemen hepsi duş aldı ve ucuz değil. Sayaçtaki VSH altındaki çentik de bir keskiyle devrilir.
Not: Anahtarların altında çift kapı seçmeyin. İki kabloyu içeren bir oluk satın almak çok daha kolay.
Shtroblenie - iş çok gürültülü, tozlu ve kirli. Bu nedenle, zamanı komşularıyla koordine edilmelidir. Hepsinden iyisi - hafta içi ilk yarısında, yetişkinler çalışırken ve küçük çocuklu anneler yürüyor.
Tel yönlendirme
Gerekli kablo ve oluk parçalarını ölçüyoruz. Oluklu kablo zeminde sıkın. Sonra podrozetniki'yi alabaster yastığındaki deliklere koyun. Daha sonra olukları oluklardaki kabloya koyarız; podozetniki'de aldığımız tellerin uçları. Son olarak, podrozetniki alabaster duvar seviyesine ve gofor ile oluklar yaklaşık yarım metre onları yağlayın.
Not: Anahtarlar tek kutuplu ise, sıfırın (mavi tel) uçları hemen bükülür, lehimlenir ve 15-20 mm'de tel üzerindeki alt tabaka ve% 50'lik üst üste binen katmanlar ile üç katmanlı elektrik bandıyla yalıtılır.
Tellerin döşenmesi sonunda, VS'deki olukların uçlarını, iletken macunla yağlayın, vida üzerinde bir teneke boyunduruğu ile ele geçirin ve vidayı PE düzeltici ile VS toprak terminaline bağlayın. VS'yi yere tutturuyoruz, bağlantı deliklerini işaretliyoruz, deliyoruz, dübellerde ilerliyoruz.
Daireyi boşaltıyoruz, derhal kaymayı kapatıyoruz. Ağırlık olarak, metre ve düz PE'den kabloları VSV'ye yerleştiririz; VSV vakasına PE'yi bağlarız. VS'yi yerine koyduk, tutturduk. Sayaçtan çıkan teller dikkatle yalıtılmış, VSh muhafazasına konur. Sıva zamanı; daire enerjisiz.
Tel renkler hakkında
Sıfır (nötr, N) daima mavi veya mavidir, koruyucu iletken PE uzunlamasına yeşil şeritli sarıdır. Faz kabloları beyaz, kırmızı, siyah, kahverengi olabilir. Sadece tek renkli teller birbirine bağlanabilir. Sıfıra, fazdan faza geçiş ve sıfır kopmada bir anahtarın dahil edilmesine izin verilmez.
Intermedia sıva
Şimdi sıva, ressam ve duvar kağıdı üreticilerinin zamanı. Ya da seninki, yeni hipostasiste. Ama önce, podrozetniki'nin duvarına yapışan köpüklü kauçuk, kâğıt veya paçavraları doldurmanız ve çerçevelerin kenarlarına sıkışarak bir plastik film parçasıyla VSH'leri kapatmanız gerekir. Metre ayrıca folyo ile kaplıdır, ancak contayı kırmamaya dikkat edin - enerji servisi ile sorun olmayacaksınız. Mühür hala hasar görmüşse, elektrik sektörüne derhal bilgi vermelisiniz.
tamamlama
Sıva ve boyama ve duvar kağıdının işlenmesinden sonra, altlıkların ve VS'nin üzerine yazılır ve mühürlenir, ancak kontur boyunca duvar kağıdını bulmak ve kesmek kolay olacaktır. Alçı kalıntıları alttan temizledikten sonra, priz, anahtar, lamba ve bir kazan monte ediyoruz.
Not: Soketlerdeki kabloları sıfıra yakın olacak şekilde soketlere bağlamak gelenekseldir.
Ardından, VS'deki terminal bloklarındaki güç kaynağı devresini toplarız, ancak girişi henüz sayaçtan bağlamıyoruz. REMİNER'E GİRMEDEN ÖNCE HER ŞUBE BİR KISA DEVRE İÇİN TEST CİHAZI İLE TEST EDİLECEKTİR! Şimdi, kısa bir süre için, daireyi besliyoruz, göstergeden sayaçtan sıfır ve fazı buluyoruz.
Gücü kaldırırız, klemmnikte ilgili renklerin kablolarını bir faza ve sıfırdan ayırırız. ONCE TEKRAR, biz makinelerin açık kısa devre üzerinde KONTROL, ana otomatik anahtarı kapatın, daire güç, ana otomatik anahtarı açın. "Babahnul" değil mi? Çıkışlardaki ışığı, voltajı kontrol edip onarmaya devam ediyoruz.
Ve sen kağıtları olmadan yapabilirsin?
Gördüğünüz gibi, elektrik kablolarının değiştirilmesindeki çalışmaların iyi bir payı kağıt işlerine düşer. Ancak herhangi bir kullanışlı insan her zaman haklı değildir, ancak evraklara karşı sürekli bir nefret. Kağıtsız yapmak mümkün mü?
Hayır değil. Elektrikçiler eğitimli bir göz var. Sayaç okumalarının ilk kontrolü kendisine bildirilecek ve ardından denetçinin ziyareti için bekleyecektir. Onun sonucu - büyük bir para cezası ve işin yasallaştırılması daha ucuz değil.
Ahşap bir evde kabloların değiştirilmesi
Ahşap bir evde kablolama ayrı bir konudur. Sadece duvarlar boyunca bir kablo ile bir oluk açma önerilerinin tamamen savunulamayacağını söyleyebiliriz: açık kablolama tüm dünyada uzun zamandır yasaklandı.
Ev yaşlanırsa ve kablo kanalı yoksa ne tavsiye edersiniz? Kablo hortumlarını ahşap kutularla kapatın. İster kirişlerin ve kaburgaların dekoratif bir taklidi olsun, ister köşedeki basit bir tahta işiniz olsun, ama güç mühendisleri için belirli bir ucube ile çalışacaktır.
Video eğitimi: daire ve evde kendi elleriyle elektrikçi
dipnot
Kabloların değiştirilmesi - ev sihirbazı için belki de en zor görev. Sadece bir güç kaynağı planı, bir kablolama planı geliştirmeyi ve bunları düzgün bir şekilde düzenlemeyi başarırsanız bunu üstlenmeniz gerekir. Aksi takdirde, uzmanları işe almak daha iyidir: amatör aktiviteler daha pahalıya mal olacak ve büyük olasılıkla sadece çok fazla paraya mal olmayacak.