Bu makale, bir apartman dairesinde ısıtma cihazlarının yerini almak için kullanılan malzeme ve yöntemlere odaklanmaktadır. En rahat çalışma için gerekli olan bataryaları kendilerinin seçmesi ve çemberlerinin tüm ek unsurlarını ele alacağız. Ayrıca, bazı organizasyonel konuları - özellikle de mal sahibinin ve konut kuruluşunun sorumluluk alanlarını - vurgulayacağız.
Yasal düzenlemeler
İlk olarak, sorunun teknik tarafı ile ilgili olmayan birkaç anı şart koşmak önemlidir.
Sık sık basılı ve hukuki forumlarda soru şu: Apartmandaki radyatörleri kim değiştiriyor?
Cevap vermek için acele ediyoruz:
- Daire belediye mülkiyetinde ise, ısıtma sisteminin (iç donanımlar dahil) durumuyla ilgili tüm sorumluluk yönetim kuruluşuna aittir.. Bununla birlikte, cihazın aşınma derecesine ve değiştirilme ihtiyacına bağımsız olarak karar verme hakkı vardır.
Yararlı: Bir kural olarak, pillerin değiştirilmesi, tüm apartmanlarda evin revizyonu sırasında bir kerede gerçekleştirilir. Küçük hatalar değiştirilmeden elimine edilir: kesişen sızıntılar contaların değiştirilmesiyle tedavi edilir; Isıtıcının yıkanmasından sonra soğuk bölümler ısınır.
- Özelleştirilmiş bir dairede, tüm mülkünün durumu sorumludur.. Acil bir durumda, ekip (yerel konut organizasyonu veya şehir acil servisi) sızıntıyı ortadan kaldıracak, astarı boğulacak, ancak cihazın değiştirilmesi veya onarımının yapılmasına başlamayacaktır.
Yönetim organizasyonu ile değiştirmeyi koordine etmeden, sahibi ısıtma radyatörlerini bağımsız olarak değiştirebilir mi? Evet, burada herhangi bir kısıtlama yoktur.
Bu iş bir paralı asker tarafından veya sahibi tarafından iki rezervasyonla yapılabilir:
- Apartmanlarının selinde komşulara verilen hasarın sorumluluğu da mülk sahibi tarafından karşılanmaktadır. Bu nedenle, ısıtma sisteminin sızdırmazlığının ihlali ile ilgili herhangi bir işlemden sonra, basınç testi gereklidir.
- Yeni ısıtıcının gücü, projenin sağladığı kapasiteyi% 15'ten fazla aşamaz. Aksi takdirde, daireniz komşularınızın masrafına göre ısıtılacaktır: yükselticiden geçen ısı akışı sınırlıdır.
Neden ihtiyacın var
Ve aslında, ısıtma cihazlarını neden değiştiriyorsunuz?
Aşağıdaki durumlarda uygulanır:
- Eski cihazın ısı transferi, soğuk havanın zirvesindeki odada normal sıcaklığı korumak için yetersiz kalıyorsa. Dairenin farklı odalarındaki sıcaklık mevcut SNiP tarafından düzenlenir ve en azında olmalıdır:
|Oda||Sıcaklık, c|
|Oturma odaları||18|
|Haftada en soğuk beş güne sahip bölgelerdeki yaşam odaları -31C ve altı||20|
|mutfak||18|
- Soğutma sıvısı süspansiyonunda bulunan korozyon veya erozyon, cihazın daha fazla çalışmasını imkansız hale getirir. Bu bağlamda Sovyet tipi plaka radyatörleri en tipik olanlardır: Isıtma devresinde 7-10 yıl çalıştıktan sonra, kitlesel olarak sızmaya başlarlar.
- Eski pillerin görünümü odanın tasarımına uymuyorsa.
Açıklığa kavuşturmak için: görünüm problemi çeşitli kutu ve ekranların montajı ile çözülür. Bununla birlikte, konveksiyon akımlarının hareketini sınırlandıran bataryaların ısı transferini önemli ölçüde azaltırlar.
alışveriş
Peki, eski pili ne için değiştireceğiz ve hangi ek materyallere ihtiyacımız olacak?
radyatör
DH sistemi için en iyi seçim maksimum 25 kgf / cm2 çalışma basıncına sahip bimetalik radyatörler olacaktır.
Lütfen dikkat: daha ucuz fiyatlar uğruna bimetalik kesitler genellikle dikey kanallarda sadece çelik çekirdeklerle sağlanır; toplayıcılar tamamen alüminyum kalır. Bizim seçimimiz, ısı taşıyıcısının alüminyum kabuk ile temasını tamamen ortadan kaldıran göbeklerdir.
Neden tam olarak bimetal?
Bunun iki sebebi var.
- Su darbesi olasılığı yüksektir. Vidalı bir valf, yırtılmış bir kapak vanası ya da sadece aşırı derecede hızlı bir şekilde dolum yapan bir valf, belirli koşullar altında, 5'ten daha fazla olmayan bir nominal basınçla 20-25 kgf / cm'lik değerlere kısa süreli bir basınç atlayışına yol açabilir. Daha fazla bilgi için tasarlanan cihazlarla bu koşullarda ne olur? tasarruflu çalışma modu - tahmin etmek zor değil.
- Buna ek olarak, çelik çekirdek alüminyumun elektrokimyasal korozyonunu ortadan kaldırır. Gerçek şu ki bu metal bakır ile galvanik bir çift oluşturur: elektrolit içine alüminyum ve bakır elektrotlar yerleştirildiğinde, aralarında sabit bir zayıf akım ortaya çıkar.
İyon transferi, alüminyumun hızlandırılmış tahribatına yol açar. Ev arkadaşlarından biri evinde bir bakır astar taktıysa, bu, evinizdeki alüminyum bataryanın ömrünü kısaltır.
Geleneksel dökme demir ve çelik radyatörlerin arka planına karşı, bimetalik radyatörler öncelikli olarak 205 watt'a kadar olan bölüm başına yüksek ısı emisyonu ile ayırt edilir. Ev yapımı cihazların fiyatı, bölüm başına yaklaşık 500 ruble ile başlar.
borular
Burada aynı ana seçim kriteri - gücü.
Bimetalik piller ile eşleştirilmiş kullanılabilir:
- Kaynaklı eklemlerde siyah çelik borular.
- Dişler üzerinde galvaniz borular. Bu durumda, kaynak bölgesinde koruyucu çinko kaplamayı ihlal ettiği için galvanizleme - korozyon direncinin ana avantajını ortadan kaldırarak kaynak kullanılmaz.
- Paslanmaz oluklu boru. Rakiplere karşı avantajları, ucuz el aletleri ve boyutların çok yakın bir şekilde ayarlanmasını sağlayan esneklik kullanılarak son derece basit bir kurulum. Oluklu paslanmaz çelik, çapına eşit bir dönüş yarıçapı ile virajlı.
Önemli bir nokta: eğer bir dökme demir radyatör yerine bimetal bir radyatör yerleştirirseniz, manifoldlar (500 mm) arasındaki aynı merkez mesafesine sahipse, astar değiştirilemez. Tabii ki, eğer korozyondan zarar görmezlerse.
Vanalar, bağlantı parçaları
Pil çemberleme şunları içerebilir:
- Devre tamamen kesmek için bir çift küresel vana.
- Valf ve gaz. Bu kit, ısı transfer cihazını manuel olarak ayarlamanıza izin verir.
- Valf ve termal kafa. İkincisi ısı transferi ayarını otomatik hale getirir: odada sabit bir sıcaklık korunur.
Bimetalik pilleri yeni göz kalemi ile birleştirmek için, Amerikan kadınlarını - flare somunlu armatürleri kullanmak en uygunudur. Cihazların kurulumunu ve demontajını büyük ölçüde basitleştirir ve bu işlemlerin bir veya iki dakika sürmesi için gereken süreyi azaltır.
Eski pilin sökülmesi
Dökme demir radyatör
Dökme demir bataryanın sökülmesi ile ilgili talimatlar aşağıdaki gibidir:
- Takozu sıfırlarız veya astar üzerindeki valfi kapatırız.
- Her iki kilit somununu da 1 no'lu gaz anahtarı veya bir anahtarla söküyoruz. Astar üzerine oyma - sağ. Somunları ipliğin ucuna sürüyoruz ve sarımdan temizliyoruz.
- Her iki radyatör tapasını da veriyoruz. Bunu yapmak için, ne kadar sıkışmış trafik sıkışıklığına bağlı olarak 2 - 4 numaralı anahtarlara ihtiyacınız vardır.
İpucu: eforun aşılmaz olduğu ortaya çıkarsa, son bölüm kollektörlerini bir bina kurutucusu veya bir üfleyici ile ön ısıtın. Termal genleşmesi size iyi hizmet edecektir: mantar en az çabayla gevşeyecektir.
- Radyatörü eski braketlerden çıkarın.
- Astarı korozyon açısından inceleyin. İyi durumdalarsa, doğrudan onlara yeni bir batarya bağlanabilir. Gerekirse, ipliği bir demir testeresi veya öğütücü ile kısaltın ve bir çift musluk ve kayma ile astarı artırabilirsiniz.
konvektör
- Göz kalemi temizle.
- Bir demir testeresi kullanarak dişli bağlantı öğütücüsünü veya kendi ellerinizi monte etmek için uygun bir yere koyun.
- Konvektörü monte etmek için bir keski kullanarak, tırnakları duvardan çıkarın ve cihazı çıkarın.
Yeni bir radyatörün takılması
Eyeliner'ı değiştirmeden veya arttırmadan
Radyatörü astar değiştirmeden nasıl değiştirilir - tahmin etmek kolaydır: daha önce yaptığımız tüm işlemler ters sırada gerçekleştirilir. Yeni fişler ve kilit somunları kullanılır; standart contalar, tıkaçları, boyaları olan keteyi veya kilit somunları için polimer diş sızdırmazlık macunu sızdırmazlığını sağlamak için kullanılır.
Astarın değiştirilmesi veya uzatılması ile
Bu işlemi, bataryayı oluklu bir paslanmaz çelik üzerine monte etme örneğinde inceleyelim.
- Dış pahı, eyelinerın kısımlarına çıkarırız ve kısa (5 diş) dişler halinde keseriz.
- Parantezlerin bağlantı noktasını bir nokta hızında üç bölüme işaretleyin. Köşeleri monte ediyoruz ve yeni bir batarya gönderiyoruz.
- Podmotav astarındaki yeni dişler, bunları armatürler üzerinde sarıyoruz - adaptörler.
- İkinci çift adaptör, musluklara veya Amerikan'a vidalanır.
Dikkat: eğer astar üzerinde kapatma vanaları veya bobinler varsa, yükselticide sabit sirkülasyon sağlamak için jumper monte edilmelidir.
- Boruyu boyutuna göre kesin ve bağlantı parçalarına sıkıştırın. Gözbebekleri yarım metre boyunca uçarken, duvar kelepçelerine bağlanırlar.
- Cihazı basınç altında kontrol edin.
Sonuç
Malzemenin, ev ısıtma ekipmanlarını tamir etmede okuyucuya yardımcı olacağını umuyoruz. Elbette, dikkatimizi çeken bir şey düştü: Küçük bir makalede, tüm olası sorunlara ve çalışma nüanslarına dokunmak imkansız. Bu makaledeki videoda daha fazla bilgi bulunabilir. İyi şanslar!