Su arıtma sektöründe Çoğu insan doğru koagülant dozaj seviyesini elde zamanlarda zor olabilir biliyorum. optimum dozajı koruyarak yan ürün dezenfeksiyon (DKB) kontrolü için organik optimum azalma içermektedir mümkün olan en iyi su kalitesini, ulaşmak için çok önemlidir. Bir tesisi operatörü kendi dozaj düzeyinde karar tarihsel verileri, kavanoz testleri, ya da deneyim kullanabilir. doz altında ve kötü muamele su serbest olasılığını önlemek için, pek çok su arıtma tesisleri, büyük gereksiz kimyasal maliyetleri ile sonuçlanan doz azaltılmış üzerinde filtre çalışma sürelerini, azaltılmış organik kaldırma sonuna kadar, alüminyum üzerinde taşır, artan çamur arıtma maliyetleri vb
Ancak, biliyor muydunuz …
… tek online su kalitesi ölçüm her zaman tüm durumlarda izlemek için en iyi ya da kontrol pıhtılaşmayı olarak (pıhtılaşmayı etkileyen birden fazla faktör vardır gibi) öne çıkıyor?
… bu faktörlerin bazıları, organik gibi, koagülasyon çok kritik ama yaygın çevrimiçi ölçülmez ve böylece genellikle göz ardı edilir?
… Process Instruments kontrolörleri aynı anda şarj (akım akışı), organik (UV254), pH, dakika su karakteristikleri dakikada tam bir bakış sağlamak için hızı ve bulanıklığı akış da dahil olmak üzere birden fazla parametre izleyebilirim?
Pıhtılaşma Kontrol nedir?
Flokülasyon Süreci
Su temizleme amacı çözünen (örneğin organik) ve erimeyen (e.g.colloidal parçacık halinde) kirletici kaldırmaktır. Bu kirletici maddeler genellikle süspansiyon veya katı fazda tutar anyonik bir yük taşır. Pıhtılaştırıcı madde kolloidal parçacıklar yükünü nötralize eden ve sonuç olarak çökelme ile sonuçlanır organik moleküllerle de “kompleks” eklenir. partiküllerin şarjı azaltmak ve organik çökeltici artık stabil süspansiyon içinde kalmasını mümkün olacağı anlamına gelir. itici şarj bileşeni kaldırıldıktan sonra bu kirleticiler doğal nedeniyle Van Der Waals kuvvetleri denilen çekim kuvvetleri için bir araya gelme başlayacaktır. Bu kirleticilerin uzaklaştırılması (pıhtılaştırıcı hydrolisation kaynaklanan), kimyasal topak oluşumu ile bu enmeshes hem destekli ve sedimantasyon veya flotasyon daha kolay çıkartılabilir böylece küçük aglomerasyonları kadar süpürür edilir.
pıhtılaştırıcı doz çok yüksek ise, gereksiz ek pıhtılaşma kısa filtre çalışma süreleri, alüminyum üzerinde taşır, çamur miktarları üretilecek artmış, ve diğer istenmeyen yan etkilere neden olabilir.
pıhtılaştırıcı miktarı gerekli olduğundan, bu durum, önemli ölçüde daha karmaşık yapılan ve koagülasyon verimliliği, bulanıklık, pH, sıcaklık değişimleri veya doğal organik madde (NOM) seviyelerine saat gün ya da bir saat boyunca büyük ölçüde değişebilir gelen su.
Ne yağmur olayı sırasında bir bitki giren ham su olur?
Açık cevap gelen su daha bulanık olur ve koagülant dozu yukarı gider. Bulanıklık hemen hemen tüm ödeme istekliliği en su kalitesinin bir online ölçüsü olarak kullanılır ve kavanoz testler yapılır zaman da, ancak bulanıklık değişiyor sadece su kalite parametresi değildir. Aynı anda değişen olması muhtemeldir koagülasyon için kritik olan başka faktörler de vardır:
Pıhtılaşma Monitör kullanılmış olabilir Su Arıtma Sitesi
- Nehrin niteliğine bağlı olarak pH sırayla artırmak veya pıhtılaşma verimliliği azaltabilir değiştirebilirsiniz. Her pıhtılaşma o bulanıklık ve organik maddelerin giderimi açısından en yüksek verim elde edebilirsiniz optimum pH aralığı vardır. Bu nedenle, pH değişiklikleri koagülasyon ve filtrasyon performansı ve elde edilen bulanıklık ve DBP azaltılması üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.
- Suyun Alkalinite değiştirebilirsiniz. Bu 10ppm etrafında altına düşerse esastır hidroliz reaksiyonu koagülasyon için oluşamaz çünkü o zaman etkili pıhtılaşma oluşamaz. Bu durum sadece alkalinite ekleyerek düzeltilmesi olabilir.
- Çözünmüş organik (NOM) düzeyi değiştirebilirsiniz. (Tercihen çevrimiçi) uygun enstrümantasyon ile izlenen sürece, organik ilk değişiklikler, genellikle görünmeyen ve altında işlenmiş bir sonucu olarak gidin. Bazı durumlarda organik can bir koagülant gerçek talep bulanıklık bir artış görülmektedir önce görünür ve bulanıklık normale döndükten sonra da yüksek kalabilir. Onlar ürünleri Trihalometanlar oluşumu ve diğer istenmeyen dezenfeksiyon yol açabilir NOM azaltılmış giderim verimine yol açar ortaya gibi uygun enstrümantasyon eksikliği organik değişiklikleri izlemek için.
Yani en iyi duruma getirmek için ölçme ve kontrol koagülasyon nedir?
Cevap hayır tek su kalitesi ölçüm kendi tam bir resim sağlamasıdır. Burada tartışıldığı gibi, en etkin pıhtılaşmayı kontrol etmek için bir sürekli ve çevrimiçi olarak dikkate alınır ve ideal olarak takip edilmesi gereken birden çok faktör vardır. Farklı su arıtma tesisleri tüm her birinin koagülasyon dozlama kontrol ederken aşmak için farklı zorlukları var farklı ham sular, çünkü tek bir ölçüm parametresi etkili olması bekleniyor gerçekten çok pratik değildir. Bu, herhangi bir sistem en etkili olabilmesi için farklı parametreler ham suyun bireysel özelliklerine büyük ölçüde bağlıdır farklı su tedavileri bitkiler, ihtiyaç ne dayalı olarak ölçülür sağlayan, esnek ve modüler olması gerektiği anlamına gelir. Belirli bir su arıtma tesisi şu anda nedeniyle organik maddelerin yüksek seviyelere DBP oluşumu gibi bir sorunu yüz vermez bile, biz su kalite iyi bir çok ödeme istekliliği en öngörülemeyen şekilde değişti örnekler çok var. Yani, online pıhtılaşma kontrolüne esnek, modüler, ve iyi yuvarlak bir yaklaşım olan, tek bir ölçüm yaklaşımı karşısında, en belirgin mantıklı.
Bu sorunun çözümü?
Değil bir ürün ancak tüm uygulamalar için yeterince esnek olacak şekilde tasarlanmış bir modüler, özelleştirilebilir sistemi “tek beden herkese uyar’.
Biz bireysel pıhtılaşma izleme / kontrol sistemi tasarımı nasıl.
StreamerSense Sağlam
Pi’nin pıhtılaşma izleme / kontrol sistemlerinin kalbinde Pi’nin denetleyicileri (CRONOS® ve CRIUS®). Sistem bu denetleyicileri biri etrafında tasarlanmış uygulamanın bireysel gereksinimlerine bağlı olarak.
- Öncelikle belirli uygulama ve su arıtma zorluklar hakkında ayrıntılı bilgi için sormak ve bu sizi izlemek isteyebilirsiniz parametreleri tartışacağız. Bu parametreler, bir veya daha fazlasını içerir: pH, Sıcaklık, İletkenlik, Akış Güncel, UV254 ve bulanıklık.
- Daha sonra ihtiyacınız ne olabileceğini kontrolü ve haberleşme gereksinimleri görüşecek. Nasıl dozaj pompaları, alarmlar veya sinyal çıkışları çok ihtiyaç vardır? Akış pili gerekli olacak? Sistem günün sürekli veya sadece belirli saatleri çalışıyor mu? Eğer telemetri sistemleri ile uzaktan erişim veya entegrasyonu gerektiren musunuz? SCADA kontrol ele olacaksa, o zaman iletişim protokolü ne tür ölçüm verileri entegre almak için gerekli olan?
- Son olarak online pıhtılaşma kontrol sisteminin en güvenilir performans elde etmek için ideal bir sistem kurulumunu görüşecek.
Bu işlem tamamlandıktan sonra, özellikle tüm etkin kontrol için gerekli özellikleri ve gereksiz hiçbir ekstralar ihtiyaçlarınız için, sizin tarafınızdan oluşturulan özel olarak tasarlanmış bir sistem, sahip olacaktır. Ayrıca bütçeleri izin gibi daha sonraki bir zamanda gerekli kanıtlamak ya da gerektiği üzerine kolayca genişletilebilir bir sisteme sahip olacaktır.
Process Instruments Pıhtılaşma Kontrolörleri – gerçekten ısmarlama sistemler.