(1) Elektrik performansı iyidir ve kısmi deşarj değeri düşüktür: Transformatörün yalıtım yapısında, bazı zayıflatılmış yalıtım noktaları olacaktır. Elektrik alanının etkisi altında, önce deşarj olacak ve daha sonra tüm yalıtım penetrasyon bozulmasını oluşturmayacaktır. İzolatörün yüzeyinde veya içinde, yani kısmi deşarjda oluşabilir. Bununla birlikte, elektriksel yalıtımın ya da yerel yaşlanmanın, çoğu kısmi deşarjdan başladığı tahribatı ve bunun tehlikeleri yalıtım ömründe belirgindir ve sonuçta güvenli çalışmayı etkiler. Kuru tip transformatörlerin benzersiz yapıları vardır (yüksek ve alçak gerilim sargıları bakır bant (folyo) ile sarılır) ve gelişmiş üretim proses seviyeleri (yüksek ve alçak gerilim sargıları epoksi doludur ve vakumda kürlenir) Tahliye değerinin bir kısmı düşüktür.
(2) Güçlü yıldırım şoku direnci: Yüksek ve alçak gerilim sarımları bakır bant (folyo) ile sarıldığı için, katmanlar arasındaki voltaj düşüktür ve kapasitansı büyüktür. Folyo sargısının ilk voltaj dağılımı lineer yakındır, dolayısıyla anti-yıldırım etkisi özelliği güçlüdür.
(3) Güçlü anti-kısa devre kabiliyeti: Yüksek ve alçak gerilim sargılarının aynı reaktans yüksekliği, helis açısı fenomeni, bobinler arasında dengeli amper dönüşleri, yüksek ve alçak gerilim sargılarının kısa devresinden kaynaklanan eksenel kuvvet neredeyse sıfırdır, dolayısıyla kısa devre direnci kuvvetlidir.
(4) İyi anti-çatlama performansı: Kuru tip trafo, düşük sıcaklık, yüksek sıcaklık ve geniş sıcaklık varyasyon aralığının gereksinimlerini karşılayan ve anti-anti-zorunluluk gereksinimlerini karşılayan epoksi reçine "ince yalıtım (1-3mm)" teknolojisini benimser. uzun süreli operasyondan sonra çatlama. Kalın yalıtım (6mm) teknolojisi ile çözülmesi zor olan çatlama problemi çözüldü ve kuru transformatör teknolojide güvenilir bir şekilde garanti edildi.
(5) Güçlü aşırı yük kapasitesi: Trafonun aynı kapasitesindeki yük kaybı eşitse, bakır folyonun alanı bakır iletkeninkinden daha büyük olacaktır. Hacim arttıktan sonra doldurma reçinesinin miktarı buna göre arttırılır, bu nedenle sargının ısı kapasitesi büyüktür ve transformatör Kısa süreli aşırı yüklenme kapasitesi.
(6) İyi alev geciktirici performans: Epoksi reçine vakum döküm işleminde çevre kirliliği yoktur ve çevre korumasına elverişlidir. Transformatör bakım gerektirmeyen, nem geçirmez, rutubetli, ısıya dayanıklı, alev geciktirici ve kendiliğinden söner. Çeşitli ortamlar ve koşullar için uygundur. Günler.
(7) Düşük kayıp ve düşük gürültü: Çekirdek genellikle mineral oksitlerle yalıtılmış yüksek kaliteli soğuk haddelenmiş silikon çelik sacdan yapılır. Gelişmiş işleme teknolojisi sayesinde, kayıp seviyesi ve yüksüz akım en aza indirgenir ve çok düşük bir gürültü seviyesi elde edilir. Aynı zamanda, monte edilen çekirdek toz, korozyon, duman ve korozyonu önlemek için yüzeyinde Sınıf F reçine boya ile kaplanmıştır.