Açıklama
Sıcak su kazanı:
Bu cihazın üretimi, BS 2790 standardı temelli olup, Standart Kurumu ve Nazerkaran denetim şirketi tarafından çeşitli aşamalarda denetlenen, test edilen ve kalite kontrolü yapıldıktan sonra tüketim için gerekli kalite sertfikası verilerek değerli alıcılara sunulur.
Bu grup tarafından üretilen kazanların gerçek kapasitesi 2 geçişli ve 3 geçişli olarak 82.000 kcal/saat ila 12.000.000 kcal/saat arasındadır.
Basınçlı parçaların imalatında kullanılan çelikler DIN 17155-17MN4 A516Gr70, ısı boruları DIN 17175-ST tip 35/8 ve taban, egzoz vb. basınç bölgesi dışındaki parçalar St37 türündendir. Kaynak hatları standarda göre ultrasonik olarak test edilir ve son olarak hidrostatik test altında tasarım basıncı altında 1.5 kat ile test edilir. Bu kazanlar (6, 10 ve üzeri) çalışma basıncı yükü ile tasarlanarak imal edilmiş olup, maksimum su buharı ve sıcak su sıcaklığı sağlayabilme özelliğine sahiptir. Basınçlı parçaların kaynağı SAW (tozaltı) yöntemiyle ve otomatik olarak yapılır, bu da en yüksek kalitede kaynak ve bütünlük sağlar.
İç bağlantılar vals veya kaynak olup tüketilen elektrotlar 7018 ve 6010 türündendir.
Gövdenin tam izolasyonu uygun yoğunluk ve yüksek sıcaklık toleransına sahip seramik yalıtımdan yapılmıştır.
Tüm kaynakçılar standarda göre kaynakçılık için test edilmiş ve fabrika kalite kontrol biriminin tam gözetimi altında en saygın muayene ve test merkezlerinden kaynakçılık yeterlilik sertifikasına sahiptirler.
Tüm tüketilen flanşlar 150 ve 300 kategorilerinde ve uygun tiptedir.