Şamandıralı Kondenstop Nedir?
Şamandıralı kondenstop, bir boru sistemindeki su veya buhar gibi sıvıların akışını kontrol etmek için kullanılan bir valf türüdür. Sıvı ile doldurulmuş, şamandıra odası adı verilen içi boş bir odaya sahip bir valf gövdesinden oluşur. Valf gövdesi ayrıca bir giriş ve bir çıkış ağzının yanı sıra şamandıraya bağlı bilye veya disk gibi bir kontrol elemanına sahiptir.
Akışkan giriş ağzından şamandıra odasına girdiğinde, şamandırayı kaldırır, bu da kontrol elemanını yükseltir ve sıvının çıkış ağzından akmasına izin verir. Sıvı akışı azaldığında, şamandıra ve kontrol elemanı aşağı inerek çıkış ağzını kapatır ve sıvının akmasını engeller.
Şamandıralı Kondenstop Nerelerde Kullanılır?
Şamandıralı kondenstoplar, ısıtma ve soğutma sistemlerinde buhar veya su akışını düzenlemek için yaygın olarak kullanılır ve bir tankta sabit bir sıvı seviyesini korumak veya bir sistemdeki aşırı basıncı önlemek için kullanılabilirler. Basit, güvenilir ve bakımı kolaydır ve sıvının akış hızını kontrol edecek şekilde ayarlanabilirler.
- Isı İstasyonları
- Isıtma Sistemleri
- Buhar Kazanı
- Kurutma Fırınları
- Buhar Seperatörleri
- Flaş Buhar Tankı
- Fırınlar
- Tanklar
Çalışma Prensibi
UKS-70D hava tahliye üniteli şamandıralı kondenstop yatay konumda sağdan sola akış ve soldan sağa akış için montaj imkanlarını sağlar. Aynı zamanda dikey akış için bağlantı mümkündür. Sipariş aşamasında kondens akış yönü belirtilmelidir. Standart fabrika ayarı sağdan sola akış şeklindedir.
UKS-70D kondensi sürekli tahliye eder ve kondens tahliyesinin hızlı olması gerektiği durumlarda tercih edilir. Sistem çalışmaya başladığında termostatik hava atıcı devreye girerek sistemdeki havayı tahliye eder. Ardından gelen buhar hava atıcıyı kapatır ancak kondens kondenstopa gelir gelmez şamandıra kalkarak ana valfi açar ve kondensin tahliyesi sağlanır. Buhar tekrar kondenstopa ulaştığında şamandıra inerek ana valfi kapatır.
Buhar kapanlarının üç ana fonksiyonu vardır;
- Oluşan kondensi tahliye etmek,
- Tahliye sırasında buharın kaçmasına mani olmak, buharı kapanlamak (anlamı buradan geliyor),
- Hava ve yoğuşmayan gazları tahliye etmek.
Ürün Özellikleri
- Gövde: GG40.3 Sfero Döküm
- Kapak: GGG Sfero Döküm
- Maks. Çalışma Basıncı : 16 Bar
- Maks. Çalışma Sıcaklığı: 250°C
- ▲p: 4,5 – 10 – 14 Bar
Kondenstoplar hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için videomuzu izleyebilirsiniz.