Sıcak kaide: Süpürgelik kalorifer radyatörleri ve bunların doğru şekilde nasıl kurulacağı
Pencerelerden radyatörlü sistemlerden temel olarak farklı olan sıra dışı bir ısıtma teknolojisi, yirmi yıldan fazla bir süredir kullanılmasına rağmen, son zamanlarda Avrupa ülkelerinden bize ulaşmıştır.
İnovasyonun ismi kendisi için konuşur - sıcak bir kaide, onun teknik avantajları ve modern tasarımı sayesinde talep büyüyor.
Cihaz süpürme ısıtmanın prensibi
Süpürgelik ısıtıcı, odanın çevresi etrafındaki duvarlar boyunca yerleştirilen 140 mm yüksekliğinde ve 30 mm kalınlığında bir ısıtma cihazıdır.
Hepimiz tarafından bilinen büyük bir ısınma radyatörünün azaldığını ve gerildiğini düşünün - basit bir şekilde, tasarım bu şekilde tarif edilebilir.
En ısı ileten ve buna göre pahalı - alüminyum, bakır, pirinç üretimi için kullanılan malzemeler. Dışardan, termoplastik alüminyumdan yapılmış bir kutu ve içine bir ısıtma elemanı yerleştirilmiştir - bunlara takılı olan pirinç, bakır veya alüminyum plakalarla (lamel) iki bakır boru.
Isı taşıyıcısına bağlı olarak sıvı ve elektrikli sıcak süpürgelikleri ayırt eder:
- su veya antifriz sıvılar içinde dolaşır, 1 metre başına 0.34 litre sıvı, sıcaklık aralığı 50 ila 85 ° C arasındadır, sıcaklık otomatik olarak toplayıcıya veya otomatik olarak ayarlanır;
- Elektrik sistemlerinde, ısıtma elemanları paralel olarak bağlanır, bunların çalışması, odadaki hava ısıtmasının derecesini belirleyen dahili bir sıcaklık sensörüne sahip bir termostat tarafından düzenlenir.
Isıtma modülleri, doğrudan zeminden duvara monte edilen arka alüminyum plaka üzerine yerleştirilir. Dışarısı, aynı zamanda alüminyumdan yapılmış bir önyüz ile kaplıdır.
Soğutma sıvısı dağıtım manifoldundan tedarik edilir. Dağıtım manifoldu, akış ölçerler, musluklar (drenaj, kapatma), otomatik havalandırma, termometreler, basınç göstergeleri ile donatılmıştır - tüm bunlar ısıtma sistemini kontrol etmek ve ayarlamak için gereklidir. Baza yüzeyinin güvenli bir şekilde ısıtılması - 40 ° C, maksimum - 80 ° C, odadaki hava 20-24 ° C'ye kadar ısınır.
Yuvalar alt ve üst kısımlarda sağlanır. Soğuk hava akışı kasanın içindeki alttan içeri giriyor, orada ısınıyor, sıcak plakaların arasından geçiyor ve tekrar çıkıyor, ancak üst yuvadan çıkıyor.
Süpürgelik ısıtma ekipmanı üreticileri 1 metre uzunluğunda 200 W içinde ısı transferini beyan ederler, ancak bu göstergeyi bir sıvı sistemde elde etmek için, ısı taşıyıcısının sıcaklığı 65 ºº'ye yükseltilmeli ve ön panelin bu ısıtması güvenli olarak adlandırılamaz.
Süpürge ısıtmanın özellikleri
Buluşunun anından bugüne kadar ısıtmak iki türe ayrılmıştır - konveksiyon ve panel yayılımı. İlk durumda, ısıtıcının (radyatör aküsü, konvektör) sıcak yüzeyi önce havayı ısıtır, daha sonra oda içinde dolaşır ve yavaş yavaş ısıtır.
İkinci durumda, nesneler başlangıçta odada ısıtılır ve hava, havayı kurutmayan, içindeki oksijeni çıkarmayan ve bu işlem ikincil olan yararlı kızılötesi radyasyonla onlardan ısıtılır. Eski örnekler arasında köy evlerinde sobalar, eski konaklardaki çinili sobalar, modern yorumlamada ısıtılmış zeminler yer alır, ancak baza ısınması ve ne tür bir ısınmaya atfedilmeli?
Üreticilerin görüşüne tekrar dönün. Oybirliğiyle, çevre çevresinde yayılan ısının duvarlar boyunca zeminden tavana doğru yükseldiğini, eşit olarak ısıttığını ve dışarıdan gelen soğuktan bir tür perde oluşturduğunu iddia ediyorlar. Yeterince ısındıktan sonra, kendileri ısı vermeye başlıyorlar.
Aslında, farklı yüksekliklerde duvarların sıcaklığı 26-30 ºº aralığında değişir ve ısınmaları için, yüzey çok daha fazla ısıtılmalıdır. Sonuç olarak, duvarlardan yayılan istenen kızılötesi ısıdan bahsetmek bir pazarlama oyunu olarak doğru değildir.
Termoplastiklerin ayrıca yüksek yüzey sıcaklığına sahip konvektörler olduğunu söylemek daha doğru olur. Oda, hem odaya giden hem de duvarlar boyunca yükselen sıcak hava akımlarından daha dengeli bir şekilde ısıtır. Isıtmalı duvarlar, üzerlerinde herhangi bir nem veya kalıp bulamayacağınız garantisidir.
Aynı zamanda yukarı doğru hareket ettiğinde, ısı miktarının azaldığı, ki bu da iyi bir şeydir. Alt ve orta bölgelerdeki iç mekânlarda, tavana ulaşan daha az bir alana eşit olarak dağıtılmaktadır. İnsanlar için, böyle bir mikro iklim en rahat olarak kabul edilir - donma ve soğuk hissetme değil, taze ve serin hava ile nefes alma.
Tüm avantajları ve dezavantajları objektif olarak
Coanda'nın fiziksel yasalarına göre yukarı doğru ısı akışı duvara karşı preslenir. Odadaki havanın geri kalanıyla karıştırılmadan, dikey yüzeyi ısıtır. Bir buçuk metrelik bir yükseklikte, duvarın sıcaklığı odadan birkaç derece daha yüksektir ve bu, içindeki insanlar için termal rahatlık sağlar.
Isıtma mevsiminde, ısıtma sistemi günde 6-8 saattir. Toplam gücü, ayda çalışılan saat sayısına göre çarparak aylık enerji tüketimini gösteririz.
Süpürücüler, soğutma sıvısının düşük sıcaklığı nedeniyle gerçekten enerji tasarrufu sağlıyor mu? Cevap bir örnektir:
- Odanın alanı 3, 5m x 5m (17.5 metrekare), çevre 17 m (kapı açıklığı - 16 m).
- 2,7 m tavan yüksekliğine sahip odanın hacmi: 17.5 * 2.7 = 47.25 metreküp. m
- Kışın dışarıdaki sıcaklık ortalama -10 isC'dir.
- Oda + 20-22ºC'yi normal yalıtımla korumak için 1.5 kW / saat gerekir. Isıtma günde 7 saat çalışacaktır.
Soğutucuyu 65 ºС'ye (yukarı bakın) ısıtırken 1 metre uzunluğa göre 200 W alarak 200 W * 16 m = 3200 W veya 3.2 kW elde ederiz. Bu tüketim iki kat daha yüksek olduğundan (3,2 kW / 1,5 kW = 2,1), ısı taşıyıcısının sıcaklığını aynı oranda düşürmek mümkündür: 65 ºС / 2,1 = 31 ºº.
Aylık elektrik tüketimini hesaplayın: 1.5 kW / saat * 7 saat. * 30 gün = 315 kW. Tesis için eksiksiz kaynak verilerine dayanan ayrıntılı bir ısı mühendisliği hesaplaması ile daha güvenilir sonuçlar elde edilir.
Sıcak zemin ile süpürgelerin verimliliğini karşılaştırırsak, en azından zemindeki konvektörlerin hemen havayı ısıtması ve sürekli olarak dışarıdan soğuk hava ile beslenen dış duvarın termoplintusun sıcak havasının bir kısmını alması nedeniyle tartışabiliriz.
Soğuk dış duvarların sürekli ısınmasıyla tüketilen ısı bir tür kayıptır. Kurutulmuşlukları, küf yokluğu, nemliliği bunun için telafi ediliyor mu? Bu konuyla ilgili tartışmalar da var: bazıları, evet, diğerleri odadaki nemin iklimlendirme ile değil, besleme ve egzoz havalandırması tarafından düzenlendiğini söylüyor.
Görünüşe gelince, ısınmayı kaplayan baza kutuları iç mekanda gerçekten güzel görünmektedir, ancak dolap mobilyalarında problemler ortaya çıkmaktadır - ön tarafta dönmemekte ve arkasında sıcak havanın hareket özgürlüğü yoktur.
Ve havadaki tozun mutlak yokluğunu tartışmaya değecektir - belki de geleneksel ısıtma sistemlerinde hava sirkülasyonundan daha azdır, fakat konveksiyon mevcut olduğu için vardır.
Genel olarak, süpürgelik radyatörlerinin zaten alıcıları olduğu sonucuna varabiliriz ve zamanla bunların sayısı artar. Sınırlayıcı faktör, üretimde bakır, pirinç, alüminyum kullanımı ile açıklandığı gibi aşırı yüksek ekipman maliyetidir. pahalı malzemeler.
Ve profesyonellerden sipariş edilirse kurulum ucuz değildir. Boruların havzalanması, mevcut tüm su ısıtma sistemlerinden en zor olanıdır, fakat aynı zamanda elektrikli süpürgelerin montajında da birçok nüans kaplıdır.
Sıcak süpürgeliklerin montajı
Montaj için bir alete ihtiyacınız olacaktır: sette ayarlanabilir anahtarlar, bir çekiçleme fonksiyonu (veya perforatör), çekiç, pense, pense, makas (plastik kesme) ile bir matkap. Bağlantı noktaları önceden hazırlanmış ise süpürme ısıtma sistemi hızlı bir şekilde monte edilir.
Gerekli ekipmanı satın almadan önce bile, ne tür bir güç için ısıtma elemanlarına ihtiyacınız olduğunu ve odanın etrafına nasıl yerleştireceğinizi planlamanız gerekir.
Su ısıtma sistemi montajı
Aşama 1. Dağıtım manifoldunun kaide yerinin bulunduğu yere kadar olan mesafeyi ölçüyoruz. Koruyucu tüpün iki uzunluğunu kesin ve 20 cm'lik bir bağlanma ile iki bağlantıyı kesin. Eklemeyi koruyucuya yerleştiririz, uçları kire karşı korumak için yapışkan bant ile koruruz.
Aşama 2. Germe olmadan boruları zemin boyunca çekeriz, böylece bunları inşa etmek gerekirse, bir veya birkaç tane daha yakına yerleştirilebilir. Bunları montaj bantlarıyla sabitliyoruz, koruyucu bir çözelti ile örtüyoruz, hasardan koruyoruz ve zeminden 6 cm yüksekliğe ve duvar veya köşeden 10-15 cm uzağa bastırarak çimento ile yapıştırıyoruz.
Aşama 3. Bitirilen döşemeden sonra çalışmaya devam edilir. Yalıtım şeridini tüm uzunluk boyunca yapıştırın. Alüminyum kenarı (ayrıca ısıtmanın tüm uzunluğu boyunca), duvarların ve zeminin birleşmesini kapatıyoruz. Yapıştırma bandı ya da silikon ile yapıştırıyoruz.
Adım 4. Üst çizgi boyunca özel bir profil yerleştirin, köşeleri 15 cm ve duvar boyunca her 40 cm'lik bir mesafede tutucular yerleştirin.
Aşama 5. Isıtma borularının ve ısıtma elemanlarının bağlanması için, köşelerde köşebentler, somunlar ve contalarla bağlantı manşonları kullanıyoruz - köşelerde açılı döner borular 90º, uçlarda döner vidalar 180º ve tapalar. Termal bölümler adaptörler ile birbirine bağlanır.
Adım 6. Bağlı ısıtma bölümlerini tutuculara dikkatlice bastırın. Dekoratif paneller koyarız (vidalarla takılır veya takılır) ve dekoratif köşe elemanları. Sistemi toplayıcıya bağlarız, suyla doldururuz, çalışıp maksimum basınçta test ederiz.
Tüm teknolojik operasyonlar ihlal olmadan gerçekleştirilirse kaide çalışacaktır. Sızıntı durumunda, sorunlu bağlantıları bir anahtarla basmak gerekir. Soğutucu akışkanı kolektör sirkülasyon pompası üzerinden kazandan veya ortak (merkezi) bir ısıtma sisteminden.
Elektrikli ısıtma sistemi montajı
Bir elektrik panosundaki sıcak bir süpürme için ayrı bir devre kesicinin yapılması gerekir. Gücü, ısıtma modüllerinin sayısı ile belirlenir.
Adım 1. Sistem konumundan yakınınızdan 4-6 cm yükseklikte olması gereken bağlantı kutusuna güç sağlıyoruz.
Aşama 2. Duvardaki yalıtım bandını yapıştırıyoruz.
Adım 3. Alt alüminyum profili (kenar) ve üstüne monte edeceğimiz üst tarafını, su sistemi ile aynı mesafeye monte ediyoruz - köşelerden 15 cm ve duvar boyunca 40 cm adımda. Harici bir termostat monte ediyoruz. Sistem modüllerinin karşısından yaklaşık 1,5 m yükseklikte ve en az 2 metre mesafede olmalıdır.
Adım 4. Elektrikli ısıtma elemanlarını (ısıtma elemanları) ısıtma modülünün alt borusuna takın, modülleri tutucularda duvara temas etmeyecek şekilde sabitleyin. Isıtıcının elektrik kontakları dişlidir, iki somun, yayda bir geçmeli halka, ek izolasyon için ısıyla daralan boru. Modüller, silikon kaplamalı ısıya dayanıklı bir güç kablosu ve 180 ° C'ye kadar ısı direnci ile paralel olarak bağlanır.
Aşama 5. En iyi sistemi plastik bir kutu ile kapatın.
Kurulmuş ısıtma sistemini güç kaynağına bağlamak, bir elektrikçiye emanet etmek için daha iyidir. Yalıtım cihazlarının güvenilirliğini kontrol cihazları ile kontrol edecek, elektrik sağlayacak ve termostat ayarlayacaktır.
Tasarım, kapsam, fiyat
İnce, zarif, ısıtıcıların genel durumu ile uyum içinde en sıra dışı tasarım fikirlerini uygulamanıza olanak tanır. Süpürgelik ısıtma sisteminin kendine özgü özelliği, odanın boş alanını tamamen almaması ve mobilya, antika eşya, ev aletleri ve müzik aletlerinin yanına yerleştirilebilmesidir.
Döşeme ve duvarların yapıldığı malzeme de önemli değildir - hasar ve zararı olmayacaktır.
Yüzlerce renk ve tonun paleti, vakanın görünümünü beğeninize göre seçmenizi mümkün kılar. Doku ile, düz ve pürüzsüz bir yüzey veya granit taş, mermer, ahşap taklit olabilir.
Süpürgelik radyatör, daha soğuk köşe ve ön odadaki sıcaklığı dengeliyor, evlerindeki evlerin şık bir iç mekanı yaratmayı amaçlayan evler ve kır evleri sahipleri bu teknolojiyle ilgileniyor. Evet, ve yüksek katlı binalarda, birçok kişi balkon, balkon, ısıtma yapmak ister ve bu görev benzer bir ısıtma sistemi yardımı ile kolayca çözülür.
Süpürgelik her yerde kullanılır - seralarda ve kış bahçelerinde, yüzme havuzlarında ve spor salonlarında, müze binalarında, konser salonlarında vb. Panoramik konstrüksiyon tarzında, ancak katı bir cam olan duvar boyunca geleneksel radyatörleri koyamazsınız.
Yüksek tavanlı odalarda geleneksel ısıtma kayıpları. Aküleri ne kadar ısıtıyor olursanız olun, sıcak hava tavana doğru yukarı doğru eğilip alt bölgeyi serin bırakacak ve bir termoplint yardımıyla durumu düzeltmek kolay olacaktır.
Fiyat gelince, sıcak bir süpürgelerin satın alınması ve montajı, sıcak zeminlerin maliyeti ile karşılaştırılabilir. Hem bu hem de diğeri, pille klasik bir ısıtma sisteminin kurulumundan daha ucuza mal olmayacak. Ne yazık ki, tüm enerji tasarruflu cihazlar ucuz olarak adlandırılamaz, ancak maliyetler karşılanır. Fazlalığı fazla ödemememek için sistemi önceden bir araya getirmeniz gerekir - öğelerinin her birinin fiyatı vardır. Bunu yetkin bir şekilde yapmak için sadece bir uzman yapabilir.
Konuyla ilgili yararlı video
Sıcak bir baza nasıl çalışır?
Süpürgelik ısıtma sistemi kurulumu:
Özetlemek gerekirse: sıcak bir süpürme, dikkati hak eden yeni, estetik ve güvenilir bir ısıtma ekipmanıdır.
Baza radyatörü: avantajları, dezavantajları, hesaplama ve kurulum için öneriler
Radyatör bazada ne kadar etkilidir? Süpürgelik ısıtıcıların ana ısı kontrendikasyon kaynağı olarak kullanılması mıdır? Müşterileri nasıl çekiyorlar? Son olarak, böyle bir cihazı otonom veya merkezi ısıtma sistemine nasıl kurabilir ve bağlayabilirsiniz?
Meet: baseboard su radyatörü.
Kısa açıklama
İlk tanışma
Karışıklığı ortadan kaldırarak başlayalım. Her şeyden önce, baza tipi radyatörler, kesinlikle, radyatörlerden ziyade konvektörlerdir.
Fark, ısı transferi yöntemindedir:
- kızılötesi radyasyon nedeniyle ısı transferi radyatör için daha tipiktir;
- Konvektör, termal kanatçık ile ısı alışverişi alanını arttırmak için donatılan, ısı eşanjörü ile havanın doğrudan temasıyla termal enerjinin ana kısmını verir.
Açıklığa kavuşturmak için: ısıtma cihazları ile ilgili olarak, yalnızca ısı transferi yöntemlerinden birinin üstünlüğü hakkında konuşabiliriz. Saf formda, oluşmazlar: IR yayıcı, havayı her zaman doğrudan temasla ısıtır ve konvektörün ısıtma ekranı, kaçınılmaz olarak çevredeki cisimlere radyan ısı verir.
Bir kaide şeklindeki ısıtma radyatörlerinin boyutları, bilinen bataryaya veya kaideye benzemez: cihazın tipik yüksekliği 12-18 santimetredir. Buna ek olarak, nadir istisnalar dışında, ısıtıcı dekoratif kaidenin ana işlevini yerine getirmez - zemin ve duvarlar arasındaki bağlantıdaki bitiş kusurlarını maskelemez.
Cihazın boyutları ne kadar büyük olursa, ısı transferi o kadar yüksek olur.
sınıflandırma
Farklı üreticilerin baz tahtası radyatörleri ve fiyat aralıkları arasındaki ana farklar üç gruba indirgenmiştir.
- Isı değiştiricinin malzemesine göre;
- Koruyucu ekranın malzemesi (gövde) ile;
- Soğutucu ve yüzgeçleri ile boruları bağlama yöntemi ile.
Bu parametreleri daha detaylı olarak analiz edelim.
Herhangi bir su ısıtma cihazının termal verimliliği aşağıdakilere bağlıdır:
- Soğutucu sıcaklığı;
- çevre ile ısı değişimi alanı (bizim durumumuzda - yüzgeçlerin alanı);
- Cihazın yapıldığı malzemenin ısı iletkenliği.
Konvektörlerin üretiminde büyük ölçüde çelik, bakır ve alüminyum kullanılmıştır. Termal iletkenlikleri aşağıdaki gibidir:
Kompakt boyuttaki en büyük ısı transferinin bir bakır ısı eşanjörü tarafından sağlandığını tahmin etmek zor değildir.
Isı eşanjörü tamamen bakırdan yapılmıştır.
Çoğu alıcının ısıtma ekipmanını seçtiği başka bir kriter fiyat ise, bakır ve çelik arasındaki seçim açık olacaktır. Maliyet ve verimlilik arasında bir uzlaşma bulmak için, üreticiler ısı transfer ortamı ve alüminyum kanatlı bir bakır borudan oluşan bimetalik konvektörlerin üretimini üstlenmiştir.
Böyle bir tasarımın ısı transferi, tek parçaya göre biraz daha azdır; Alüminyumun satın alınabilirliği perakende fiyatı en hoş şekilde etkiler.
Güvenlik ekranları iki tip malzemeden yapılmıştır:
- Emaye çelik. Isıya dayanıklı emaye, güvenilir bir anti-korozyon koruması sağlar;
- Alüminyum. Dekoratif bir polimer film ile topraklanabilir, boyanabilir veya korunabilir.
Alüminyumun ön yüzeye daha verimli bir şekilde dağıldığını ve konvektörden alınan ısıyı yeniden ısıtarak cihazın ısı transferini arttırdığını tahmin etmek kolaydır. Öte yandan, ısıtma sistemi çalışırken çelik daha az ısınıyor ve bu nedenle daha az travmatik.
Alüminyum muhafazaya sahip cihaz.
Kanatlar soğutma sıvısı tüpüne iki şekilde - presleme ve lehimleme ile bağlanabilir. Lehim daha iyi termal temas sağlar ve bu nedenle daha çok tercih edilir.
Güçlü ve zayıf yönleri
Su bazeboard radyatörlerini geleneksel alüminyum ve bimetalik pillerle kıyaslayalım.
Zevk ve hayranlık
- Süpürge ısıtması odada yapılmamaktadır. Genellikle. Sadece farkedilemez: mobilya duvarlara yakın yerleştirilebilir, sandalyeler ve koltuklar herhangi bir uygun yere monte edilir. Süpürgelik ısıtma hem linol hem de laminat için uygundur.
Açıklığa kavuşturulmalıdır: Dolap veya kırtasiye masasını duvara yakın tutmak hala imkansızdır. Kendi radyatör genişliğine ek olarak, alan ısıtma için konveksiyon için bir alan gereklidir.
- Duvarlar alttan üste tam yüksekliğe kadar ısıtılır. Yalıtılmamış köşelerin donmasını unutabilirsiniz - pilin üstündeki tüm duvar (yani, odanın çevresi) eşit derecede ısınır;
- Radyatörün boyutları, panoramik pencerenin altına yerleştirerek termal perde oluşturur. Eğer öyleyse - yamaçlardaki mantardan ve camdaki yoğuşmadan korkmazsınız;
Fotoğraftaki radyatör, panoramik pencerenin önünde bir ısı perdesi oluşturur.
- Dahası, kızıl ötesi ısı transferi (bir bileşen, cihazın toplam ısı çıkışının küçük bir kısmı olsa bile) zemini duvardan yakın bir yerde ısıtır, ki bu da aygıttan en az bir mesafede bulunur. Isıtmalı zemin, hacim boyunca odanın etkili ısıtılmasına katkıda bulunur ve eşsiz bir konfor hissi verir.
Kısıtlı eleştiri
Sadece iki noktaya kadar kaynar.
- Baseboard ısıtmanın toplam maliyeti, aynı ısı transferini sağlayan bir dizi alüminyum veya bimetal radyatörünkinden çok daha yüksektir. Aletler bakır-alüminyum ısı değiştiricilerin kullanımı nedeniyle kendileri tarafından oldukça pahalıdır ve iç devrenin hatırı sayılır uzunluğu da maliyet düşürmeye katkıda bulunmamaktadır;
Referans: iyi bir Rus üreticisinden bir plinth radyatör çalışan metre 4 - 4,5 bin ruble maliyeti. Gümrük vergileriyle ithalat, denizaşırı tekliflerin maliyetini 1,5 kat artırıyor.
- İdeal koşullarda (70 ° C'lik zemin seviyesindeki soğutma sıvısı ve hava arasındaki sıcaklık farkıyla) cihazların tipik ısı çıkışı, lineer metrede ortalama 200 watt'a ulaşır.
hesaplama
Bilindiği gibi, yarım asır önce, merkezi Rusya için, SNiP'ler metrekare başına 100 watt hızda ısıtma gücünü seçmenizi önerir.
Termal gücün oda alanından bağımlılığı.
Taban tahtası ısıtmasının 3x4 metrelik küçük bir odaya yeterli miktarda ısı sağlayıp sağlayamayacağını bulmaya çalışalım.
- Odanın alanı 3 * 4 = 12 m2'dir;
- 100 W / m2'de ısı ihtiyacı 12 * 100 = 1200 watt olacaktır;
- 200 watt / lineer metrelik radyatör kapasitesi ile, ısı ihtiyacı ısıtıcının 6 lineer metresine karşılık gelir;
- Kapının kesilmeden odanın çevresi 3 + 3 + 4 + 4 = 14 m olacaktır.
Görüldüğü gibi, küçük bir alanla, ısıtma süpürgesi yeterli verimlilik sağlar. Bununla birlikte, odanın büyüklüğünde bir artış ile, alanın çevredeki oranı değişmektedir: alan, çevre uzunluğunun karesi ile orantılı olarak artar.
Başka bir hesaplama görevi gerçekleştirelim: en fazla 12x12 metre boyutlarında bir ofis alanını baza su radyatörleri ile ısıtmanın mümkün olup olmadığını hesaplayalım.
- Bu durumda alan 12 * 12 = 144 m2;
- Isı ihtiyacı 144x100 = 14400 watt;
- Çevre 14x4 = 48 m'dir;
- Bu uzunluktaki plinth radyatörün gücü (bölümler ile jantlar arasındaki jumperlar hesaba katılmadan) ideal olarak 48 * 200 = 9600 watt olacaktır, ki bu yeterli değildir.
Sonuç: Tek ısı kaynağı olarak kaidenin ısıtılması sadece küçük bir alanın odaları için uygundur. Odanın önemli boyutları ile ek ısıtma cihazları gereklidir.
Büyük hacimli bir alanın ek ısı kaynakları kullanması gerekecektir.
Kurulumun temelleri
Süpürgelik radyatörleri kendi elleriyle nasıl monte edilir? Özerk bir ısıtma sisteminde küçük (15 metreye kadar) kontur uzunluğu ile bölümler çapraz bağlı polietilen jumper (PEX) ile seri olarak bağlanır.
Otonom devrenin daha büyük bir uzunluğu ile, iki şema mümkündür:
- Toplayıcı, aynı çapraz bağlı polietilen ile kablolama;
Yerleşik kolektör kablolaması.
İpucu: Oluklu PVC borulardaki astar astarı, gerekirse, tablayı açmadan değiştirmeye yardımcı olacaktır.
- Leningradka (zeminin çevresine 25 mm çapında zemine yerleştirilmiş halkalar, ana kontura paralel olarak yerleştirilmiş ısıtma cihazları ile). Bu durumda lehimleme ile bağlanan bakır boruların kullanımı doğrulanır: dallanma boruları alt zemine serilir ve mümkün olduğu kadar güvenilir olmalıdır.
Isıtma suyu kolonlarını CO'ya bağlarken, bakırın yanı sıra, silikon contaları olan sıkıştırma parçaları üzerinde bağlantıları olan oluklu bir paslanmaz boru da kullanılabilir.
Talimat, paslanmaz boruların olağanüstü gerilme mukavemeti ile ilgilidir: bunlar için yıkıcı basınç 50 atmosferde tahmin edilir, bu da ısıtma anormal bir şekilde başladığında su darbesinden korkmamanızı mümkün kılar.
Oluklu paslanmaz boru, olağanüstü esnekliği üstün dayanıklılıkla birleştirir.
Sonuç
Gördüğünüz gibi, süpürgelik ısınması geleneksel ısıtma cihazlarına çok ilginç bir alternatiftir, ancak kullanımı bazı kısıtlamalarla ilişkilidir.
Okuyucuya daha fazla tematik bilgi edinin, bu makaledeki videoyu izlemenize yardımcı olacak. Önerilerinizi ve yorumlarınızı memnuniyetle karşılıyoruz. İyi şanslar!
SICAK PLINTH
SİSTEM SICAK PLANININ ISITILMASI İLKESİ
Sıcak bir kaide sistemi sisteminin konveksiyon prensibi, bir spot ısıtma odasının geleneksel ısıtmasından farklıdır.
Bir plinth radyatör aküsüne sahip ısıtma sistemi, duvarlar boyunca ılık havanın eşit bir şekilde dağılmasını sağlar ve aynı zamanda donmalarını önler ve çiğlenme noktasını ısınmış duvarlardan ve pil kaidesinden alır. Baza konvektörü, odanın çevresine bir ısı perdesi oluşturur. Sıcak bir kaide ile ilgili yorumlar% 99 olumludur.
Süpürgelik geleneksel ısıtma kadar farklılıklar
Yerli ve yabancı analoglardan sıcak bir TherModul kaidesinin farklılıkları
SU SICAKLIĞI
Üretici, profesyonel kurulum, Moskova ve bölgelerinde teslimat, üreticinin düşük fiyatlarla su sıcak süpürgelik satışı.
Sıcak su kaidesi, apartman binalarında ve kır evlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olup, bağlantı elemanları ile bağlantı 10 atm, 15 atm'da lehimleme için tasarlanmıştır. Testlerimize göre sistem, 35 atmosfere kadar basınçlara dayanabilir. Sıcak plinth sisteminin içindeki ısı taşıyıcısının sıcaklığı 70 ° C olduğunda, oda 20 ° C'de 20 ° C'de 0 ° C'nin dışarısında, -15 ° C'de pencerenin dışarısında - 60 dakikada ısıtılır.
RUS WARM PLATINUM MR. Tektum
Satılık sıcak süpürgelik mr. Tektum su: pirinçten yapılmış ısı transfer plakaları (termal iletkenlik 111 W m * K), bakır borular Ø 13 mm, ön panel - alüminyum, yan tapalar ve konektörler - plastik.
Tektum mr ılık süpürgelik satışta: elektrikli ısıtıcı alt bakır boruya yerleştirilir ve elektrik teli üst borudan dışarı çıkar. 90 dereceye kadar bir açıda montaj ve en az 2 metre yarıçap mümkündür.
Baseboard radyatörler nelerdir - avantajları, ısıtma tesisatı kuralları
Bataryaların pencerelerinin altına kurulan geleneksel ısıtma sistemine iyi bir alternatif, uzun ömürlü Avrupa ülkelerinde kullanılmaktadır. Bu ısıtma yöntemi, oldukça iyi görsel kaliteleri ve iyi teknik özellikleri olan bir dizi karakteristik özelliğe sahiptir. Bu yazıda kaide tipi radyatörler, özellikleri ve özellikleri dikkate alınacaktır.
Süpürgelik ısıtma cihazı
Yapıcı bir bakış açısından, plinth radyatör sıradan bir ısıtma aküsüne benziyor, ancak azaltılmış ve gerilmiş. Süpürgelik ısıtıcılar genellikle 140 mm yüksekliğe ve 30 mm kalınlığa sahiptir. Bu tür cihazların üretimi için iyi termal iletkenliğe sahip pahalı malzemeler kullanılır - alüminyum, bakır ve pirinç.
Isıtıcının dış kısmı bir alüminyum kutu. Bu yapının içinde, üzerinde bakır, bakır veya alüminyum plakaların (lamel adı verilen) bulunduğu iki bakır boru ile temsil edilen bir ısıtma elemanı bulunur.
İki çeşit sicak bez vardır:
- Sıvı. Su taban tahtası radyatörleri su veya antifriz ile doldurulur. Sistemin her çalışan metre için 0.34 litre soğutucu alır. Isıtıcının sıcaklığı 50 ila 85 derece arasında değişebilir - tam değer toplayıcıda veya otomatik modda manuel olarak ayarlanır.
- Elektrik. Süpürgelik elektrikli ısıtma, çalışması bir termostat vasıtasıyla düzenlenmiş olan ısıtma elemanları pahasına çalışır. Evin ısıtılması ihtiyacını izleyen bir sıcaklık sensörü ile donatılmıştır.
Isıtma elemanları arka alüminyum levhaya konur. Plakanın kendisi, zemin kaplamasının hemen üzerindeki duvara sabitlenir. Isıtıcının dış kısmı, cihazı kapatan bir alüminyum plaka ile temsil edilir.
Soğutma sıvısı, radyatörü manifolddan girer. Zorunlu elemanların kütlesi - akış ölçerler, çeşitli valfler, havalandırma valfleri, termometreler ve basınç göstergeleri - dağıtım manifolduna monte edilir. Bu elemanların her biri ısıtma sisteminin çalışmasını etkiler ve gerektiğinde ayarlamanıza izin verir.
Tabanın dış kısmının güvenli sıcaklığı 40 derecedir ve sınır 80 dereceye ulaşır. Düzgün bir şekilde konfigüre edildiğinde, sistem, tesislerin yaklaşık 20-24 derecelik bir sıcaklığa kadar tam ısıtılmasını sağlar. Baza radyatörünün alt ve üst yüzeyleri, konveksiyonun sağlandığı açıklıklara sahiptir - alt seviyeden soğuk hava alınır, cihazda ısıtılır ve üst panelden çıkar.
Süpürgelik radyatörlerin ısı çıkışı 1 metrede 200 W'dir, ancak bu değere ulaşmak için en az 65 derecelik bir ısı taşıyıcı sıcaklığı gereklidir. Dış mekan ısıtmasının sıcaklığının böyle bir göstergesi güvensiz kabul edilir, bu nedenle ısı transferinin daha doğru bir şekilde hesaplanması ve böylece binanın ısıtılması yeterli olur.
Süpürgelik ısıtmanın çalışması prensibi
Isıtmanın iki temel ilkesi vardır:
- Konveksiyon ısıtma. Bu ısıtma prensibi, ısıtma sistemi tarafından üretilen termal enerjinin önce havaya aktarılacağını varsayar. Sırasıyla ısıtılmış hava, odanın etrafında hareket eder ve onu ısıtır.
- Panel yayan ısıtma. Bu durumda, odadaki nesneler önce ısıtılır ve ancak o zaman ısı onlardan havaya aktarılır. Böyle bir sistemin temel farkı, yanmadığı için havadaki oksijenin korunmasıdır.
İlk bakışta, hangi tip bazboard radyatörlerin olduğunu belirlemek zordur. Bu ekipmanın üreticileri, radyatörün ürettiği termal enerjinin duvarlar boyunca yükseldiğini ve ısıttığını iddia ederek, soğuktan güvenilir bir koruma sağlayarak yaşam alanlarına girme eğiliminde olduğunu iddia ediyor. Ek olarak, ısıtılmış duvarlar daha sonra odalara gittikleri ısı akümülatörleri haline gelir.
Bununla birlikte, pratikte, her şey tam olarak değil. Duvarların sıcaklığı genellikle yaklaşık 26-30 derecedir, ki bu bir ısı biriktiricisi oluşturmak için yeterli değildir. Bu ifade, kızılötesi spektrumdaki radyasyonun bu tip bir ısıtma için hala temel olmadığına karar vermemize olanak sağlamaktadır.
Bir süpürgelik radyatörü kullanıldığında enerjinin çoğu hala konveksiyonla üretilmektedir. Tabii ki, duvarların ısınmasına bağlı olarak, tüm odanın tekdüze ısıtılmasını sağlamak mümkündür - ancak bu aynı zamanda sıcak hava kütlelerinin dağılımından çok daha fazla etkilenmektedir.
Sıcak süpürgelerin düşük yeri göz önüne alındığında, tavanın hemen altındaki alanın ısınmasının neredeyse hiç ısı tüketmediğini söyleyebiliriz. Bir odanın alt ve orta seviyeleri, insan vücudu için en rahat olan atmosferin yarattığı en büyük termal etkiyi tecrübe ediyor.
Süpürgelik radyatörlerin avantajları ve dezavantajları
Süpürgelik radyatörlerin bir dizi olumlu özelliği vardır:
- Isıtılmış hava kütleleri duvarların içinden geçer. Duvarlar, sonuç olarak, ısıtılır. Bu ısı dağılımı nedeniyle, alt ve orta seviyedeki duvar daha fazla ısıya neden olur, çünkü odadaki insanlar için en elverişli olan atmosfer yaratılır.
- Düzgün yapılandırıldığında, süpürgelik radyatörleri saatlerce çalışmıyor. Genellikle, süpürgelik ısıtma türü günde yaklaşık 6-8 saat çalışır - ve bu da bazı tasarruflar önerir.
- Süpürgelerin içindeki akü verimliliği sadece çalışma modu nedeniyle değil, aynı zamanda azaltılmış soğutma suyu sıcaklığı nedeniyle de sağlanır. Tabii ki, enerji kaynaklarının tüketimine ilişkin doğru verilere sahip olmak için, binanın tüm özelliklerini dikkate alarak, belirli bir ısıtma sisteminin termal hesaplamasını yapmak gerekir.
- Görsel bir bakış açısından, süpürgelik radyatörleri oldukça iyi. Bu tür cihazları hemen hemen her iç mekana gömebilirsiniz ve çok uyumlu görüneceklerdir. Dolap mobilyalarının kurulumu yapılmadığı takdirde sorunlar ortaya çıkabilir - sıcak hava kütlelerinin odanın etrafında normal olarak yayılmasına izin vermeyecektir.
Dezavantajlar arasında aşağıdaki nitelikler vardır:
- Süpürgelik radyatörlerin, örneğin, ısıtmalı zeminlerle karşılaştırılmasının etkinliği çok büyük değildir. İşin aslı, zeminin altına yerleştirilen ısıtma sisteminin hemen odadaki havayı ısıtmaya başlaması ve kaidenin bataryası duvarlara biraz ısı vermesi ve soğuk algınlığı telafi etmektir.
- Soğuk duvarların ısınması nedeniyle ek ısı kaybı meydana gelir. Tabii ki, bu faktör kısmen olumludur, çünkü sıcak duvarlar odadaki nem ve kalıbın görünmesine izin vermez - ancak düzgün bir şekilde donatılmış bir havalandırma ile ekstra ısı kaybı bu şekilde kalacaktır.
- Süpürgelik cihazları kullanarak ısıtma konveksiyon ile gerçekleştirilir, bu nedenle odada sürekli olarak toz yükselir. Tabii ki, onun miktarı ve hareket yoğunluğu, geleneksel ısıtma sistemlerinde olduğu kadar yüksek değildir, fakat sorun hala mevcuttur ve ondan kurtulmak mümkün olmayacaktır.
- Baseboard ısıtıcıların üretimi için pahalı malzemeler kullanılır ve bu, cihazların yüksek maliyetlerinden kaynaklanır. Yüksek radyatör fiyatına ek olarak, sistemi kuracak profesyonel inşaatçıların hizmetleri için çok fazla para ödemesi gerekecektir. Kendi ellerinizle kurmak neredeyse imkansızdır - baza su tesisatı analoglar arasında en zor olarak kabul edilir ve kaidedeki elektrikli radyatör kolayca monte edilmez.
Kurulum için hazırlık
Her şeyden önce iş için bir takım araçlar hazırlamak gerekir:
- Delme için uygun perforatör veya matkap;
- kırıcı;
- Tel kesiciler;
- pense;
- Plastik makas.
Isıtma ekipmanlarını hızlı ve verimli bir şekilde süpürmek için, tüm bağlantı noktalarını önceden hazırlamanız gerekir. Çalışmayı basitleştirmek için önceden bir sistem projesi oluşturmak, uygun ısıtma cihazlarını seçmek ve bunları odalara yerleştirmek faydalı olacaktır.
Su kaidesi sisteminin montajı
Su taban tahtası ısıtmanın montaj teknolojisi aşağıdaki işlemleri içerir:
- İlk önce kaidenin yeri ile dağıtım manifoldu arasındaki mesafeyi ölçmeniz gerekir. Daha sonra koruyucu tüpün iki uzunluğunu kesmeniz gerekiyor ve ikisi de aynı, ancak 20 cm'lik bir izin ile - bir bağlantı olarak hareket edecekler. Bağlantı borusu koruyucu boruya sokulur, daha sonra kirlerin girmesini önlemek için kenarları yapışkan bant ile kapatılır.
- Borular zemine serilir, gerekirse, yanlarında birkaç tane daha eklenebilir. Her boru montaj bandıyla sabitlenir, yapıya zarar vermeyi önleyen koruyucu bir tabaka ile kaplanır ve duvarda istenilen alanda görüntülenir. Zemine olan mesafe, duvarın köşesinden 6 cm, köşeden 10-15 cm olmalıdır, son sabitleme ise çimento yardımıyla gerçekleştirilir.
- Bitmiş döşemenin kurulumu tamamlandığında, süpürgelik ısıtmayı kurmaya devam edebilirsiniz. Yapının tüm uzunluğu boyunca, bir yalıtım şeridi yapıştırılır ve duvarın ve zemin kaplamasının eklemini kapatan bir alüminyum kenar çekilir. Kenar, herhangi bir sabitleme malzemesi ile sabitlenir.
- Yapının üst çizgisi boyunca özel bir profil döşenir. Gelecekte sahiplerine konulur. Taşıyıcıların köşelerden 15 cm uzaklığı, montaj adımı 40 cm'dir.
- Isıtma boruları, ısıtma elemanlarına kaplinler, burçlar ve contalarla bağlanır. Döner elemanlar köşelere ve uç kısımlara monte edilir - uç uca sahip döner tüpler ve tapalar takılıdır. Cihazların ayrı bölümleri, adaptörler kullanılarak birbirine bağlanır.
- Isıtıcı bölümleri bağlandığında, bunlar dikkatlice tutuculara yerleştirilmelidir. Daha sonra vida veya mandal kullanarak dekoratif paneller ve köşe parçaları monte edilir. Monte edilen sistem, su ile doldurulmuş ve sızdırmazlığı test edilmiş dağıtım manifolduna bağlanmıştır (test edildiğinde, hem çalışma hem de maksimum basıncı kullanmak gereklidir).
Kurulumun her bir aşaması doğru şekilde gerçekleştirildiyse, süpürgelik ısınması normal şekilde çalışabilir. Sızıntıyı kontrol aşamasında tespit edilirken, zayıf alanları bir anahtarla sıkıştırmak gerekir. Devre, ısıtma ekipmanı pahasına (bir kazan veya merkezi sistem) parafin ile beslendiğinden, bunun çalıştığından emin olmak gerekir.
Elektrikli süpürgelik sistemi kurulumu
Santralde sıcak bir elektrik süpürgesi kurmak için ayrı bir devre kesici kurmanız gerekir. Güç anahtarı, kullanılan plintlerin sayısına ve parametrelerine bağlı olarak hesaplanır.
Bir süpürgelik elektrik tipi monte etme teknolojisi aşağıdaki gibidir:
- Her şeyden önce, elektrik şebekesi bağlantı kutusuna verilir. Kutu, zemin seviyesinden yaklaşık 5 cm yükseklikte sisteme yakın olmalıdır.
- Duvar elektrik bandıyla kapatılmıştır.
- Duvarın yanında alt alüminyum kenar ve üst profil bulunur. Tutucular üst profile bağlanmıştır. Tutucuların montaj parametreleri su sistemi ile aynıdır - köşelerden 15 cm, kurulum adımı 40 cm'dir.
- Bir sonraki adım harici bir termostatın kurulmasıdır. Bu eleman radyatörlerin karşısına monte edilmiştir. Montaj yüksekliği - 1.5 metre, ısıtma sisteminden uzaklık - 2 metre.
- Isıtma modülünün alt tüpünde ısıtıcılar monte edilir. Modüllerin, duvar ile doğrudan temas etmemeleri için tutuculara sabitlenmesi gerekir. Modüller bir güç kablosu kullanılarak paralel bağlanır. Kablo mutlaka bir silikon kaplamaya ve 180 dereceye kadar ısıya dayanıklı olmalıdır.
- Yapının üst kısmı plastik bir kutu ile kaplıdır.
Elektrik süpürgelerini kendi elinizle monte etmeniz önerilmez. Her şey yüksek nitelik ve bir dizi ölçüm cihazı gerektiren karmaşık bir kablolama modelidir.
Sıcak bezlerin tasarımı ve kapsamı
Süpürgelik ısıtıcılar oldukça yüksek dekoratif özelliklere sahiptir. Oldukça kompakt ve hoş görünüme sahipler, bu da çeşitli tasarım çözümlerini uygulamak için kullanılmalarını sağlıyor. Süpürgelik sistemi de iyidir çünkü takılması az yer gerektirir, bu nedenle odada boş alan kısıtlaması yoktur.
Özellikleri ve ısıtma yöntemi nedeniyle, sıcak hava hareketine müdahale etmediği sürece, süpürgelik ısıtıcıları odadaki herhangi bir nesnenin yanına yerleştirmek mümkündür. Ayrıca, söz konusu cihazın tipi, zemin ve duvar yapmak için kullanılan malzemelere bakılmaksızın monte edilebilir.
Isıtma cihazları pazarında, süpürgelik radyatörleri en geniş renk yelpazesinde temsil edilir ve belirli bir iç mekana en uygun seçeneği seçmek kolaydır. Düz bir yüzeye sahip cihazlara ek olarak, yüzeyi çeşitli materyallerin (taş, mermer veya ahşap) dokusunu taklit edenleri de bulabilirsiniz.
Süpürgelik radyatörlerin kullanımından en yüksek verim, genellikle en soğuk olan köşe ve son odalara monte edildiğinde elde edilir. Süpürgelik ısıtması, sıcaklık eksikliğini telafi edecektir. Söz konusu ısıtma sistemi, hem özel evlerde hem de apartmanlarda eşit başarı ile uygulanabilir - örneğin, balkonların ısıtılması için.
Konut tesislerine ek olarak, halka açık yerlerde, örneğin yüzme havuzları, müzeler, konser salonları, vb. Yerlerde, süpürgelik tipi ısıtıcılar aktif olarak kullanılmaktadır. En uygun süpürgelik cihazları, tam boy panoramik pencerelerde bulunmaktadır - geleneksel radyatörlere yer yoktur, ancak sıcak süpürgelikler sorunsuz bir şekilde kuruldu.
Sonuç
Sıcak süpürgeler, bir evi ısıtmak için modern ve oldukça etkili bir çözümdür. Kurulumun uygun tasarımı ve kalitesi, oturma odasında en rahat ortamı yaratabilen güvenilir bir ısıtma sistemi yaratacaktır.
Sıcak kaide - bütçe DIY ısıtma sistemi
Etkili bir ısıtma sistemi nasıl bağımsız bir şekilde inşa edilir, tek bir taşla iki kuş öldürülür - evi ısıtmak ve iç mekânı süslemek için
Kış sona eriyor ve bir ısıtma sistemi seçilmesi sorunu FORUMHOUSE kullanıcıları için hala geçerli. Geniş ısıtıcı seçeneklerine rağmen, sürekli büyüyen bir sistem var. Adı “sıcak kaide” dir.
Sistem özellikleri
Thermoplint, normal kaidenin yerine kurulan bir ısıtma cihazıdır.
Temelde bir mikro konvektör olan sıcak bir kaide, hem ana ısıtma sistemi hem de ilave bir sistem görevi görebilir.
Küçük boyutu nedeniyle, endüstriyel olarak üretilen sıcak baza yüksekliği 15-20 cm ve genişliği 3 cm'dir, termoplintus her iç mekana iyi uyum sağlar.
Tavuk-A:
Portalımızın bir üyesinin günlüğünü okuyunuz, ikinci tipin özelliği nedir ve evdeki havanın bileşimini önemseyen herkese sıcak bir süpürgelik elektrik üretme veya satın almayı düşünmeye değip değmeyeceğidir.
Konvansiyonel alt-rüzgar radyatörlerinden farklı olarak, sıcak havyarların yardımı ile ısınma konveksiyon akımlarından dolayı meydana gelmez, önce havayı ısıtın, ancak radyan enerjiden dolayı, insan üzerinde faydalı bir etkisi vardır.
Çoğu zaman, termoplondan ısı transferinin termal bileşeninin% 80 ve konveksiyon bileşeninin% 20 olduğu rapor edilir.
Tavuk-A:
- Odaya monte edilen termoplastiklerin toplam yüzey alanını sayarsanız, neden güçlü bir termal radyasyon kaynağına dönüştükleri açıktır.
16 metrekarelik bir odaya girin. İç mekân, 4 metre uzunluğunda üç duvar boyunca, termoplastik monte edilmiştir. Panelin yüksekliği 14 cm'dir, bu nedenle kaidenin yayılan yüzeyinin toplam alanı 1,68 metrekare olacaktır.
3 cm panel genişliği ile, Coanda etkisinin etkisi altında yükselen konveksiyon ısı akısı, duvara karşı “preslenmiş” dir. Bu nedenle, odadaki hava kütlesinin geri kalanıyla karışmaz, bunun yerine duvarın üstteki iç yüzeyini ısıtır.
Böylece, sıcak bir kaidenin kurulu olduğu duvarlar, 1.5 metreye kadar olan bir yükseklikte, oda sıcaklığının birkaç derece üzerinde ısınarak odadaki insanlar için bir termal konfor hissi yaratır.
Deney sonucunda, rahat bir insan koşulu için, duvarların sıcaklığının yaklaşık 22 ° C olması koşuluyla, odadaki hava sıcaklığının yaklaşık 16 ° C olması gerektiği bulunmuştur.
Deney sonucunda, rahat bir insan koşulu için, duvarların sıcaklığının yaklaşık 22 ° C olması koşuluyla, odadaki hava sıcaklığının yaklaşık 16 ° C olması gerektiği bulunmuştur.
Sistem, cihaz ve kullanımda basittir. Sıcak süpürgelerin kayıtlarına su veya başka bir soğutucu madde beslemesi, herhangi bir ısıtma kazanından gelen bir sirkülasyon pompası kullanılarak geleneksel bir toplayıcı vasıtasıyla gerçekleştirilir.
Isıtma termoplintisinin ana avantajlarını sıralıyoruz:
- "Soğuk köşeler" oluşmadan tüm odanın tek biçimli ısıtılması;
- kışın büyük bir cam alanı ile özellikle önemli olan pencerenin yanında bir ısı perdesi oluşturulması;
- rahat termal mod, enerji tasarrufu yapmanızı sağlar çünkü kiriş bileşeninin baskın olması nedeniyle, havanın ısıtılmasında olduğu gibi havayı kuvvetle ısıtmak gerekli değildir;
- Çıkıntılı parçaların ve bileşenlerin yokluğu, sistemi hemen hemen her iç mekana girmenize izin verir.
Sıcak süpürgelik: satın almak veya yapmak
Hem Moskova'da hem de herhangi bir bölgede sıcak su süpürgelerini kolayca satın alabilirsiniz. Ama ana ve belki de, sıcak bir baza suyu olan en önemli dezavantajı - bunun fiyatı çok yüksektir. Ve sıcak bir kaide için fiyat da özellikle insani değil. Bu yazıda su versiyonuna bakıyoruz:
Ortalama olarak, gerekli tüm sabitleme ile bir sıcak süpürgelik panelinin çalışan metre fiyatı 2500 rublenin üzerindedir.
Bu fiyata, satın almanız gereken gerekli bileşenleri eklerseniz - astar, toplayıcı, karıştırma ünitesi ve diğer elemanlar, termoplonun maliyeti ikiye katlanır.
Bu nedenle, tavuk-A termoplonun kendisini yapmaya karar verdi.
Bu gereksinim için gerekli - düşük maliyetli ve evde süpürgelik ısıtma üretimi kolaylığı.
Tavuk-A:
- Bir beyin fırtınası oturumu gerçekleştirdim, yüzgeçleri terk etmeye ve tüpü lehimleyerek bir bakır levhadan bir panel yapmaya karar verdim.
Ev yapımı panelin teknik özellikleri:
- panel yüksekliği - 140 mm;
- iç boru çapı - 10 mm;
- dış boru çapı - 12 mm.
Tüpler 6 m uzunluğunda çubuklar içinde tavlanmamış bakırdan yapılmıştır.
Özellikle ilgi çekici olan, kullanıcının ılık süpürgelik üretimine yaklaşımıdır. Bunu yapmak için, sıradan bir çatı bakır kesilmiş öğütücünün tavuk-A şeridi 4 şerit halinde.
Tüpler, bir gaz torcu ve akı kullanılarak% 3 bakır içeren yumuşak sıhhi lehim ile panele lehimlenir. Lehimleme yerine metalin bozulmasını önlemek için ana brülör alevi boruya yönlendirilmelidir.
Tüpleri ve panelleri tavuk-A gövdesine bağlamak için, yağa dirençli bir basınçlı hortumun bölümlerini kullandılar. Ve bakır boruların uçlarına takılan kauçuk borular vidalı klipslerle tutturuldu.
Tavuk-A:
- Üretim sırasında, bu sistem (kollektör ve astar dahil) 500 rubleden daha azına mal oldu. 1 metre panel cinsinden. Şimdi, Ocak 2015'te enflasyon nedeniyle bu miktar yaklaşık 800-900 ruble.
Sıcak süpürgelik montajı
Panellerin duvardaki sabitleme yerlerinde aşırı ısı kaybını önlemek için, forum üyesi yansıtıcı bir alüminize tabakalı bir isolon şeridi yapıştırdı. Üstünde plastik plastik klipsleri duvara yapıştırdı.
Bu, gerekirse, onarımı kolaylaştıracaktır paneli kaldırmak için.
Kollektörden ısıtılan her oda için kendi konturu vardır. Astarı ile birlikte toplam uzunluğu 15-16 metreyi geçmemelidir. Soğutma sıvısının sıcaklığı, kazan devresinden, servo motorlu üç yollu bir vanadan gelen termostatik bir karıştırma ile ayarlanır.
Propilen glikol, bir ısı taşıyıcı olarak kullanılır. Termostatik kafaları olan termo-havalandırma her odaya girişte monte edilmiştir.
Tavuk-A:
- Sistemi doldurmak için yaklaşık 55 litre soğutucu sıvı aldı. Oda devrelerini (toplam 100 metrekare M ısıtılmış alan) ve toplayıcıyı doldurmak 10 litreyi aldı. TT kazanı, elektrikli kazan ve otoyoluna gittim.
Panellerin ısı transferini iyileştirmek için, tavuk-A ilk önce onları boyamak istedi, ancak bu fikri reddetti, doğal bakır renginin odanın iç kısmında harika görüneceğine karar verdi.
Özetleme
Kendinden yapılı termoplastikler, 7 yıldır, şimdiden forumchanin evinin ana ısıtma sistemi olarak çalışmaktadır. Her zaman, sistem güç kaybetmedi ve herhangi bir onarım gerektirmedi.
Tavuk-A:
- Evim iyi yalıtılmış. Hava durumuna bağlı olarak, soğutucunun sıcaklığı 50 ° C ila 70 ° C arasındadır. Sadece en soğuk kış aylarında, soğutucunun sıcaklığını 80 ° C'ye yükselttim.
Tavuk-A gibi hissediyor, çalışma masası üzerindeki termal etki çok yumuşak ve hoş. Hava fazla değil. Ve radyant enerji sayesinde, evin içindeki havanın sıcaklığı 20-21 ° C'de tutulabilir.
Ayrıca, tavuk-A sisteminin iyileştirilmesi olarak, panelin yüksekliğini 14'ten 19 cm'ye yükseltmeyi önermektedir.Buna göre, bu, boruların bağımsız üretimi için zor olan ince parçaların eksikliğini tamamen telafi etmektedir.
FORUMHOUSE'da “sıcak süpürgelik” sisteminin kurulumunu bağımsız olarak nasıl yapacağınız ve uygulayacağınız hakkında bilgi edinin, yerden ısıtma hakkında her şeyi öğrenin ve taş sobası inşa etmenin temel prensiplerini öğrenin.
Video hikayemizde, gaz yokluğunda büyük bir evin nasıl ısıtılacağını, bir ısı pompasına dayalı olarak bir hava ısıtma sisteminin nasıl inşa edileceğini görün.
Baza radyatörleri
Baza ısıtma radyatörleri XXI yüzyılın bir ısıtma sistemidir. Su veya elektrikli ısı değiştirici daha mı iyi? Bir plinth radyatörünü kendi ellerimle kurabilir miyim? Bu tür ısıtma etkili midir?
Genel giriş
Sıcak süpürme, ısıyı doğrudan havaya (kızılötesi radyasyon) dağıtan geleneksel bir bataryadan radikal olarak farklıdır. Sonuç olarak, oksijen yakılır ve hava kurur. Sıcak süpürgelik, zemini ve duvarları ısıtır ve zaten odayı ısıtmak için radyant enerji verir. Konveksiyon yok. Radyal ısıtma sistemi, insanlar, bitkiler, hayvanlar ve antikaların bakımı için en uygun olarak kabul edilen soba ısıtmayla karşılaştırılmaktadır.
Sıcak bir taban tahtası da normal bir radyatör gibi görünmüyor. Yüksekliği 12 cm ile 18 cm arasında değişmekte olup, genişliği 3 cm'dir.Onun normal tabanı yerine odanın çevresine monte edilmiştir ve bu nedenle bu ismi almıştır. Kapanış profili herhangi bir renk, doku ve değişen glossing dereceleri olabilir. Elektrik modülünün montajı elle yapılabilir.
Su ve elektrik sistemleri var. Hangisi daha iyi? Ev sahipleri bu soruya farklı şekilde cevap verecekler. Argümanlarında her bir öncelik. Su radyatörleri hakkında söylenemeyen elektrik modülünün daireye montajı daha kolaydır. Ama herkes için kabul edilemez elektrik tüketecek. Sıvı soğutma sıvısı üzerindeki sistem, ısı tedarik şebekesinden daha fazla basınç gerektirir. Ek bir pompa gerekli olacaktır. Ve boruların montajı üzerinde çalışmak zorunda.
Baza - ısıtma modülünün ana elemanı - birbirine paralel yerleştirilmiş ve bir devre oluşturan 2 bakır borudan oluşmaktadır. Pirinç plakalar çıtalar borulara sıkıca oturmuştur. Isıtma yapısı dekoratif bir kutu ile kapatılmıştır. Gövde T3-x alüminyum profillerden oluşur:
- ısıtma elemanını kapsayan geniş,
- köşeli parantez;
- alt çubuk.
Sıcak bir baza kurulumu üzerine yapılan tüm çalışmalar el ile ve uzmanlarla olan bağlantısıyla yapılabilir.
Baza radyatörleri hem olumlu hem de olumsuz özelliklere sahiptir. Birçok yön, yeni bir ısıtma sisteminin kurulumu için konuşur:
- odanın hızlı ve düzgün ısıtılması;
- ayarlanabilir ve ekonomik ısı;
- havayı kurutmaz;
- kiriş ısıtma sistemi, toz ve mikrop miktarını önemli ölçüde azaltabilir;
- özel bir mikro iklim sağlamak için önemli olan kış bahçesini ve antika odalarını ısıtmak için bile uygundur;
- Soğuk köprüler üzerinde bir ısı perdesi yaratılır, bu nedenle duvarlarda kalıp ve camlarda yoğuşma gibi problemler tamamen ortadan kaldırılır;
Ev sahibinin sıcak kaideyi terk etme kararı aşağıdakileri etkileyebilir:
- sistem maliyeti;
- su kaynağı veya elektriğin uygun olmayan giriş parametreleri;
- sıcak süpürgelik mobilya zorlanamaz;
- Bir apartman dairesinde bir su sisteminin kurulması bazen zordur, zira devrenin büyük bir uzunluğuna (15 metreden fazla), verimi arttırmak için bir dağıtım toplayıcısına ihtiyaç vardır;
- su süpürgesi sistemde artan su basıncı gerektirir.
Süpürgelik ısıtıcılar, camlı balkonlarda ve tomruklarda basitçe doldurulamaz. Sonsuza kadar neyin yoğunlaştığını ve nemli olduğunu unutacaksın. Isıtma modülü doğrudan pencerelerin altına monte edilir ve bir ısı perdesi oluşturur. Odalarda, caddeye temas eden pencereler ve duvarlar boyunca sıcak bir briket yerleştirilmiştir.
Elektrikli süpürgelik montajı için hazırlık çalışmaları
Sıcak süpürgelerin montajı, montajcının tecrübesini ve yeterliliğini gerektirir, bu yüzden bunu kendiniz yapmak her zaman mümkün olmaz. Ön hesaplamalar ve hazırlık, kurulumun kendisinden daha fazla zaman alır. Devrenin uzunluğu ısı mühendisliği hesaplaması ile belirlenir: odanın alanını ve hacmini, pencere açıklıklarının tipini ve boyutunu, duvarların ısı iletkenliğini ve diğer parametreleri hesaba katar. Her oda için bireysel bir hesaplamadır.
Su veya elektrikli sıcak süpürgelerin kurulumunun hazırlık kısmı aynı görünüyor:
- Süpürgelerin montaj seviyesine göre, alt çubuğu kendinden diş açan vida veya sıvı çivileri kullanarak zemine tutturun.
- Alt brakete paralel olarak, yalıtım bandını dikkatlice yapıştırın. Bandın genişliği ısıtma modülünden daha geniş olmalıdır.
- Köşelerin üst kısımlarını üst kenara yerleştirin.
- Parantezleri duvara 50 cm'lik aralıklarla vidalayın, havşa başlı kendinden diş açma vidaları kullanın.
Eleman ve bileşenler:
- iki türden braketler: 3 cm genişliğinde - profilin ek yerlerine - ve 2 cm genişliğinde - kaidenin tüm uzunluğu boyunca yerleştirilir;
- ısıtma modülünün braketlerde sıkıca sabitlenmesi için plastik takozlar;
- iç ve dış köşeler;
- bağlantı plakaları;
- sol ve sağ ipuçları;
- metal vidalar ve plastik tapalar;
- alüminyum ısı yansıtıcı bant 64 mm;
- ısı yalıtım bandı 110 mm polietilen köpük;
- kollu veya elektrik bandı küçültmek;
- temas grupları için plastik kutular;
- boru şeklindeki elektrikli ısıtıcı (ısıtıcı);
- ısıya dayanıklı örgülü üç çekirdekli kablo;
- elektrik kabloları için terminaller (düz, yuvarlak), pullar ve somunlar;
- Termostat, analog ve dijital hem de uygun.
Isıtma modülünün montajı ve montajı
Bir elektrik devresi oluşturun.
- Sistemi şebekeye bağlamak için koymak. Üç fazlı tek fazlı elektrik devresi kullanıyoruz: faz, topraklama, 0. Silikon kablo, 1,5 mm² kesitli 3 iletkene sahiptir. Tenov bağlantısı paralel şemaya göre yapılır. Topraklama ve temas grubunun ucu, sıkma kelepçesi (bant) ile sağlanır. Kabloları bağlamak için terminalleri PVC manşetleri ile sabitleriz: topraklama için düz bir parça kullanılır ve yuvarlak terminal faz için kullanılır.
- Isıtma modülünü braketlere takın. Ardından, ısıtıcı modülün sabit bir şekilde sabitlenmesini sağlayan braket ve modül arasına plastik bir kama yerleştiriyoruz. Kamanın çıkıntılı kısmı bir montaj bıçağı ile kesilir.
- İlgili tena temasları faza ve nötr tele bir mafsal dişi ve m4 bir diş çapı olan bir somun yardımı ile bağlanır.
- Temas noktalarını bir saç kurutma makinesiyle eşit şekilde ısındığımız bir kavrama ile kapatıyoruz. Bu, bağlantıların ve elektrik güvenliğinin sıkılığını sağlayacaktır.
Termostatı kurma ve ağa bağlanma
Kurulum yöntemine göre, sıcaklık kontrolörleri şunlardır:
- gömülü, kablo kutusuna yerleştirilmişlerdir;
- havai, duvara bağlılar.
Sıcaklığı sabitleyen sensör, ısıtma sırasında devrenin direncini değiştiren bir termokupltur. Her iki kablo da termostatın uygun terminallerine bağlanır. Doğru okumalar için, sensörler mevcut anakart veya diğer ısı kaynaklarından belirli bir mesafede monte edilir. 220 W'lık bir gerilime sahip ağ, ilgili terminallere bağlanır: ortak tanım L veya F, faz içindir, N sıfırdır.
- Kapak plakasının iç tarafını ısı yansıtan bir bantla örtün.
- Çubuğu sabitleyin: üst kısmı braketlerin kancalarına takın ve alt parçayı sıkıca oturtun.
- Gerekirse iç ve dış köşeleri takın.
- Son fakat en az değil, uçları uçlarla bitirin.
Sistemi başlatmadan önce, önce termostatı açın. Süpürgenin ısındığından emin olun, işi tamamlayın. Bir elektrikçinin temel becerilerine sahipseniz, kendi ellerinizle sıcak bir süpürgelik takın, zor değildir.