Elektrik güvenliği hayatın her alanında büyük önem taşıyor. Ama yüzme havuzu ya da spa gibi mekanlarda bu önemin en üst seviyede olduğunu söylemek mümkün.
Projeleri elektrik güvenliği açısından denetlemek elbette profesyonellerin işi. Elbette bir sistemi incelerken nitelikleriniz dışında işlem yapmamanız, özellikle de canlı bağlantılar içerdiğinden işleme yetkiniz ye da lisansınız olmayan panelleri asla açmamanız gerekiyor. Dikkat etmeniz gereken konular ise şöyle özetlenebilir:
Bağlamayı, topraklamayı ve GFCI korumasını kontrol edin.
Bunu gerektiren tüm havuz ve spa bileşenlerinde ve havuzun 5 fit yakınında metalik herhangi bir şey olup olmadığını kontrol edin. Buna pompalar, metal filtreler, aydınlatma armatürleri, merdiven cepleri, çitler, korkuluklar, korkuluklar, atlama tahtaları, cankurtaran standları, bazı engelli asansörleri ve otomatik havuz örtüleri dahil.
Tüm bileşenlerin düzgün şekilde bağlandığından emin olmak için bir süreklilik testi yapın. Bu, elektriğin telden bir bileşenden diğerine serbestçe akabildiğini doğrular. Böylece voltaj veya potansiyelde çok az veya hiç fark olmaz.
Testi gerçekleştirirken, direnç eksikliğini belirtmek için sayaç 1 ohm veya daha az okumalıdır. Daha yüksek bir okuma alırsanız, bu, öğenin düzgün bir şekilde bağlanmadığını gösterir. Uzmanlar burada farklılıkların genellikle bariz olacağını söylüyor. Düzgün yapıştırılmış bir öğe, ölçüm cihazında 1 ohm’dan daha az kayıt yapacak; yanlış bağlanmış veya hiç bağlanmamışsa, çok daha yükseğe çıkacak.
Ayrıca tüm geçerli bileşenlerin topraklandığından emin olun. Yeşil bir kablo olduğundan ve sıkı olduklarından emin olmak için toprak terminallerini görsel olarak inceleyin.
Yılda bir kez bağlama ve topraklamanın kontrol edilmesini öneriliyor.
Elektrikle çalışan her elemanın bir GFCI devre kesicisi veya prizi tarafından korunduğundan emin olun. Kurulumcu veya teknisyenin bir panelde alanı kalmadığında, bu bazen gözden kaçabilir veya kısayol olabilir. Uzmanlar bu konuda da; GFCI devre kesicinin her cihaza yerleştirilmesini öneriyor.
Kabloları ve kesicileri kontrol edin.
Bu işe kabloların uygun boyutta olduğunu doğrulayarak başlayın. Uzmanlara göre özellikle değişken frekanslı tahrik pompalarında, yetersiz kablo kullanılabiliyor. Montajda, alışkanlık dışında 12 gauge kablo da kullanılabiliyor. Ancak birçok değişken hızlı pompa 3 beygir gücüne çıkabildiğinden, bunun yerine 10 gauge kabloya ihtiyaç duyulabiliyor. Uzmanlara göre “Elektrik kodunun gerektirdiği o küçük ekstra yastığa ihtiyacınız var.” Daha büyük kablolarla, aşırı ısınma ve devre kesicilerin açma tehlikesi azalıyor.
Proje hem yüksek hem de düşük voltaj bağlantılarını içeriyorsa, bu kabloların ayrıldığından emin olun. Alçak gerilim kablosu, yüksek gerilim hattından veya bir otomasyon panelinin yüksek gerilim tarafında gerdirilmemeli. Aynı kanala birden fazla düşük voltajlı kablo yerleştirmenin yanlış bir tarafı yok. Sadece yüksek voltajı ve alçak voltajı karıştırmamak gerekiyor.
Kırıcılar söz konusu olduğunda, boyutların da kontrol edilmesi lazım. Kırıcılar, kendilerine bağlı tüm ekipmanları barındırabilmeli. Yıllar geçtikçe, insanlar bazen havuzlarına yeni bir şey eklerken yeterli devre kesici yuvası olmadığında onu mevcut bir devre kesiciye ekleyebiliyor ve kırıcının kapasitesini aşabiliyorlar.
Yükü hesaplayın
Kesici kapasitesinin yükü %80’ini geçmemeli. Örneğin 20 amperlik bir devre kesicide 16 amperden fazla olmamalı. Cihazlar açılıp kapandığından, motorlar çalıştıklarında çalıştıkları zamana göre biraz daha yüksek amper çekişine sahip oldukları için, sınırına kadar zorlamak doğru değil.
Pompa ve motor etiketine bakın.
Özellikle daha eski bir havuza bakıyorsanız, pompa motorunu ıslak uca ve uygulamaya uygun olduğundan emin olmak için inceleyin. Etiket eksikse motoru değiştirin. Orijinal motorun hala yerinde olup olmadığını ve sizden önce gelen teknolojinin doğru tipi kurup kurmadığını muhtemelen bilmiyorsunuzdur. Aşırı yüklenebilecek bir motor uygun değil.
Etiket yerindeyse motorun pompaya ve uygulamaya uygun olduğunu doğrulayın. Tanınan bir test laboratuvarında listelenip listelenmediğini kontrol edin.
Üç fazlı pompalı ticari bir kuruluma bakarken, ünitenin dahili olarak termal olarak korunduğundan emin olun. Değilse, kod, ayrı bir aşırı yük korumasına ihtiyaç duyduğunu belirtir. Bu nedenle mevcut olduğundan emin olun.
Pompa bağlantısını kontrol edin.
Ünite üzerinde çalışmanız gerektiğinde veya acil bir durumda hızlı bir şekilde devre dışı bırakmanız için pompada motor bağlantısı kolayca kesilmelidir. Bu bağlantı kesme aracı, eğer 240v ünite ise, pompaya giden her iki kabloyu da açmalı. Bu, yardımcı program denetleyicilerini – ünitenin yoğun saatlerde çalışmadığından emin olmak için yardımcı program tarafından yerleştirilen aygıtları – dışlar çünkü yalnızca bir kablo açarlar. Yani pompayı kapatır ama enerjisini kesmez. Elektrik kutusunu açar ve kablolara girerseniz, pompa çalışmasa bile elektrik çarpmasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz.
Bağlantı kesme araçları ile pompa arasındaki elektrik bağlantılarını inceleyin. Kanala yerleştirilmişse, açıkta kalan kablolar görünüyor mu? Kanal sağlam mı? Korozyonun geliştiğini görüyor musunuz? Bunların onarılması gerekebilir.
Sualtı ışıklarını inceleyin.
Profesyoneller, birçok olası sorun için ışıkları kontrol etmelidir. Tabii ki, yüksek voltajlı ışıklarda bağlantı, topraklama ve GFCI olup olmadığını kontrol edin.
Nişten bir ıslak niş ışığı çıkarılabilirse, görsel bir inceleme yapın. Onu yerinde tutan bir havuz ışığı kaması olup olmadığına bakın. Eğer öyleyse, yalıtkan değil iletken olduğundan emin olun. Bu, özellikle eski havuzlarda oldukça tehlikeli. Daha yeni takozlar, bağ bağlantısını korumak için iletken bir malzemeden yapılırken, bazı eski takozlar bağı koparan yalıtkan bir malzemeden yapılmıştır. Yalıtkan bir takoz bulursanız, yapıştırmadan ödün verilmiş demektir. İletken bir malzemeden yapılmış daha yeni bir kama ile değiştirin veya başka bir şekilde bu bağlantıyı eski haline getirin.
Benzer şekilde, değişiklikler için kabloyu inceleyin. Beyaza döndülerse, sorun değil – bu, klora maruz kalmaya devam etmenin normal tepkisidir. Ancak fiziksel hasar olup olmadığına bakın. – aşırı ısınma kanıtı, kesik veya sıyrık, başka bir kabloya ekleme. Bunlarla karşılaştıysanız tüm ışığın gitmesi gerekiyor. Çünkü oldukça teklikeli bir durumla karşı karşıyasınız demek.
Su girişi belirtileri için merceğe bakın. Merceğin arkasında yeşil veya siyah görürseniz, bu elektriksel hasar veya yosun olduğunu gösterir, bu da içine su girdiği anlamına gelir. Herhangi birini görürseniz, ışığı değiştirin.
Işık kapalı bir ünite ise, açmaya çalışmayın. Çatlaklar, delikler, yanık noktaları veya plastiğe vidalanmış bir bağlantı pabucu için görsel bir inceleme yapın. Bu işaretler, ışığın artık suya karşı sızdırmaz olmadığını ve bu nedenle değiştirilmesi gerektiğini gösteriyor.
120 voltluk ışıklar için GFCI’yi test edin. Işık açıkken başlayın ve yalnızca GFCI’nin tetiklendiğinden değil, ışığın gerçekten kapandığından da emin olun. Bu, GFCI’nin onu sıkıntı olarak gören biri tarafından atlanmamasını sağlar.
Güvenlik için bağlantıları kontrol edin.
Proje boyunca, aşırı ısınmış gibi görünmediklerinden emin olmak için bağlantıları inceleyin. Aşırı ısınan bağlantıların onarılması gerekecektir. Yangın tehlikesi oluşturabileceği veya ekipman hasarına neden olabileceği için gevşek bağlantıları sıkın. Bu, bağlama bağlantılarını içerir.
Korozyona yol açabilecek koşulları kontrol edin.
Ekipman pedi iç mekana yerleştirilmişse, kurallara uygun olduğundan emin olmak için havalandırmayı kontrol edin. Ayrıca, kimyasalların o alanda depolanmadığından emin olun. Son olarak, korozyona neden olabilecek herhangi bir sıvı sızıntısı olup olmadığına bakın.