- Giriş
- İhtiyacınız Olan Şeyler
- Ihtiyaç duyulan malzemeler:
- 90 Derece Viraj için Ölçme ve İşaretleme
- Bend yapmak
Giriş
Evler birkaç farklı yoldan bağlanmaktadır. Duvarların, tavanların ve zeminlerin içi, NM (Metalik olmayan) veya Romex kablosu tipik olarak kullanılır. Kısa süreli maruz kalan kablolama genellikle zırhlı kablo veya BX ile korunur. Dış kablolama çalışmaları genellikle EMT veya elektriksel metal boru olarak adlandırılan metal boru içine alınır. EMT oldukça sağlamdır, ancak doğru araç ve tekniğe sahip olmanız koşuluyla bükülebilir. Doğru takım bir boru bükücüsüdür ve doğru teknik çoğunlukla eğilmeyi hesaba katmak için uygun şekilde ölçmeyi içerir.
İhtiyacınız Olan Şeyler
Ihtiyaç duyulan malzemeler:
- Mezura
- Conduit bender (büktüğünüz boru için boyutlandırılmış)
- Kalem
- kanal
- Kare kare
90 Derece Viraj için Ölçme ve İşaretleme
90 derecelik bir eğilmenin ilk adımı, virajın ne kadar olması gerektiğinin belirlenmesidir. Diyelim ki bir duvardan düz bir boru parçası çalıştırıyorsunuz ve 90 derece döndürmeniz ve yatay olarak 12 inçlik bir kutuya duvardan geçirmeniz gerekiyor.
Kanal bükücüsünün kafasına bak. Hakkında bir not bulmalısın almak boyut. Ok "Stubs 5" gibi bir şey söyleyebilir. "Bu, 90 derecelik bir bükülmenin yatay ölçümünüze 5" eklediği anlamına gelir. Bir "saplama", elektrikçilerin 90 derecelik bir bükülme dediği şeydir. Ok, başın ön ucuna yakındır ve virajın başlangıcını gösterir.
Kanalınızın duvardan 12 "uzaması gerekiyor, bu yüzden toplam yatay boyut 12 olmalıdır." Boru bükücünüzün çekme boyutu 5 "ise, 12" den 5 "çıkarın, size 7" verir. Başka bir deyişle, virajı 7 'de başlarsanız, kanalın ucundan 5' dir ve toplamda 12 tane alırsınız.
Kablonun ucundan ölçün ve virajın başlangıcını göstermek için 7 "işaretini işaretleyin. Borunun ucunu bükücü içine koyun, böylece 7" işareti okla hizalanır.
Bend yapmak
Bükücüye ağır bir ayak basıncı uygularken bükücünün kolunu kendinize doğru çekin topuk başın arka tarafında. Yerdeki kanalın uzunluğu kafanın kenarında belirtilen 90 derecelik işarete ulaşıncaya kadar sabit bir hareketle devam edin.
Bahşiş: Tutacağı geri çekerken bükme kafasında sıkı bir basınç tutun. Yapmazsanız, bükücü kablo kanalında kayabilir ve ölçüm yanlış sonuçlanır.
Boruyu bükücüden çıkarın ve çalışmalarınızı 90 derecelik bir açı oluşturan bir çerçeve karesiyle kontrol edin. Bükümün iki kenarı, karenin iki bacağı ile hizalanmalıdır. Ardından, virajın uzunluğunu kontrol edin: boruyu, kısa uç noktaları düz yerden yukarı gelecek şekilde konumlandırın. Düz bir şekilde zeminden borunun ucuna kadar ölçün; 12 olmalısın. Eğer öyleyse, bunu yaptın! Bir profesyonel gibi bir boru büküyorsun!
Büküm 90 dereceden azsa, onu bükme makinesine geri koyun ve biraz daha bükün. Eğer yatay olarak 12'den fazla "ile sonuçlanırsanız, kısa ucunu bir demir testeresi veya boru kesicisiyle kapatabilirsiniz. Öte yandan, eğer kısa bir sürede geldiyseniz, yeni Kanal parçası Ne yazık ki, onu germek için bir yolu yok!