Korozyonu engellemek için çözünmüş oksijen takibi
Buhar türbinli enerji santallerinde sürekli eser miktar (ppb) çözünmüş oksijen ölçümü
Buhar çevriminin parçalarında korozyon hasarına neden olabileceğinden oksijen sadece eser miktarlarda (ppb) mevcut olmalıdır.Alkali çalışma koşullarında korozyonu en aza indirebilmek için mekanik havasızlaştırma ve kimyasal tutucu katkılar kullanılarak çözünmüş oksijen (DO) giderilir.
Online DO ölçümüyle korozyonu engelleyin
DO miktarı kondensat pompasının ve havasızlaştırma tesisinin çıkışında ve ekonomizörün veya kazan besleme tankının girişinde ölçülür. DO'yu iki adımda giderebilirsiniz:
Mekanik olarak: kazan besleme suyu kaynama sıcaklığına kadar ısıtılır ve buhar püskürtülerek tüm çözünmüş gazlar giderilir
Kimyasal olarak: Hidrazin (N2H4) oksijenle birlikte nitrojen gazı ve suya karşı tepkime verir. Hidrazin kanserojen olduğundan kalan oksijeni ortadan kaldırmak için sodyum sülfit (Na2SO3) kullanabilirsiniz.
Kullanıcı dostu DO takibi
Oksijen sensörleri için Memosens teknolojisi Liquiline transmiterimizle kullanıldığında güvenilir laboratuvar kalibrasyonu, kolay bakım ve ölçüm noktası aksamasının en aza inmesini sağlar.