Geçiş anahtarı: , özellikler, çeşitler nasıl bağlanır. Bir satın alma işlemini seçmeden ve karar vermeden önce, geçiş anahtarının ne olduğunu, neden gerekli olduğunu ve standart bir, iki ve üç tuşlu anahtarlardan ayırt edici özelliğinin ne olduğunu yine de öğrenmelisiniz. Tek bir anahtar geçiş anahtarı bir daire veya süzme çeşitli yerlerinde bulunan farklı noktalarında, gelen aydınlatma için tek çizgi ya da devre kontrol etmek için gereklidir. Bir koridora veya odaya girerken bir anahtarla aydınlatmayı açacağınız ve farklı bir yerde bulunan diğeriyle aynı aydınlatmayı kapatabileceğiniz ortaya çıkıyor.
Bu genellikle yatak odasında bir kişi yatak odasına girdiğinde ve kapının yanındaki ışığı yaktığında uygulanır .
Ardından, yatak başında veya başucu masasında uzanıp ışığı kapatabilirsiniz. İki katlı evlerde her şey daha kolay - ilk aşamada ampulü açın, merdivenlerden yukarı çıkın ve ışığı ikinci kattan kapatabilirsiniz.
Önce benzer bir devreyi kontrol için monte etmek için aşağıdaki noktalara dikkat etmeniz gerekir:
- Geçişli tipte montaj işi için üç çekirdekli bir kablo gereklidir - NYM 3 * 1. 5 mm 2 veya VVGng-Ls 3 * 1. 5 mm 2 .
- Böyle bir devreyi geleneksel anahtarlar üzerine kurmaya çalışmayın.
Standart ve geçiş anahtarları arasındaki temel fark, kaç kontağa sahip olduklarıdır. Basit tek tuşlu tuşların kabloları (çıkış ve giriş) bağlamak için yalnızca iki terminali vardır, ancak üç adede kadar geçiş tipi terminal vardır! Normalde, elektrikli aydınlatma devresi ya kapalıdır ya da kapalıdır ve üçüncüsü verilmez.
Elektrik devresini özellikle bir çalışan kontaktan ikinciye değiştirdiği için, geçiş seçeneğini kapatmak için bir eleman olarak değil, bir anahtar olarak çağırmanın daha iyi olduğuna dikkat edin .
Önden görünüşte aynı görünebilirler, ancak geçiş elemanının anahtarı aşağıdakilerden oluşan bir ikona sahip olabilir: dikey üçgenleri.
Bunları flip-flop veya çapraz tip öğelerle karıştırmamaya çalışın (daha sonra bunlar hakkında daha ayrıntılı olarak konuşacağız). Bu üçgenler yalnızca yatay görünüyor. Ancak ikinci tarafta farkı fark edebilirsiniz - geçiş elemanının üstte 1 terminali vardır ve altta ikisi aynı anda bulunur.
Normalde üstte 1 ve altta aynı. Çoğu insan, anahtarları bu parametreler için tek tuşlu anahtarlarla karıştırır, ancak iki anahtarlı anahtarlar, 3 terminalleri olmasına rağmen kesinlikle burada çalışmayacaktır.
kontaklar nasıl çalıştığını anlamlı bir fark vardır. Bir kontak kapatıldığında, ikinci tip anahtar otomatik olarak kapanır, ancak iki tuşlu anahtarların böyle bir işlevi yoktur.Aynı zamanda, iki elektrik devresi hiç açıkken bir ön konum olmadığını unutmayın.
Her şeyden önce, anahtarın kendisini sokete doğru şekilde bağlamak ve anahtarı çıkarmaya değer ve bunların yanı sıra bir üst çerçeve de var. Demonte edildiğinde, kontaklar için hemen üç terminal göreceksiniz.
En önemli görev, aralarında ortak bulmaktır. İç kısımdaki yüksek kaliteli ürünlerde her zaman bir şema vardır ve bunu anlarsanız, içinde kolayca gezinebilirsiniz. Bir bütçe modeli satın aldıysanız veya herhangi bir elektrik devresi sizin için hala yoğun bir ormansa, süreklilik modunda sıradan bir Çin menşeli test cihazı kurtarmaya gelecektir (hatta bir pil göstergesi tornavidası bile kullanabilirsiniz).
Test cihazındaki probları kullanarak, dönüşümlü olarak tüm kontaklara dokunmalı ve AÇIK ve KAPALI tuşunun herhangi bir konumunda test cihazının "biplemeye" başladığı veya "0" gösterdiği kişiyi aramalısınız. her şeyi bir gösterge tornavida ile yapmak çok daha kolaydır.
Ortak terminal bulunduktan sonra, ona güç kablosundan bir faz bağlanmalıdır. Diğer iki kabloyu kalan terminallere bağlamaya değer. Ve hangisinin nereye gittiğinin önemi yok. Anahtar, sokete monte edilmeli ve sabitlenmelidir. Bu, geçiş anahtarını bağlamanın aşamalarından biridir.
İkincisi ile aynı şeyi yapmalısınız - ortak bir terminal bulun, ona faz tipi bir iletken bağlayın, bu aydınlatma cihazına gidecek ve diğer iletkenleri diğerlerine bağlayacaktır.
Şimdi en önemli şey, devreyi bağlantı kutusunda doğru şekilde monte etmektir. Dört üç çekirdekli kablo içermelidir:
Kabloları bağlarken, renkli işaretlerle gezinmek daha uygundur. Üç çekirdekli bir VVG kablosu varsa, en yaygın renkleri beyaz / gri (bu fazdır), mavi ("sıfır") ve sarı-yeşildir (bu topraktır). Başka bir seçenek daha var - faz beyaz / gri, "sıfır" kahverengi ve zemin siyah. Montaj nötr iletkenlerle başlar . Giriş makinesinin kablosundan sıfır çekirdek ile armatüre giden sıfırın bir noktada kabin terminalleri kullanılarak bağlanması gerekir.
Ardından, topraklama için bir iletkeniniz varsa tüm topraklama iletkenlerini bağlamanız gerekir. Nötr kablolarda olduğu gibi, "toprak", aydınlatmaya giden kablonun "toprak" ı ile giriş kablosuyla birleştirilmelidir. Bu tel, armatür gövdesine bağlanmalıdır.
Faz iletkenlerini doğru ve hatasız olarak bağlamak kalır. Giriş kablosundan gelen faz, giden telin fazına birinci anahtarın ortak terminaline bağlanmalıdır.
İkinci anahtardan gelen ortak tel, ayrı bir kelepçe kullanılarak aydınlatma telinin faz iletkenine bağlanmalıdır. Her şey yapıldığında, sadece giden kabloları iki anahtardan birbirine bağlamak kalır ve bunları nasıl bağladığınız önemli değildir. Renkleri karıştırmasına bile izin verilir, ancak gelecekte kafanızın karışmaması için renklere sadık kalırsanız daha iyi olur. Bunun üzerine devrenin tamamen monte edildiğini, voltaj uyguladığını ve aydınlatmayı kontrol ettiğini varsayabiliriz.
Ve şimdi kendiniz için hatırlamaya değer temel kuralları işaretleyin:
- Makineden gelen faz, anahtar # 1'in ortak iletkenine gitmelidir.
- Aynı faz, ikinci anahtarın ortak iletkeninden aydınlatma armatürüne gitmelidir.
- Diğer iki yardımcı iletken bir bağlantı kutusunda birbirine bağlanmalıdır.
- Toprak ve sıfır, doğrudan lambalara anahtar olmadan doğrudan beslenmelidir.
Şimdi yeni anahtarlarla aydınlatma kontrolü hakkında konuşmaya değer.
Üç veya dört ışıktan birini kontrol etmek istiyorsanız ne yapmalısınız? puan? Daha sonra devreden üçüncü ve dördüncü bir anahtar olacak.
Görünüşe göre sadece bir tane daha geçiş satın almanız gerekiyor, ama bu o kadar basit değil. Üç terminalli bir anahtar burada çalışmayacaktır, çünkü bağlantı kutusuna bağlanacak dört kablo olacaktır. Burada, bir basmalı anahtarın veya aynı zamanda bir çapraz / orta / çapraz anahtarın kullanılması çok faydalı olacaktır. Temel farkı, dört çıkışa sahip olmasıdır - ikisi altta ve aynı sayı üstte. Sadece iki kontrol noktası arasına kurulur.
Bağlantı kutusuyla başlamaya değer, içinde ikinci ve birinci anahtarlardan iki ikincil kablo bulmalısınız. Bunların bağlantısını kesmeniz ve aralarına bir atlama kablosu bağlamanız gerekir. Bu kabloları ilkinden girişe ve ikinciye gidenleri çıkış terminallerine bağlayın. Geçiş anahtarının bağlantı şeması her zaman kontrol edilmelidir, çünkü genellikle çıkış ve giriş aynı tarafta bulunur.
Doğal olarak, atlama telinin kendisini bağlantı kutusuna itmeye gerek yoktur, oradaki uçları dört çekirdekli bir kablodan geçirmeniz yeterlidir.
Ve anahtarın kendisi sizin için uygun olan herhangi bir yere yerleştirilmelidir - yatağın yanında, koridorun ortasında vb. Işık her noktadan açılıp kapatılabilir. Sistemin temel avantajı, onu sonsuz bir şekilde değiştirebilmeniz ve istediğiniz kadar basmalı anahtar ekleyebilmenizdir. Yalnızca iki kontrol noktası (sonunda ve başlangıçta) olacak ve aralarındaki aralıkta en az 13 çapraz geçiş olacaktır.
Bu aşamada geçiş anahtarındaki ana terminalin aranması ve bağlantısı yapılır.
hata. Bazı nedenlerden dolayı, çoğu devreyi kontrol etmez ve safça ortak terminalin yalnızca tek kontaklı terminal olduğuna inanır. Devreyi bu şekilde monte ederseniz, anahtarlar düzgün çalışmayacaktır çünkü hepsi birbirine bağımlıdır. Farklı anahtarlarda ortak temasın herhangi bir yerde olabileceğini unutmayın! Bir gösterge tornavida veya test cihazı kullanarak ona "canlı" demek en iyisidir. Çoğu zaman, farklı şirketlerden anahtarları değiştirirken veya kurarken bu sorunla karşılaşılabilir.
Her şey daha önce çalıştıysa, ancak devreyi değiştirdikten sonra çalışmayı durdurduysa, kabloları karıştırdınız.
Yeni anahtarın hiç fena olmadığı bir seçenek de olabilir. Ürünün içindeki arka ışığın anahtarlama ilkesini etkileyemeyeceğini hatırlamak da önemlidir. Diğer bir popüler hata, birinci geçiş anahtarından her iki kablo da üst kontaklara ve ikinciden üst kontaklara çekildiğinde, çapraz tellerin yanlış bağlanmasıdır. Bu arada, çapraz anahtarlarla, anahtarlama mekanizması ve devre biraz farklıdır ve teller çapraz bağlanmalıdır.
Birinci dezavantaj, standart olanlarda bulunan OFF veya ON tuşlarının belirli bir pozisyonunun olmamasıdır. Lamba yandıysa ve değiştirilmesi gerekiyorsa, böyle bir şema ile ışığın açık mı kapalı mı olduğu hemen anlaşılmayabilir. Lambayı değiştirirken sadece gözlerin yakınında patlaması hoş olmayacaktır. Bu durumda, en kolay ve en güvenli yol, gösterge panelindeki otomatik aydınlatmayı kapatmak olacaktır. 'in ikinci dezavantajı, bağlantı kutularındaki çok sayıda bağlantıdır.
Ne kadar çok ışık noktasına sahip olursanız, bağlantı kutusunda o kadar çok vardır. Kablonun bağlantı kutuları olmadan şemalara göre bağlanması, bağlantı sayısını azaltacaktır, ancak kablo tüketimini veya damar sayısını birkaç kat artırabilir. Kablo tesisatınız tavana giderse, her anahtar için kabloyu oradan indirmeniz ve ardından yukarı kaldırmanız gerekecektir. Buradaki en iyi seçenek, darbe tipi bir röle kullanmaktır.
( 3 işaret, ortalama 3.
67 / 5 )
Posted By: Çalışma şekli |01, Nov 2020
Posted By: Çalışma şekli |01, Nov 2020
Posted By: Çalışma şekli |03, Nov 2020
Posted By: Çalışma şekli |06, Nov 2020
Posted By: Çalışma şekli |13, Nov 2020