Bir evin veya dairenin ısıtılmasının alternatif kaynaklarından biri elektrikli yerden ısıtma sistemidir. Kurulum kolaylığı ve kullanım kolaylığı nedeniyle, kablo tabanı en çok aranan tüketiciler arasında haklı olarak yer almaktadır.
Elektrikli yerden ısıtmanın nasıl yapıldığını düşünmeden önce, bu sistemin gizlediği avantaj ve dezavantajları tanımanızı öneririz.
“Elektrikli yerden ısıtma sisteminin” enerji tüketimini etkileyen faktörler
Kablo elektrik ısıtmalı zeminin montajı teknolojisi dört aşamalı ardışık performanstan oluşur:
Elektrikli yerden ısıtma sisteminin düzenlenmesi ile ilgili çalışma başlangıcı, ısıtma elemanının tipi ile başlar.
Buna bağlı olarak, bu tür sistemler ayırt edilir:
Elektrikli yerden ısıtma çeşitleri
Elektrikli yerden ısıtma için ısıtma kablolarının düzenleri çeşitleri 90 ve 180 derece dönüşlü ısıtma paspaslarının döşemelerinin çeşitleri
Sıcak bir elektrik zemini projesi geliştirilirken, kablo döşenmesi şeklinde farklı olan, sistem kurulumuna farklı yaklaşımlar olduğu gerçeğini hesaba katmak gerekir:
Geliştirilen proje aşağıdaki bilgileri içerir:
Banyo için örnek proje
Banyoda kablo ısıtmalı zemini döşemek Banyodaki elektrik ısıtmalı zemini
Sıcak bir elektrikli zeminin dezavantajlarından biri, ağır mobilya parçalarını yeniden düzenleyememesidir. Mobilyayı kabloya koymak son derece arzu edilmez, bütünlüğünün bozulmasına yol açabilir.
Sistemin güç için hesaplanması ısıtılmış alana bağlıdır ve aşağıdaki formüle göre gerçekleştirilebilir:
P - sistem gücü, W / m.kv.
P, ısıtma elemanının gücü W'dir;
S - odanın alanı, sq.m.
Not: Her oda için ayrı ayrı sıcak zeminler hesaplanır.
Hesaplamalar için, kablo döşemeden ısıtma üreticileri tarafından geliştirilen tabloları kullanabilirsiniz. Bu tablolar odadaki ısı kaybını, kablo döşemesi sesini, odadaki toplam kablo uzunluğunu hesaba katar. Bir film zemini durumunda, belirli bir alanı kaplayan bölümlerin sayısı seçilir.
Isı yalıtımlı bir zeminin cihazı, önemli miktarda elektrik tüketiminde farklılık gösterir. Bu, mevcut kabloların sahip olduğu yükü kaldırabildiğini kontrol etmeyi gerekli kılar.
Hesaplama sürecinde, kablonun mevcut enkesiti dikkate alınır.
Eğer hesaplama eski kabloların yeni yük ile baş etmediğini gösteriyorsa (çekirdeklerin çapı yük ile uyuşmuyorsa), sıcak alana servis yapmak için özel olarak tasarlanan ek kabloları (doğrudan panelden) değiştirmeli veya kurmalısınız.
Tabloda 1 m2'lik bir elektrikli yerden ısıtmanın güç tüketimi verilmiştir:
Mobilyaların yerini, sistemin ana bileşenlerini ve ana mesafeleri gösteren bir projeye örnek.
Elektrikli yerden ısıtma projesi
Elektrikli yerden ısıtma sistemi şunları içerir:
Standart alet, iş için kullanılır: bir çekiç, keski, perforatör, metal makası, şerit ölçüsü, tornavida.
Isıtma kablosu seçimi önemli bir öneme sahiptir, bu nedenle aşağıdaki tiplerin kurulum için kullanıldığını bilmelisiniz:
Birkaç aşamada gerçekleştirilir:
Isıtma kablosu, mat veya film sadece hazırlanan yüzey üzerine serilir. Hazırlık şunları içerir: çıkıntı yapan elemanların elimine edilmesi, düzlemin hizalanması. Hizalama için, kullanıcılara daha iyi “düşme” ve aynı zamanda zamandan tasarruf eden özel karışımlar kullanmaları tavsiye edilir. Adi çimento şapı uzun kurur.
Zemin yüzeyinden 0.9-1 m yükseklikte bir sıcaklık kontrolörü kurulması tavsiye edilir. Bu noktada, montaj kutusunun montajı için bir delik açmanız ve kabloyu kurmak için duvarın zemine delinmesi gerekecektir.
Genellikle penofol (köpüklü polietilen) sıcak bir elektrikli zeminin altına monte edilir. Yalıtım Penofol, yansıtıcı bir yalıtımdır, malzemenin kendine has özelliği küçük kalınlık, bir folyo tabakasının varlığı (ısının yansımasına izin verir) ve kendinden yapışkanlı bir tabakadır (döşeme işlemini basitleştirir, kablo döşemesi sürecinde yalıtımın hareketini ortadan kaldırır). Aynı zamanda, penofolün termal iletkenlik katsayısı (20 ° C sıcaklıkta 0.031 W / mK'ye eşittir).
Folyo kaplı penofol folyoyla birlikte yerleştirilir, kıstır ve şeritlerin birleşimi bantlanır.
Bir ısıtıcı olarak, penofol ek olarak, kullanılabilir: 20-50 mm tabaka kalınlığı ile genişletilmiş polistiren veya köpük (25'in üzerinde yoğunluğu ile). Sistemin sıcak zeminini balkonda monte ederken, yalıtım tabakasının kalınlığının 100 mm'ye çıkarılması tavsiye edilir.
Yalıtım odasını döşedikten sonra, etrafın etrafına, damper bandı yapıştırın. Kenar bandının amacı, ısıtma işlemi sırasında zemin kaplamasının genleşmesini telafi etmektir.
Son derece düşük bir higroskopik gösterge ile ayırt edilen bir katı ısı yalıtım malzemesinin kullanılması tavsiye edildiği için, bir su yalıtım ağının monte edilmesi tavsiye edilmez.
Yerden ısıtma için termostat uzaktan kumandalı veya dahili sıcaklık sensörlü (zeminin sıcaklığını ölçer) kontrol ünitesidir. Ek bir hava sensörlü termostatlar vardır. Termostatın amacı, alan ısıtma derecesini ve güç tüketimini düzenleme yeteneğini sağlamaktır.
Elektrik ağına olduğu kadar elektrik döşemesinin kablosuna, olukta döşenen teller vasıtasıyla bağlanır. Olukların kullanımı, tablanın bütünlüğünü ihlal etmeden onarım çalışması (gerekirse) yapmanıza izin verecektir.
Yerden ısıtma için termal sensör, doğrudan oluklamada zemine doğrudan monte edilir. Bu durumda, ustalar yalıtımın kesilmesinin ve olukların “gömülmesinin”, ısıtma elemanlarının (kablo veya keçenin) üzerine çıkmamasının önemine dikkat çekmektedir. Ondülasyonların bükme açısı, telin bükülmesini ve olukların çatlamasını önlemek için düzgün olmalıdır. Şapın içine doğru uzanan olukların sonunun bir sızdırmazlık maddesi ile kapatılması tavsiye edilir.
Not: Isı kontrol ve ısı sensörü her odaya monte edilir.
Servis ekipmanı kurulduktan sonra, doğrudan kablonun kurulumuna devam edebilirsiniz. Elektrikli yerden ısıtma iki şekilde yapılır:
Zeminde iki kat döşemenin birleşim yeri varsa, bu yerde kabloyu olukta döşemek tavsiye edilir. Bu, levhaların olası termal genleşmesini telafi eder ve sistemin yerden ısıtma sistemine zarar verme riskini azaltır.
Tabanın başlangıcından önce elektrik zeminin görünümü fotoğrafta gösterilmektedir.
Şap dökmeden önce, elektrikli yerden ısıtma sisteminin verimliliğini kontrol etmek gerekir. Operasyon öncesi doğrulama telin direncini ölçmeyi içerir. Önceki testten sapma önemsiz ise, şap dökmeye başlayabilirsiniz.
Ölçüm, bir multimetre veya test cihazı ve daha sonra bir megohm metre (1.000 V'un üzerinde büyük dirençleri ölçmek için kullanılır) kullanılarak gerçekleştirilir. Sonuç 10 MΩ'nin altında olmamalıdır.
Tabanda elektrikli yerden ısıtmanın döşenmesi, kablo veya ısıtma paspasları kullanılarak yapılır. Film döşemesi durumunda, kurulum şapsız yapılır.
Kullanılan şap içinde elektrikli döşeme kurulumu için:
Malzemeyi bağlamak için kullanılan türden bağımsız olarak, bağın optimum yüksekliği (kalınlık) 30-50 mm'dir.
Sistem kontrol edildikten sonra, elektrikli yerden ısıtma - döşeme fayansı, laminat.
Gördüğünüz gibi, bir elektrikli zeminin kurulumu çok zorlaşmaz. Aşağıdaki tablo, kiralanan ustaların yardımıyla kurulum maliyetini göstermektedir. Ortalama olarak, anahtar teslimi kurulum için m2 başına fiyat metrekare başına 600 ruble. Malzemelerin maliyeti hariç.
Farklı firmaların tekliflerini inceledikten sonra, elektrikli yerden ısıtma cihazlarının maliyeti, metrekare başına 2.000 ila 4.700 ruble arasında değişecektir (2016 yılı sonu itibariyle). Bu durumda, minimum fiyat 250 m²'den sipariş verirken geçerlidir. veya eğer ilan bir inşaat firması tarafından değil, özel bir usta tarafından verilmişse.
Bu sayede, elektrikli ısı yalıtımlı bir zeminin kendi ellerinizle montajını yapmak iş üzerinde önemli ölçüde tasarruf etme fırsatıdır.
Ev ustalarının incelemeleriyle kanıtlandığı gibi, bazı tipik hatalar çok yaygındır:
Elektrikli yerden ısıtma, operasyonda iddialı değil, güvenilir (iyi bileşenler ve doğru kurulum seçerken) ve uzun süre hizmet edecektir.
Sıcak elektrikli döşemelerin bir sistemi yardımıyla konutların ısıtılması sadece popüler değil aynı zamanda uygun maliyetli hale geliyor.
Elektrikli yerden ısıtmanın teknoloji kurulumu elle yapılabilir. Binanın ısıtılmasının etkili bir yolu ve tasarımın güvenilirliği, bu tip ısıtmanın geleneksel merkezdeki tercihinin sebebi olmuştur.
Yerden ısıtma sistemini kurmadan önce bir tüketicinin bilmesi gereken tek şey, türüne bağlı olarak sıcak bir elektrik zeminin döşenmesi teknolojisidir.
Herhangi bir inşaat işi, nesnenin veya onun herhangi bir parçasının hazırlanışı ile başlar. Isı yalıtımlı bir elektrik zeminin montajı bir istisna değildir.
Elektrikli yerden ısıtma sistemi nasıl kurulur?
İç mekanda kendi ellerinizle elektrikli yerden ısıtma sistemi kurmak için basit ardışık eylemlerin bir listesi var:
Islak şap, neredeyse bir ay boyunca kuruduğundan, ustalar, yarı kuru versiyonunu, üreticinin belirttiği miktarda suyla karıştırılması gereken, hazır kum, çimento ve plastikleştirici karışımlarına dayanarak tavsiye etmektedir. Bundan sonra, elektrikli yerden ısıtmanın döşenmesi bir günde yapılabilir.
Bu hazırlık eylemleri, elektrikli yerden ısıtmanın herhangi birinin döşenmesinden önce gelmelidir.
Bugün en popüler olanları:
Her birinin artıları ve eksileri vardır, bu yüzden bunlardan birini ana ısıtma olarak seçerken, her türlü elektrikli zeminlerin teknik özelliklerini iyice incelemek gerekir.
Bu yerden ısıtma sistemi en ucuz, aynı zamanda kurulumu daha zahmetli. Hazırlanan yüzeye takılan, üzerine takılan, güç kaynağına bağlanan, harçla dökülen ve son katla kaplanmış bir kabloya dayanır.
Kurulumun tüm karmaşıklığı, sadece kablo miktarının değil, aynı zamanda gücünün ve dönüşler arasındaki adımın sadece önceden hesaplanması gerektiğidir. Elektrikli yerden ısıtma sisteminin verimli çalışması için, kurulum önceden seçilmiş bir şemaya göre yapılmalıdır.
Odanın alanına ve bulunduğu yere bağlı olarak, ısıtma sistemi şu şekilde düzenlenmiştir:
Başlangıçta, tek çekirdekli bir kablo kullanıldı, ancak operasyonu tarafından üretilen elektromanyetik radyasyon herkes için uygun olmadığından, bu problem ikiz çekirdekli analogun gelişiyle ortadan kalktı. Biraz daha pahalı ama tamamen güvenli.
Elektrikli yerden ısıtma nasıl yapılır? Kabloyu hazırlanan zemine döşemeden önce, vidalarla 50 cm mesafede özel montaj bantları yerleştirmeniz gerekir. Kabloyu yerinde tutacak kelepçeler sağlarlar.
Elektrikli zeminin döşenmesi aşaması kullanılabilir alan boyunca aynı olmalıdır ve termostatın kurulumu başlar.
Elektrikli yerden ısıtma (kablo) nasıl yapılır?
Elektrikli yerden ısıtma için kurulum talimatları (kablo):
Yani sıcak kablo döşemesinin döşenmesi ve bağlantısı yapılır.
Elektrikli yerden ısıtma nasıl monte edilir? Bu sistemin görünümüne bağlı olarak, sıcak bir elektrik zemininin döşenmesi, üreticilerin farklı kablo boşluklarına ve farklı güçlere sahip ısıtma paspasları üretmesinden dolayı, daha kolay hale gelmiştir. Odayı ısıtmak için hangi parametrelerin gerekli olduğunu hesaplamak ve hazır bir sistem satın almak yeterlidir.
Paspasların temeli, üzerinde ince bir telin sabitlendiği bir polimerler ızgarasıdır. Malzeme rulolar halinde satılır, takılması ve bağlanması kolaydır.
Elektriksel olarak yalıtılmış bir zeminin beton bazlı benzer bir cihazı, normal bir kablo olarak ilave korumaya gerek duymaz.
Sıcak bir elektrikli zemin üzerinde fayans nasıl döşenir? Karo tutkal tabakası uygulamak ve fayans döşemeye hemen başlamak yeterlidir.
Isıtma paspasları için termostatın kurulumu kablo döşemeleriyle aynı sistem üzerinde gerçekleştirilir.
Bu yerden ısıtma sistemi en yeni gelişmelerden biri olmasına ve maliyetinin “bulutların ötesinde” olmasına rağmen, pek çok tüketici fiyat üzerinden kaliteyi tercih etmektedir. Sıcak elektrikli film zeminlerin montajı çok basitleştirilmiştir ve satın alma işleminin oldukça haklı olduğu etki ve kârlılık o kadar dikkat çekicidir.
Sitemizde teknoloji ve aşağıdakiler altında sıcak bir elektrikli zemin döşeme sırası hakkında bilgi edinin:
Ayrıca bu makalede, elektrikli yerden ısıtmanın nasıl doğru şekilde bağlanacağıyla ilgili bilgi edinebilirsiniz.
Elektrikli yerden ısıtma nasıl yapılır?
Sıcak bir elektrikli zemin döşemek için kurallar:
Kızılötesi filmin kurulumunun geri kalanı, ısıtma matlarının döşenmesinden çok farklı değildir.
Bu ısıtma sistemi tüm zemin kaplamaları için evrensel ve uygundur, daha az elektrik tüketir ve odayı üç seviyede homojen şekilde ısıtır:
Herhangi bir yerden ısıtma sistemi sensörlere ve termostatlara ihtiyaç duyar, bu nedenle kit içinde bulunmazlarsa, ayrı olarak seçilmelidirler.
Elektrikli kızılötesi film yerden ısıtma kurulumu
Elektrikli yerden ısıtma sisteminin çeşitli özellikleri ve ilk bölümünde anlatılan temel cihaz ile bir ön görüşmeden sonra - “Elektrikli yerden ısıtma: Bölüm 1. Ne var?”, Elektrikli yerden ısıtma kullanan durumlarda özellikle seçim, hesaplama ve kurulum özelliklerine geçme zamanı. Bu nedenle, bir yerden ısıtma sistemi satın almaya hazırsanız, o zaman ilk olarak amacına göre, odanın ek ısıtması mı yoksa ana ısıtması mı olacağına karar vermelisiniz.
Bir ısıtma sistemi zaten olan bir evde veya dairede bir elektrikli yerden ısıtma sistemi kurmayı planlıyorsanız, ısıtma ek olacaktır ve çok güçlü bir sistem satın almanıza gerek yoktur.
Elektrikli yerden ısıtma ana ısıtma kaynağının işlevini yerine getirecek olursa, büyük olasılıkla oldukça kalın bir beton şap içine (5 cm'den) monte edilecek ve ısıtma kablosunun gücü yüksek olacaktır. Ancak, kural olarak, bu tür sistemler endüstriyel tesislerde veya merkezi ısıtmaya bağlı olmayan müstakil binalarda daha sık kullanılır.
Isıtma amacıyla karar verdiğimizde, kurulum seçenekleri ve hesaplamaları seçimine geçiyoruz. Bu ek bir ısıtma ise, o zaman ısıtma kızılötesi film veya ısıtma matı çoğunlukla kullanılır; Ana ısıtmada, bir ısıtma kablosu seçmek tercih edilir.
Yerden ısıtma sisteminin gerekli gücünü seçerken, aşağıdaki parametrelerden başlayabilirsiniz: yatak odası - m² başına 100-150 W, mutfak ve koridor - m² başına 150 W, balkon - m² başına 200 W, banyo - m² başına 150-180 W.
Bir sonraki görev ısıtmalı zeminin yerini planlamak ve kablo döşeme adımını hesaplamaktır.
Montaj sırasında duvarlara olan mesafe en az 5-10 cm olmalıdır, bu da kablonun oda sıcaklığına doğrudan ısı vermesi ve aşırı ısınmaması için gereklidir. Örneğin, iç kapıları monte ederken, sıcak zeminin bütünlüğü konusunda endişelenmeyeceksiniz. Ayrıca, girintiler yer sıhhi tesisat, ağır mobilya ve büyük ev aletleri (buzdolabı, çamaşır makinesi) konumundan yapılmalıdır.
Kablo aralığı aşağıdaki formülle hesaplanır: 100 S ile çarpılır ve elde edilen değer L ile bölünür, burada S sıcak katın döşendiği alan ve L kablo bölümünün uzunluğudır. Minimum serme adımı 8 cm'dir, güç, ısıtma alanına ve metrekare başına düşen değere göre hesaplanır. Örneğin, bir odanın alanı 10 m²'dir ve m² başına gereken güç 100 watt'tır. Kablonun gücü 1300 W, kablo uzunluğu 20 metredir.
Kural olarak, bir elektrikli yerden ısıtma alırken, kurulum için hazır komple bir yerden ısıtma seti alırız. Bir kez daha, sıcak zeminin ısıtılmış alana bağlı olarak satın alındığını unutmayın. Isıtılan alan, kalıcı olarak ayakta duran mobilyaların toplam taban alanından çıkarılmasıyla hesaplanır.
Elektrikli yerden ısıtma alanı
Isıtılan zemini döşeme işlemi, seçilen kurulum yöntemine bağlı olarak değişir. Döşemenin bir kuplörde yapılması planlanıyorsa, o zaman bir ısıtma kablosu veya bir ısıtma matı yapılacaktır. Halı, fayans veya laminat için şap üzerinde döşeme yapmayı planlıyorsanız, kızılötesi film veya tekrar ısıtma matı kullanabilirsiniz.
Çeşitli yer ve zemin kaplama cihazlarına sahip elektrikli yerden ısıtma sisteminin ana cihazı aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Beton tabanındaki kiremit altında elektrikli yerden ısıtma. 1 - Zemin kaplaması, kiremit; 2 - Fayans montajı için fayans yapıştırıcısı veya sakız; 3 - Zemin için kendini tesviye bileşiği; 4 - Isıtma kablosu veya ısıtma matı; 5 - Astar veya şap; 6 - Beton zemin temeli.
Kaplin aşağıdaki gibi yapılır:
1. İlk olarak, zemin yüzeyi hazırlanır - bir astar ile kaplanmış (gerekirse) toz ve döküntülerden arındırılır. Gerekirse hazırlık döküm gerçekleştirilir. Daha sonra, zemindeki ısı kaybını en aza indirmek için yalıtım döşenir. Eğer bu yapılmazsa, önce, sistemin verimliliği azalacak ve ikincisi, komşuların alttan tavanı ısınacaktır.
2. Bir sonraki aşama - odanın çevresi etrafında su yalıtımı ve tablaları duvarlardan ayırmak için son teknoloji yalıtım.
3. Bundan sonra, zemin sıcaklığı sensörü ve termostat için bir yer hazırlanır. Bunun için bir yer seçildi, sensör için özel girintiler yapıldı, içine yerleştirileceği oluklu boru için bir girinti (aksi takdirde arızanın giderilmesi gerçek bir sorun haline gelecektir). Derinleştirme, zeminin genel seviyesinin, düzensizlikler olmaksızın tekdüze olması için gereklidir (termostat teli ve sensör boruya yerleştirilir ve tabanlar elektriğe bağlıyken şap dökülmeden önce girintiye yerleştirilir).
4. Hazırlık aşamasından sonra, paspasları doğrudan döşemeye devam edebilirsiniz (sadece bir kablo döşenirse, bunun altında bir çimento-kum şapı yapılır).
Kabloyu döşemeden önce (ısıtma matı), gevşemeden, performansını kontrol etmek gerekir - direnci ölçün. Tolerans ±% 5-10'dur. Aynı kurulumdan hemen sonra ve tablayı dökmeden önce yapılmalıdır.
Döşeme, kablonun başlangıcını ve kuplaj montaj bandını sabitlemekle başlar. Ardından, önceden planlanmış döşeme planını kontrol et, siparişini ve adımını tut. Kablonun büküldüğü yerlerde, eğer ızgara üzerinde sabitlenmemişse, en az 5 cm'lik bir yarıçap gözlenmelidir.Kabloyu kendinden döşerken, kabloları ve montaj bandı kabloyu sabitlemek için kullanılır (kablo zaten paspaslara sabitlenir) ve kablo hatlarının olmadığından emin olmak için dikkatli olunmalıdır. kesişir ve dokunmamıştır. Girintileri unutmamalıyız.
5. Sonra, şapı doğrudan dökün. Kablonun en az 3 cm yukarısına çıkmalı, ılık bir zemin laminat, halı, parke veya muşamba altında yapılırsa, bir ses yalıtım tabakası döşenmelidir.
Son olarak, şap yeterli derecede uzun bir süre boyunca katılaşır - yaklaşık bir ay içinde. Süreci hızlandırmak için zemini açmaya değmez, çünkü bu sadece yardım etmekle kalmaz, aksine sistem çöküşüne neden olur. Döküldükten sonra, kablonun performansını kontrol etmek ve sadece bağlantıya geçmeye devam etmek de gereklidir.
6. Elektrikli yerden ısıtma sisteminin bağlanması işlemi sadece güç kapalıyken gerçekleşir! Bağlantı prensibi, sistem kılavuzunda açıkça tanımlanmıştır. Ek topraklama kablolarını unutmamalıyız ve zemin birkaç odaya döşendiyse, her sistem kendi termostatına sahip olmalıdır.
Electrolux ısıtma kablosu örneğinde elektrikli yerden ısıtmanın ana aşamalarını daha ayrıntılı olarak ele alalım.
Son on yıl, sıcak zeminlerin çok popüler bir sistemi haline geldi. Sonuçta, uzmanların yardımı olmadan kendiniz kurmak mümkündür. Bir kır evi veya apartman dairesinde rahatlık yaratmanın etkili bir yoludur.
Elektrikli yerden ısıtma sisteminin seçimi, ısıtma tipine (birincil veya ikincil) bağlıdır. Ayrıca oda ve döşemenin boyutunu göz önünde bulundurun.
Sıcak katın bu versiyonu diğer türlerden çok daha erken icat edildi. Isınmanın gerçekleştiği bir teldir (kablo). Böyle bir sıcak zemin iki tiptir - doğrudan kablo ve ısıtma paspasları.
Kablo ısıtma sistemi, adından da anlaşılacağı gibi, kabloyu ısıtmaya dayanmaktadır. Sistem bir sıcaklık kontrolörü, bir sıcaklık sensörü ve çift izolasyonlu bir telden oluşur. Bu, en çok zaman harcayan ısıtma seçeneğidir, çünkü çimento şapına yerleştirilmelidir.
Isıtma paspasları, üzerinde elektrikli ısıtma elemanlarının (kabloların) zaten sabitlendiği bir fiberglas ızgarasıdır. Paspasların avantajı, fazla çaba sarf etmeden bunları kurabilmenizdir. Isıtma matlarını tabana yerleştirmek ve ağa bağlanmak yeterlidir.
Film kaplama, bir karbon tabanından oluşan bir termal filmdir. Bir bakır ve alüminyum alaşımı, bir ısıtma elemanı olarak işlev görür. Tüm elemanlar paralel olarak bağlanmış ve filmde kapatılmıştır. Bu ısıtma, çimento şapın kullanımını gerektirmez ve son kat doğrudan filme uygulanır.
Elektrikli yerden ısıtmanın birkaç önemli avantajı vardır:
eksileri:
Bir elektrikli zemin kurmak için üç yol vardır:
Yerleşim için ilk döşeme yöntemi kullanılır. Bu durumda, kablo sıcak zeminlerin takılması tavsiye edilir. Isıtma sistemi altında su yalıtımı ve ısı yalıtımı katmanları monte edilir.
Kurulum birkaç aşamadan oluşur:
Laminatın altına bir elektrikli yerden ısıtma (ETP) takarken, ahşap döşeme ve linolyum film ısıtmasını (kızılötesi film) kullanın. Kızılötesi ışınlar malzemelerin içinden etkili bir şekilde geçer ve zemin yüzeyini ısıtır.
Kurulum teknolojisi:
Kiremit altında elektrik kablolarını ve ısıtma paspaslarını takın. Isıtma kablolarının avantajı, döşeme adımını (kablo kabloları arasındaki aralık) bağımsız olarak belirlemenin mümkün olmasıdır. Elektrikli ısıtma elemanları montaj bandıyla sabitlenmiştir.
Elektrik zeminin döşenmesi için uygun şekilde hazırlanmış taban, gelecekteki zemin kaplamasının kalitesinin bir göstergesidir.
İşin Algoritması:
Odanın ısıtılmasının yeterli olup olmayacağını bilmek için güç faktörünü bilmek gerekir. Aynı zamanda malzemenin boyutunu ve miktarını doğru bir şekilde belirlemenizi sağlar.
Gücü hesaplamak için P1 = P2 * S * 1.3 (... 1.6) formülünü kullanmak gereklidir, burada:
Bir konutu ısıtmak için gereken güç 120-180 watt'tır ve balkon ve logiası olan durumlarda, göstergeler metrekare başına 180-250 watt'a çıkar. Ayrıca, güç, sistemin ek bir ısı kaynağı olarak mı yoksa ana ısıtma olarak mı kurulduğuna bağlı olarak değişebilir.
Kablo uzunluğu, h = S x100 / L formülü kullanılarak hesaplanır, burada h, kablo uzunluğu, S yüzey alanıdır ve L, toplam kablo uzunluğudur.
Film ısıtma gücü döşenirken çok daha kolay belirlenir: toplam ısıtma elemanı sayısı gereken yüzeyi tamamen örtmelidir.
Isı yalıtımı eşit şekilde dağıtıldığından emin olmak için ısı yalıtımı kullanılır. Bu amaçla, yansıtıcı gümüş kaplamalı bir malzeme (penofol veya polistiren köpük) uygundur.
Çok katlı binaların daireleri için 3-4 mm kalınlığında bir yalıtım tabakası uygun olacak ve özel evlerde tabaka daha kalın olmalıdır. Isı yalıtım malzemesi yapışkan malzeme ile sabitlenmiştir.
Odanın yüksek düzeyde nem (banyo) ile ısıtılması gerekiyorsa, yalıtım ayrıca su yalıtım malzemesi ile de işlenir.
Farklı ETP modelleri için adım adım talimatlar biraz farklıdır. Farklı tipte yerden ısıtmanın kendi ellerinizle nasıl monte edileceğine daha yakından bakalım.
Kablo yerden ısıtma kurulumu:
Sistemin ağa dahil edilmesi, yalnızca şapın kurutulmasından sonra mümkündür.
Isıtma paspasları kurulumu:
Isıtılmış bir zeminin döşenmesi kiremit için tasarlanıyorsa, o zaman kontrol edilebilirliği kontrol ettikten sonra döşemeye monte etmek mümkündür. Laminat ve parke tahtası durumunda, test yapıldıktan sonra 1.5-2.5 cm kuplörün yapılması gerekir.Yapı kaplama sadece şapın tamamen kurumasından sonra sürünür.
Kızılötesi film katının montajı:
Kurulumun bu kısmı en sorumludur. Elektrik bağlantısı sıralı eylemler gerektirir:
Sıcaklık sensörü, termostata talimatlara göre bağlanır, bundan sonra ısıtma sistemi devre kesiciye bağlanır. Sistemin ilk lansmanı, yalnızca şapların yüzde yüz kuruduktan sonra gerçekleştirilir.
Isıtma olarak kullanılan elektrik zeminin modeline bağlı olarak kablo şemaları farklıdır. Bir ETP'yi bağlamak, bir su tabanını bağlamaktan çok daha kolaydır. Fazladan bir bağlantı gerekli değildir (örneğin, elektrik kazanı için), ancak sadece elektrik şebekesine.
Kablo sistemi bağlantısı:
Isıtma paspasları:
Film katının bağlantısı:
Sistemin çalıştığından emin olmak için, ısıtmayı tam kapasiteye açmak ve birkaç dakika beklemek gerekir. Kıvılcım ve koku olmamalıdır. Sistemin performansını test ettikten sonra, döşeme kurulumuna geçebilirsiniz.
Yerden ısıtma sisteminin düzenlenmesi elektrik ünitesinin pahasına gerçekleşir. Isitmayı açıp kapatabilir, odanın sıcaklığını kontrol edebilir ve ayrıca sistemin otomatik olarak açılıp kapanma dönemlerini düzenleyebilirsiniz.
Birkaç çeşit elektrikli zemin kontrol paneli vardır:
Manuel olarak yapılandırılabilen modern kontrol panellerinin tercih edilmesi önerilir. Kullanımda ve farklı tasarım renklerinde kolaylık ve pratiklik, onları her iç mekana uyacak şekilde yardımcı olacaktır.
İlk hata, ağır bir kulaklık seti altında bir elektrikli zeminin kurulması olarak düşünülebilir. Malzemelerin ağırlığı altında, yer kaplamalarının yetersiz ısınması, aşırı ısınmaya ve ısıtma elemanlarının kırılmasına neden olur.
Kablonun eğriliği ve bükülmesi, tüm ısıtma sisteminin kırılmasına yol açar. Film ısıtma yöntemi kullanılıyorsa, ısıtma filmine verilen hasar nedeniyle sistemin arızalanması mümkündür.
Kurulum sırasında izolasyon direncinin yanlış kontrolü de yeni başlayanlar için yaygın bir hatadır. Değer, beyan edilen üreticiden yüzde 10'dan fazla uzak olmamalıdır. Aksi halde, bir hata ETP'yi bekliyorsunuz.
Sıcaklık sensörünü tablanın içine dökmeyin. Tablaya yerleştirilen oluklu bir boruya monte edilir. Su basmış sensördeki kırılmayı önlemek için çok fazla çaba harcanacaktır.
Kızılötesi filmin kurulumu filmin akım taşıyan parçalarını izole etmeyi gerektirir. Bu kurala uyulmaması, sürekli olarak mevcut kaçaklara ve sistemin kapanmasına neden olacaktır. Isıtma minderine takılan kablonun kesilmesi yasaktır. Isıtma için alanın uygun şekilde ölçülmesi gereklidir ve odanın bir ısıtıcı tarafından kaplanmamış bir parçasını terk etmek daha iyidir.
Elektrikli yerden ısıtma sistemi kurmak çok kolay değil. Bazı yararlı önerileri dikkate almak gerekir:
Talimatları takip ederseniz ve elektrik zemini montajı teknolojisini sorumlu bir şekilde ele alırsanız, bu tip ısıtma beklentilerinizi karşılayacaktır.
Isıtılmış bir elektrikli zeminin nasıl kurulacağını öğrenmek için aşağıdaki videoya bakın.
Kablo ısıtma zemini, hem endüstriyel bina, ofis hem de oturma odasındaki herhangi bir amaca yönelik olarak donatılabilir.
Böyle bir ısıtma zemininin yerleştirilmesi için boruların döşenmesine gerek kalmaz, bunları ısı kaynağına bağlar. Görev sadece küçük bir elektrik kablosu döşemek ve güç şebekesine açmaktır.
Elektrikli yerden ısıtmanın uygun şekilde monte edilmesi, onlarca yıl boyunca güvenli ve güvenilir bir çalışma sağlar.
Sıcaklığın ayarlandığı birçok elektronik cihaz olduğu için böyle bir zeminin kontrol edilmesi kolaydır. Elektrik zeminin düzenlenmesi, bir sıvı şeklinde bir soğutma sıvısı bulunan bir ısıtma sistemine benzerdir.
Sıcak bir elektrikli zemin döşemenin yolları su tabanının düzeninden neredeyse farklı değildir. Tek fark, kablonun bir ısıtma elemanı olarak hareket etmesidir.
Düzene başlamadan önce, aşağıdaki adımlardan oluşan belirli bir çalışma planı yürütmelisiniz:
Elektrikli ısıtmalı zeminin montajı teknolojisi, termostatik cihazın kurulacağı bölgenin belirlenmesiyle başlar. En erişilebilir alanda standart bir anahtar olarak duvara monte edilir (yükseklik, zemin yüzeyinden en az 300 mm).
Isı yalıtımlı zemin döşemesinin aşamaları
İlk delinmiş delik. Sonra bu yerden strobe yere dik olarak yapılır. Oluk veya plastik borulardaki sıcaklık sensörünün güç kabloları döşenecektir.
Her şeyden önce, bölgeyi herhangi bir çöp ve tozdan temizlemek gerekir. Damla olmamalı, ama düz olmalıdır. Gerekirse, kalınlığı en az 3 cm olmalıdır, bir şap ile tesviye edilmeli, ince bir tabaka ile şap çatlayacaktır. 30 - 70 mm kalınlığında ise en iyisidir.
Şapları dökmeden önce zemini astarlayın. Bu, kum çimento şapının ve yüzeyin temasını iyileştirir. Astar kuruduktan sonra, yerler bir ısıtma zemininin gerekli olmadığı yerlerde işaretlenir. Masif mobilya olacak orada olacak. Ek olarak, duvarlardan ofsetler dikkate alınır - 50 mm'den az olmamalıdır.
Daha ekonomik ısıtma için, termal kayıpları en aza indirmek gerekir. Isıtma kablosu ile beton zeminin temeli arasındaki boşluk, ısı yalıtım katmanıdır. % 30'a varan kayıpları azaltmanızı sağlar.
Isı yalıtımı 2 farklı şekilde düzenlenebilir:
Oda önemli miktarda neme sahip olduğunda, yalıtımın üstüne su yalıtımı sağlanmalıdır. Bu, rutubetin cinsel tabana nüfuz etmesini önleyecektir. Bu özellikle daireler için önemlidir.
Isı yalıtımı için ısıtma kablosunu döşemeden önce bir kum ve çimento bağı dökülecektir. Tabla tabakası, ısıtma kablosunun aşırı ısınmasını önlemeyi ve kablo döşemek için sağlam bir temel oluşturmayı mümkün kılar.
Sıcak elektrikli döşeme döşenmesi
Bir ön bağlantı yapmak mümkün değilse, kablo bir metal ızgarada (hücreler 10-25 mm) yalıtımın üstüne serilebilir. Izgara, ısıtma kablosuyla birlikte bir kuplörle doldurulur. Metal örgü, katı ve sağlam bir kaplama yapar.
Kum ve çimento şapları sertleştikten sonra zemin özel bir montaj folyosu ile kaplanır. Yüzeyi tamamen kapatıyor. Sınırlarda, bir rezerv ile döşenir ve kenarlar folyo bant ile yapıştırılır. Bu, kabloyu monte ederken kenarların sarılmaması için gereklidir.
Böyle bir eşitleyici ekran, taban alanı boyunca eşit bir ısı dağılımına katkıda bulunur. Isıtma kablosunu güvenli bir şekilde sabitlemek için, her 500 mm'de bir yerleştirilen ve kendinden kılavuzlu vida veya çıtçıtlarla sabitlenen bir montaj bandı kullanılır.
Sabitleme için montaj bandında, köşebentler sağlanmıştır, aralarındaki mesafe genellikle 2.5 cm'dir Bu tür cihazlar kablo döşemek için eşdeğer adımları izlemenizi sağlar.
Birincisi, elektrikli yerden ısıtma sisteminin kurulum şemasının yanı sıra düzenin sırası ve mesafesi belirlenir. Kabloyu çözmeden önce direnç kontrol edilmelidir. Ölçüm direncinin parametreleri garanti kontrolünde yazılmıştır. Bağlantı etiketi üzerindekilere benzer olmalılar. Sapma +% 10 içinde izin verilir.
Isıtma kablosunun soğuk kenarı, oluklu bir boruda tutulmalı ve önceden hazırlanmış flaşı önceden yerleştirmelidir. İlk kablo tabanı ve kuplaj bağlantısı, zemin yüzeyine montaj için özel bir banda sabitlenir. Bu kablo kurulumunun ilk aşamasıdır. Dahası, kuplaj kuplajı, bir kuplör ile tamamen su basacak şekilde konumlandırılmalıdır.
Serme sırasında kablo hatlarının geçmediği ve dokunmadığı kesin olarak takip edilmelidir. Ek olarak, kat alanı boyunca adım hesaplarının sabitliğini gözlemlemek önemlidir. Kablo bükümünün olduğu yerlerde, yarıçap 50 mm'den az olamaz.
Isıtmalı zemini döşemek için hazırlık
Isıtma kablosunun son kuplajı, bağlantı bandının yanı sıra bağlantıya da sabitlenmelidir.
Elektrikli yerden ısıtma sisteminin tamamlanmasını takiben, sıcaklık için bir sensör takılmalıdır. Bir oluk boru hattına monte edilir ve tek bir flaşörde telin besleme tarafıyla birlikte yerleştirilir. Sıcaklık kontrollü bir cihaz için borunun kenarında, çözeltinin buraya girmesini önlemek için bir fiş konur.
Bu önemli! Sıcaklık sensörü, üst tablanın yönünde çevrilen borunun yüzeyine tutturulacak şekilde oluk içine yerleştirilmelidir. Kuplör ve sıcaklık sensörü arasındaki boşluk ne kadar küçük olursa, okuma ne kadar doğru olur.
Bir sıcaklık sensörü arızası durumunda, sıcaklık kontrollü bir kutu içinden olukların dışarı çekilmesiyle kolaylıkla değiştirilebilir. Aslında bu nedenle sıcaklık sensörü boruya takılmalıdır.
Zemin yüzeyindeki sensörle, ısıtma teli ana hatları arasında kesişmeden yerleştirilir. Sıcaklık sensörünün düzgün çalışması için, bir boruyla birlikte, kablo hatlarının ortasına montaj için bir bant üzerine sabitlenmelidir. Bütün bunlar kablo boyunca 500 - 1000 mm'den daha az olmayan bir uzunlukta yerleştirilmelidir.
Bir ısı regülatörünün ısı yalıtımlı bir zemine bağlantısı
Termostat, 3 kabloyu bağlantı kutusuna (şebeke) (220 V), güç kaynağına ve sıcaklık sensörüne bağladıktan sonra kurulmalı ve bağlanmalıdır. Bu cihazı tehlikeli bir odaya koymayın, çünkü bu tehlikeli bir durumdur.
Elektrikli yerden ısıtmanın montajından sonra bir kum ve çimento şap dökülür. Bu son aşamadır. Şapının yüksekliği 5 ila 8 cm arasında değişmelidir, çözümün sistem genelinde dağıtıldığından emin olmak için özen gösterilmelidir. Tabakta boşluk olmaz. Bunu başarmak için standarttan daha fazla sıvı yapılır. Yapıldığında, bir plastikleştirici eklenir. Şap dökülerek, tamamen kuru olmalıdır.
Sıcak bir elektrikli zemine dökülen beton
Daha sonra finiş zemin kaplaması yapabilirsiniz. Tabii ki, en iyisi, seramik karo, granit veya diğer benzer malzemeler ise. Bu, optimum etkiyi veren malzeme ve şapın birleşiminden kaynaklanır. Isınma sistemi, belli sıcaklık göstergelerini koruyacak ve her zaman büyük güç için çalışmayacak.
Levha, parke, laminat ve benzeri kaplamalar için belirli şartlar vardır. Isıtma zemini yaklaşık bir ay içinde devreye girer, bu süre şapın tamamen kuruması için yeterli olacaktır.
Elektrikli zeminin ısıtma kablosu dirençli veya kendi kendini düzenleyen, bu çalışma prensibini etkiler. Böyle bir zeminin yapısı, sistemi bağlamak için yerleştirilmiş güç kabloları ve kablolar sayesinde sıcaktır. Direnci en aza indirgemek için, ısıtma ve güç kabloları özel bağlantı elemanları kullanılarak bağlanır.
Dirençli bir kablonun çekirdek bileşeni yüksek dirençli bir teldir, içinden akan akım termal enerjiye dönüştürülür. Akıma zarar vermemek için, ısıtma çekirdeği üstte bir yalıtım tabakası ile muamele edilmiş ve üzerine metal bir kılıf konulmuştur. İkincisi, işleyiş sürecinde ortaya çıkan elektromanyetik tip alanlarına karşı topraklama ve koruyucu bir koruma görevi görür. Dışarıda tüm katlar yalıtımla kaplıdır. Dirençli kablolarda 1 ve 2 damar vardır.
İki çekirdekli bir kablo, 2 ısıtma teli arasında bulunan mevcudiyet ve iletken damar ile karakterize edilir. Elektrik akımı farklı kurslarda akarken, kablodaki elektromanyetik alanlar birbirini dengeler. Dirençli kabloların montajı, bunları yüksek kalitede bir araya getirmenizi gerektirir. Bu, telin aşırı ısınmaması ve bozulmaması için yapılır.
Yerden ısıtma için kablo seçimi
Tek bir kabloya sahip bir yapı mümkün olduğunca basit kabul edilir. Kurulumu, kablonun zemine döşenmesiyle oluşur. Bunu yapmak için, telin her iki ucu da güç kaynağı sistemine bağlıdır, yani zemin üzerinde bir döngü olarak bulunur. Bu sistemin kendine özgü bir özelliği vardır. İçindeki elektrik akımının akışı nedeniyle, bir elektromanyetik alan oluşumu meydana gelir. Kaplama nedeniyle, bu durum yumuşatılmış, ancak sonuç her zaman pozitif değildir.
Kendinden regüleli kablo, dirençli olana kıyasla daha avantajlıdır, çünkü bir polimer matrisi bir ısıtma elemanı olarak kullanılır. Bir bölüm ısınırsa, orada bir akım azalır. Bunun ısı üretimi üzerinde bir etkisi vardır. Bu alanda sıcaklık düşer ve diğer yerlerde her şey standart olarak çalışır. Kendinden regüleli kablo, standart ısıtma elemanlarından çok daha pahalıdır, ancak daha uzun süre hizmet etmiştir.
Zemin nasıl hesaplanır
Bir kablo satın alma işleminde, önce bir bütün olarak ısıtma sisteminin gücü belirlenir. Hesaplama 1 m 2'de gerçekleştirilmiştir. Parametreler gibi uzmanlar tarafından önerilir:
Bu göstergeler ısıtma katının özgül gücünü kolayca belirlemeye yardımcı olur.
Bu önemli! Elektrikli zemin ana ısıtma görevi görürse, en iyi göstergeler 160 - 180 W / m 2 olacaktır. İlave bir ısıtma kaynağı olacak bu odalarda, bu değer 100 - 150 W / m2'ye değişecektir. Tüm katın gücünü hesaplamak için, odanın alanı 1m2 başına telin hesaplanan gücü ile çarpılmalıdır.
Hesaplarken, zemindeki nesneler tarafından işgal edilen alanı hariç tutmak gerekir - bu bir buzdolabı, bir kanepe, bir banyo, bir dolap ve benzeri olabilir. Bu iç parçalar, havanın dolaşımına izin vermez, bu da elektrik enerjisi tüketiminde artış, kablo aşırı ısınma ve sistem arızası anlamına gelir. Ayrıca, konutlarda elektrik kablolarının maksimum 4 kW için tasarlandığını hatırlamakta fayda var.
Yerden ısıtma için elektrik kablosu
Daha sonra kontrol elemanlarının ve ısıtma düğümlerinin dağıtımının sırası gelir. İlk olarak, kağıda bir ısıtma zemini kurmak için ayrıntılı bir plan oluşturmanız gerekir. Bu, sadece mobilya ve ev aletleri için ısıtma katından çıkan yerleri değil, aynı zamanda ısıtma boruları dahil olmak üzere çeşitli ısı kaynaklarının geçtiği bölgeleri de dikkate alır.
Elektrikli ısıtma zemininin bir özelliği, hidrolik sisteme kıyasla, kontur elemanlarının eşit şekilde ısıtılmasıdır. Termal enerjinin çıktısı, örneğin mobilya ile sınırlı olduğunda, ilave ısıtma dışarıya çıkar. Buna göre, ısıtma elemanları arızalanır. Ayrıca, mobilya ve ev aletleri de bozulabilir. Bu nedenle, bazı durumlarda bu özellik dezavantaj olarak kabul edilir, çünkü odada yeniden düzenleme yapmak çok zor olacaktır. Bir planın oluşturulmasıyla, odanın uzayda yazılı olan düzensiz bir şekil elde edilir. Elektrikli ısıtma tabanının döşeneceği yer var.
Bu tür zemin için en iyi seçenek, farklı odalar için bağımsız devrelerin organizasyonu olacaktır. Sembolik olarak ayrılmış olsalar bile, ayrı düzenleyiciler ve güç kaynağı ile. Şap dökülerek, belirtilen bölgeler arasında tüm zemin alanı üzerine bir sönümleme hattı koyabilirsiniz. Bu kafam karışmayacak. Plan, tabaka üzerinde çizildikten sonra, zemin yüzeyine aktarılmalıdır.