Doğru şekilde seçilen otomasyonlu pompa, tüm su tedarik sisteminin "kalbi" dir. Aynı zamanda, bir otomatik ünitenin çalışması, su kaldırma parçasının kendisinin işleyişinden daha az önemli değildir.
Yazımızda, bu ekipmanın çalışmalarının düzenlendiği temel prensipleri tanımlamakta ve bağımsız tasarım ve sistem montajında ustalara faydalı olacak bazı ipuçları vermekteyiz.
Otomatik kontrolün temelleri
Kuyuya monte edilen bir pompa, suyu, önceden belirlenmiş bir yüksekliğe kaldırmak için, sadece tek bir işlevi etkin bir şekilde gerçekleştirebilir. Bununla birlikte, bir kuyu pompalamadıkça bu modda çalışmak her zaman gereklidir.
Diğer tüm zamanlarda, suyun akışının kontrol edilmesi önemlidir.
- Doğal olarak, pompa sistemi ciddi bir derinlikte yer aldığından, pompa sisteminin çalışmasını manuel olarak ayarlamayacaktır.. Bu nedenle, kontrol, geri besleme ilkesi üzerinde yürütülmektedir - bir kuyu pompası için otomasyon belirli parametreleri algılar ve buna göre, pompanın çalışmasına yönelik ayarlamalar yapar.
- Bu ayarın bir örneği, sistemdeki basınç olduğunda motor çalıştırma pompası olabilir.. Su akışı basınçta bir azalmaya neden olur olmaz, bilgi kontrol ünitesine beslenir ve pompalama başlatılır.
Dikkat edin! Daha az sıklıkta yapılmasını sağlamak ve vincin her açılmasından sonra, sisteme özel bir alıcı monte edilir. Tasarım özelliklerinden ötürü, pompa parçasının kaynağını büyük oranda koruyan sorunsuz bir başlangıç sağlar.
- Akümülatörler tam olarak aynı şekilde çalışır.: Tank belli bir seviyeye kadar dolduğunda, pompa kapatılır ve su beslemesi kesilir.
- Pompa otomasyonunun önemli bir görevi cihaz korumasıdır.: Gerekirse (su, kum veya silt kirliliği olmadan çalışır) kapanır ve bu da kırılmasını önler. Yüksek kaliteli modellerin fiyatının oldukça büyük olduğu göz önüne alındığında, bu özellik çok kullanışlı olabilir.
Aşağıda, burada belirtilen ayarlama örneklerine daha ayrıntılı bir şekilde bakacağız.
Otomasyon çeşitleri
Basınç ayarı
Bireysel kuyucuklar için, sistemdeki basınç seviyesine ayarlayan bir ekipman setinin kurulması tercih edilir. Bu amaçla, hidrolik şokları telafi edebilen ve borularda aşırı basıncı koruyabilen su kaynağı devresine bir membran tipi alıcı monte edilmiştir.
Ayar şu şekilde yapılır:
- Basınç anahtarı (ayrı olarak veya otomatik pompa istasyonunun parçası olarak) iki göstergeye ayarlanır: su kaynağının açık olduğu seviye ve pompanın kapalı olduğu seviye.
- Çok sık açılmamak için, pompa performansına ve alıcı özelliklerine göre ayarlanabilir sınırlar seçilir.
- Maksimum performans için endüstriyel röleler kullanılmalıdır (Telemecanique'den XMP, Condor'dan MDR ve benzeri). Önemli miktarda (15-16 A) akıma dayanır ve güvenilir kontaktlarla donatılmıştır. Profesyonel röle eksi, mezuniyetin olmamasıdır: hassasiyeti olumsuz yönde etkileyen ayar için bir basınç göstergesi kullanılır.
- Ev aletlerinin kullanımı daha kolaydır, ancak daha az güvenilirdir. Uygun beceriye sahip değilseniz - kendinizi kişiselleştirmeyi denememek daha iyidir, ancak bu görevi profesyonellere bırakın.
İpucu! Ev röleleri kullanıldığında, uzmanlar ayrı bir kontrol panosuna monte edilmiş ek otomatik koruma kullanılmasını tavsiye eder,
Seviye bağlı olarak düzenleme
Su kaynağı su kulesinde bir tank veya tavandaki bir hidrolik akümülatör kullanılarak düzenlenirse, tankın dolum seviyesinin kontrolü gereklidir.
Bu durumda, ayarlama oldukça basit bir sistemin işleyişi ile sağlanır:
- Yedek haznenin içinde su ile birkaç elektrot monte edilir - sözde dolum sensörleri.
- Su seviyesi değiştiğinde, elektrotlar buna göre kapanır veya açılır.
- Su, üst işarete ulaştığında, kontrol rölesi pompayı kapatır ve su beslemesi durur.
- Alt işarete ulaşıldığında, pompa devreye girer ve depoya giden su beslemesini sürdürür.
Elektrotlar yerine, bu tür sistemler bazen şamandıralı anahtarlar ile donatılmıştır. Bununla birlikte, bu cihazlar daha az güvenilirdir ve küçük bir çalışma alanı vardır.
Dikkat edin! Her durumda, talimat depoda bir acil deşarj sisteminin kurulmasını veya taşma sırasında ayrı bir alarm ünitesi kurulmasını önerir.
Tanktaki su seviyesine “bağlı” olan ayar sistemleri, daha çok kitlesel su temininde kullanılır. Çalışma şekli daha kararlı olduğundan, seviye tipi otomatik olan kuyular için pompalar daha uzun süre dayanır. Ayrıca, kaynak tasarrufu kısa süreli lansmanların olmamasına katkıda bulunur.
Koruyucu mekanizmalar
Ayarlama sistemlerinin bir diğer önemli işlevi mekanizmanın kendisini korumaktır. Otomatik bir sondaj pompası genellikle, ağır yükler altında bile çalışma durumunda kalmasına izin veren çeşitli güvenlik cihazları ile donatılmıştır.
Cihazın arızalanması için ana nedenler:
- Ağdaki voltajda artış veya azalma.
- Uzun süre aşırı yük altında bir elektrik motorunun çalışması.
- “Kuru çalışma”, yani. pompa parçasının su olmadan çalışması.
Bu sebeplerin her biri ortadan kaldırılmalıdır:
- Güç kaynağını sabitlemek için, gerilimi kontrol etmek için röleler kullanılır. Mevcut dalgalanmalarda, böyle bir cihaz sadece pompayı kapatır. Modern modellere ek olarak, bir dizi gerilim yükselmesi sırasında cihazın sık sık açılmasını önleyen bir zaman gecikmesi rölesine sahiptir.
Dikkat edin! Endüstriyel su temin sistemlerinde akım stabilizatörleri kullanılabilir, ancak kullanımı oldukça pahalıdır.
- Motor ağır yük altında aşırı ısınmazsa, termal akım rölesi kullanılır. Bu durumda, bu parçanın ayarı, parametrelerinin pompanın nominal özelliklerine karşılık gelmesi için gerçekleştirilir.
- Kuru çalışmaya karşı koruma, pompanın içine giderek daha fazla yüklenmektedir. Böyle bir ayar “dolaylı” olarak adlandırılır: akış bölümü boşta kaldığında pompa kapanır. Ancak, bu tüm parçaların aşınma seviyesini artırır.
- Kuyudaki su seviyesine göre cihaz çalışmasının ayarlanması daha güvenilirdir: tankta olduğu gibi, sensörler ya da yüzdürücüler kullanılabilir.
Bu mekanizmaların tümü, hem baskılı devre kartlarının beze hem de mikroişlemciler temelinde birleştirilebilir. Otoregülasyon işlemcileri daha güvenilirdir, ancak çok daha pahalıdırlar ve profesyoneller tarafından yapılandırılmalıdırlar.
Sonuç
Elektrikli dalgıç pompa ile donatılmış kuyuların otomasyonu tüm iş süreçlerini önemli ölçüde optimize etmenizi sağlar. Aynı zamanda, sadece enerji maliyetlerini azaltmakla kalmayacak, aynı zamanda su kaldırma cihazının aşınmasını ve yıpranmasını da azaltacağız. Bu konu hakkında daha fazla bilgi bu makalede bir video içermektedir.