ABC onarımı
- Sayaçlar
Yükü ağa bağlamadan önce, güç kablosu çekirdeklerinin yeterince kalın olduğundan emin olmak önemlidir. İzin verilen gücün önemli bir fazlalığı durumunda, aşırı ısınmadan dolayı yalıtım ve hatta çekirdeğin kendisi tahrip olabilir.
Güç ve akım gücü için kablo kesitinin hesaplanması
Güç için kablo kesitini hesaplamadan önce, bağlı elektrikli cihazların güçlerinin toplamını hesaplamak gerekir. Çoğu modern dairede, ana tüketiciler:
- Buzdolabı 300 W
- Yıkayıcı 2650 W
- Bilgisayar 550 W
- Aydınlatma 500 W
- Elektrikli su ısıtıcısı 1150 W
- 700 W mikrodalga
- TV 160W
- 1950 W su ısıtıcısı
- 600 W elektrikli süpürge
- 1750 W Demir
- Toplam 10310 W = 10,3 kW
Özetle, çoğu modern daire yaklaşık 10 kW tüketir. Günün saatine bağlı olarak, bu parametre önemli ölçüde azalabilir. Bununla birlikte, bir iletken kesitini seçerken, büyük miktarda odaklanmak önemlidir.
Aşağıdakileri bilmeniz gerekir: tek fazlı ve üç fazlı ağlar için kablo kesitinin hesaplanması farklıdır. Ama aslında, ve başka bir durumda, her şeyden önce, üç parametre dikkate alınmalıdır:
- Akım gücü (I),
- Gerilim (U)
- Güç tüketimi (P).
Ayrıca başka değişkenler de vardır, bunların değerleri her bir durum için farklıdır.
Tek fazlı ağ için kablo kesitinin hesaplanması
Güç için tel kesiti hesaplaması aşağıdaki formül kullanılarak gerçekleştirilir:
- Ben - akım gücü;
- P, tüm elektrikli cihazların toplam güç tüketimidir;
- Kve - Eşzamanlılık katsayısı, genellikle hesaplamalar için standart değer olan 0.75 alınır;
- U - faz voltajı, 220 (V), ancak 210 ila 240 (V) arasında değişebilir;
- Çünkü (φ) - tek fazlı ev aletleri için bu değer değişmez ve 1'e eşittir.
Akımı hızlı bir şekilde hesaplamanız gerekiyorsa, cos (φ) ve hatta K değerini bile çıkarabilirsiniz.ve. Bu tür formülün kullanılması durumunda ortaya çıkan değer alt tarafta (% 15) farklılık gösterecektir:
Hesaplanan formüle göre akımı bulduktan sonra, güç kablosunun seçimine güvenle devam edebilirsiniz. Daha kesin olarak, kesit alanı. Akım, güç tüketimi ve kablo bölümünün büyüklüğünü karşılaştırmanıza olanak tanıyan verilerin sunulduğu özel tablolar vardır.
Veriler, farklı metallerden yapılmış iletkenler için büyük ölçüde değişir. Bugün apartman kablolama için genellikle sadece kullanılır sert bakır kablo, Alüminyum neredeyse hiç kullanılmamaktadır. Birçok eski evde tüm hatlar alüminyum kullanılarak döşenir.
Bakır kablonun bölümü aşağıdaki parametrelere göre seçilir:
Dairede telin hesaplanması - Tablo
Çoğu zaman, hesaplamaların sonucunda, tabloda sunulan iki değer arasında bir akım elde edilir. Bu durumda, en yakın daha yüksek değeri kullanın. Hesaplamalar sonucunda, tek iletkenli bir teldeki akım değeri 25 (A) ise, 2,5 mm2 ve daha büyük bir kesit seçilmelidir.
Üç fazlı bir ağ için kablo kesitinin hesaplanması
Üç fazlı bir ağda kullanılan güç kablosunun kesitini hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanmak gerekir:
- I - kablo kesit alanını seçecek akım gücü;
- U-faz voltajı, 220 (V);
- Çünkü φ faz açısıdır;
- P, tüm elektrikli cihazların toplam gücünün bir ölçüsüdür.
Çünkü bu formülde çok önemlidir. Çünkü akımın gücünü doğrudan etkiler. Farklı donanımlar için farklıdır, çoğu zaman bu parametre beraberindeki teknik dokümantasyonda bulunabilir ya da durum üzerinde belirtilir.
Tüketicilerin toplam gücü çok basittir: tüm kapasiteler eklenir, ortaya çıkan değer hesaplamalar için kullanılır.
Üç fazlı bir şebekede kullanım için kablo kesit alanı seçiminin ayırt edici özelliği, daha ince bir çekirdeğin daha büyük bir yüke dayanabilmesidir. Standart tabloya göre gerekli bölüm seçilir.
Üç fazlı ağ için kablo kesiti seçimi - Tablo
Üç fazlı bir şebekede güç için kablo kesitinin hesaplanması, such3 gibi bir değer kullanılarak gerçekleştirilir. Bu değer, formülün görünümünü basitleştirmek için gereklidir.
Bu nedenle, gerekirse, voltaj doğrusal için kök ve faz voltajı ürününü değiştirebilirsiniz. Bu değer 380 (V) dir (U)doğrusal = 380 V).
Bir kablo kesitini seçerken, hem üç fazlı bir şebeke hem de tek fazlı bir şebeke için, izin verilen sürekli akımı hesaba katmak gerekir. Bu parametre, iletkenin sınırsız bir süre dayanabileceği amperajı (amper cinsinden ölçülür) gösterir. Özel tablolarla belirlenir, bunlar EMP'de mevcuttur. Alüminyum ve bakır iletkenler için veriler önemli ölçüde farklılık gösterir.
İzin verilen akım süresi - Tablo
Tabloda belirtilen değerler aşıldığında, iletken ısınmaya başlar. Isıtma sıcaklığı, akımın gücü ile ters orantılıdır.
Kabloları doğru şekilde nasıl bağlayacağınıza dair materyalleri okuduğunuzdan emin olun.
Tellerin bükülmesi geçmişte kalır, telleri bağlamak için modern yöntemleri okur ve öğrenir.
Belirli bir alandaki sıcaklık, sadece yanlış seçilmiş bir bölümden dolayı değil, aynı zamanda zayıf temas nedeniyle de artabilir. Örneğin, tellerin bükülmesi yerine. Çoğu zaman bu, alüminyum kabloların ve bakırın doğrudan teması sonucu olur. Metallerin yüzeyi oksitlenerek, kontağı önemli ölçüde bozan bir oksit filmle kaplanır. Bu yerde kablo ısınır.
Kayıt Gezinme
Yorum ekle Cevabı iptal et
Bu site spam ile mücadele etmek için Akismet'i kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiğini öğrenin.
Son olarak, en azından biri, kesitin ve akımın gücü hakkında olmak üzere ortaya çıktı. Teknik detaylara ve izolatörün akım ve kalınlığının ilişkisine girmeden kaç tane satın almayı teklif ettiğimi biliyorum.
Son olarak, en azından biri, kesitin ve akımın gücü hakkında olmak üzere ortaya çıktı. Teknik detaylara ve izolatörün akım ve kalınlığının ilişkisine girmeden kaç tane satın almayı teklif ettiğimi biliyorum.
Kablo bölümü nasıl seçilir
Onarımların gerçekleştirilmesi sırasında genellikle eski kabloların yerini alınız. Bu, son zamanlarda ev hanımları için hayatı kolaylaştıran birçok faydalı ev aletinin ortaya çıkmasından kaynaklanmaktadır. Üstelik, eski kablolar olan çok fazla enerji tüketirler, buna dayanamazlar. Bu tür elektrikli aletler arasında çamaşır makineleri, elektrikli fırınlar, elektrikli ısıtıcılar, mikrodalga fırınlar vs.
Elektrik kabloları döşerken, bunu yapmak için telin hangi kesiti gerektiğini veya elektrikli cihazların veya elektrikli cihazların grubunu bilmeniz gerekir. Kural olarak, seçim hem güç tüketimi hem de elektrikli cihazlar tarafından tüketilen akımın gücü ile yapılır. Aynı zamanda, hem kurulum yöntemini hem de telin uzunluğunu hesaba katmak gerekir.
Güç için kablo kesiti seçimi
Yükleme gücüne göre döşenen kablonun kesitini seçmek oldukça basittir. Bu tek bir yük veya bir yük kombinasyonu olabilir.
Yük bilgisi toplanıyor
Her ev aleti, özellikle yeni bir ürüne, ana teknik bilgilerinin belirtildiği bir belge (pasaport) eşlik eder. Ek olarak, aynı veriler ürünün gövdesine bağlı özel plakalarda mevcuttur. Cihazın arkasında veya arkasında bulunan bu etiket, üretim ülkesini, seri numarasını ve elbette, watt (W) cinsinden güç tüketimini ve cihazın amper (A) cinsinden tükettiği akımı gösterir. Yerli üreticilerin ürünleri üzerinde, güç watt (W) veya kilowatt (kW) olarak belirtilebilir. İçe aktarılan modellerde, W harfi bulunur, buna ek olarak, güç tüketimi “TOT” veya “TOT MAX” olarak adlandırılır.
Cihazla ilgili temel bilgileri içeren böyle bir etiket örneği. Bu etiket herhangi bir teknik cihazda bulunabilir.
Gerekli bilgileri (etiket üzerindeki etiket silinir veya henüz ev ekipmanı yok) bulamıyorsanız, en yaygın kullanılan ev aletlerinin yaklaşık olarak ne kadar olduğunu öğrenebilirsiniz. Bütün bu veriler gerçekten tabloda bulunur. Genel olarak, elektrikli cihazlar güç tüketimi açısından standartlaştırılmıştır ve belirli bir veri dağılımı yoktur.
Tablo tam olarak satın alınması planlanan elektrikli cihazları seçer ve mevcut tüketim ve güçleri kaydedilir. Listeden maksimum değerlere sahip göstergeleri seçmek daha iyidir. Bu durumda, yanlış hesaplayamazsınız ve kablolama daha güvenilir olacaktır. Gerçek şu ki, kablo daha kalındır, çünkü kablolama daha az ısınır.
Seçim nasıl yapılır
Bir tel seçerken, bu tele bağlanacak tüm yükleri özetlemelisiniz. Aynı zamanda, tüm göstergelerin watt veya kilowatt cinsinden yazılması için izlenmelidir. Göstergeleri tek bir değere çevirmek için, sayıları bölmelisiniz ya da 1000 ile çarpmalısınız. Örneğin, watt'a dönüştürmek için, tüm sayıları (kilowatt'larda ise) 1000: 1.5 kW = 1.5x1000 = 1500 watt ile çarpmalısınız. Tersine çeviri işlemleri ters sırada gerçekleştirildiğinde: 1500 W = 1500/1000 = 1.5 kW. Genellikle tüm hesaplamalar watt olarak yapılır. Bu tür hesaplamalardan sonra, kablo uygun tablo kullanılarak seçilir.
Tabloyu aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz: besleme voltajının gösterildiği ilgili sütunu bulun (220 veya 380 volt). Bu sütunda güç tüketimine karşılık gelen bir rakam (biraz daha büyük bir değer almanız gerekir). Güç tüketimine karşılık gelen satırda, ilk sütun, kullanılmasına izin verilen telin kesitini gösterir. Kablo için mağazaya giderken, enine kesiti kayıtlara karşılık gelen kabloyu aramalısınız.
Hangi kablo kullanılır - alüminyum veya bakır?
Bu durumda, hepsi güç tüketimine bağlıdır. Ek olarak, bakır tel alüminyumdan iki kat daha fazla dayanabilir. Yükler büyükse, daha ince ve daha kolay döşeneceğinden, bakır tele tercih edilmek daha iyidir. Ayrıca soketler ve anahtarlar dahil elektrikli ekipmanlara bağlanmak daha kolaydır. Ne yazık ki, bakır telin önemli bir dezavantajı var: alüminyum telden çok daha pahalı. Buna rağmen, daha uzun sürecek.
Kablo kesiti güncel olarak nasıl hesaplanır
Ustaların çoğu, mevcut tüketim üzerindeki tellerin çaplarını hesaplar. Bazen bu, görevi belirli bir kalınlığa sahip telin ne kadar dayanabileceğini bilirseniz, görevi basitleştirir. Bunu yapmak için, mevcut tüketimin tüm göstergelerini yazmanız ve özetlemeniz gerekir. Kablo kesiti aynı tabloda seçilebilir, ancak şimdi akımın belirtildiği bir sütun aramanız gerekiyor. Kural olarak, güvenilirlik için her zaman daha büyük bir değer seçilir.
Örneğin, 16A'ya kadar maksimum bir akımı tüketebilen bir ocak bağlamak için, bir bakır tel mutlaka seçilmelidir. Yardım için tabloya dönersek, istenen sonuç soldaki üçüncü sütunda bulunabilir. 16A değeri olmadığından, en yakın olanı, en çok 19A'yı seçiyoruz. Bu akım altında 2.0 mm kare bir kablo kesiti uyuyor.
Kural olarak, güçlü ev aletlerini bağlarken, ayrı anahtarlama makinelerinin kurulumu ile ayrı kablolarla beslenirler. Bu, telleri seçme işlemini büyük ölçüde basitleştirir. Ayrıca, elektrik tesisatı için güncel şartların bir parçasıdır. Ayrıca pratik. Acil bir durumda, ev boyunca elektriği tamamen kapatmak zorunda değilsiniz.
Daha küçük bir değer için kablo seçilmesi önerilmez. Kablo sürekli olarak maksimum yükte çalışacaksa, bu durum elektrik şebekesinde acil durumlara yol açabilir. Devre kesiciler yanlış seçilmişse sonuç yangın olabilir. Aynı zamanda, telleri yangından koruyamadıklarını ve kabloları aşırı yükten koruyabilmeleri için akımın tam olarak alınmasının mümkün olmadığını bilmelisiniz. Gerçek şu ki, düzenlenmiş değiller ve sabit bir akım değerinde yayınlanıyorlar. Örneğin, 6A'da, 10A'da, 16A'da vs.
Bir kenar boşluğuna sahip bir telin seçilmesi, daha sonra bu hatta başka bir elektrikli cihaz takmanıza ya da mevcut tüketim oranına denk geldiğinde birkaç tanesini bile kurmanıza izin verecektir.
Güç ve uzunluk için kablo hesaplaması
Ortalama düzlüğü dikkate alırsak, tellerin uzunluğu bu faktörü dikkate almak için bu değerlere ulaşmaz. Buna rağmen, bir tel seçerken uzunluklarını dikkate alması gereken durumlar vardır. Örneğin, en yakın direğe evden önemli bir mesafede bulunan özel bir ev kurmak istiyorsunuz.
Yüksek tüketim akımlarında uzun bir tel, güç aktarımının kalitesini etkileyebilir. Bu, telin kendisindeki kayıplardan kaynaklanmaktadır. Telin uzunluğu ne kadar büyük olursa, telin kendisindeki kayıp da o kadar büyük olur. Başka bir deyişle, telin uzunluğu ne kadar uzun olursa, bu alandaki voltaj düşüşü o kadar büyük olur. Zamanımıza bakıldığında, güç kaynağının kalitesi çok fazla olduğunda, bu faktör önemli bir rol oynar.
Bunu bilmek için, yine güç noktasına olan mesafeye bağlı olarak tel kesiti belirleyebileceğiniz tabloya başvurmanız gerekecektir.
Güç ve mesafeye bağlı olarak telin kalınlığını belirleme tablosu.
Açık ve kapalı kablolama
İletkenden geçen akım, belirli bir dirence sahip olduğu için ısınmasına neden olur. Böylece, daha fazla akım, aynı enine kesit koşulları altında, üzerinde daha fazla ısı açığa çıkar. Aynı akım tüketimi ile ısı, daha büyük bir çapa sahip iletkenlere göre daha küçük çaptaki iletkenler üzerinde serbest bırakılır.
Kurulum koşullarına bağlı olarak, iletken üzerinde üretilen ısı miktarı da değişir. Açık döşemeyle, tel hava ile aktif olarak soğutulduğunda, daha ince teli tercih etmek mümkündür ve tel kapandığında ve soğutması en aza indirildiğinde, kalın tellerin seçilmesi daha iyidir.
Benzer bilgiler tabloda da bulunabilir. Seçim ilkesi aynıdır, ancak başka bir faktör hesaba katılır.
Ve son olarak, en önemli şey. Gerçek şu ki, bizim zamanımızda, üretici teller için materyal de dahil olmak üzere her şeye tasarruf etmeye çalışıyor. Sıklıkla, talep edilen bölüm gerçekliğe karşılık gelmez. Satıcı alıcıyı bilgilendirmezse, kritik olan noktadaki telin kalınlığını ölçmek en iyisidir. Bunu yapmak için, bir kaliper boyunca ilerlemek ve telin kalınlığını milimetre cinsinden ölçmek yeterlidir ve ardından 2 * Pi * D veya Pi * R kareli basit formülü kullanarak kesitini hesaplamak yeterlidir. Pi, 3.14'e eşit bir sabit sayıdır ve D telin çapıdır. Diğer formülde sırasıyla Pi = 3.14 ve karede R, karedeki yarıçaptır. Yarıçapın hesaplanması çok basittir, çapı 2'ye bölmek yeterlidir.
Bazı satıcılar, beyan edilen bölüm ile gerçek olan arasındaki bir tutarsızlığı doğrudan gösterir. Tel geniş bir marj ile seçilirse - bu önemli değildir. Esas problem, telin fiyatının kesit alanıyla kıyaslandığında küçümsenmemesidir.
Kablo gücü tablosu
Kablo kesiti doğru bir şekilde hesaplamak için kablo güç tablosu gereklidir, eğer ekipmanın gücü büyükse ve kablo kesiti küçükse, ısı yalıtımı ve özelliklerinin kaybolmasına neden olacak şekilde ısıtılacaktır.
İletkenin direncini hesaplamak için, iletkenin direncini hesaplamak için hesap makinesini kullanabilirsiniz.
Elektrik akımının iletimi ve dağıtımı için, ana araçlar kablolardır, elektrik akımına bağlı olan her şeyin normal çalışmasını sağlarlar ve bu işin ne kadar iyi olacağını, güç için doğru kablo seçimine bağlıdır. Uygun bir tablo gerekli seçimi yapmanıza yardımcı olacaktır:
kesit akım
iletken
Ben yaşadı. aa
Tel ve kabloların bakır iletkenleri
Voltaj 220V
Voltaj 380V
Güncel. bir
Güç. kW
Güncel. bir
KW gücü
bölüm
Toko-
iletken
Ben yaşadı. aa
Alüminyum iletken teller ve kablolar
Voltaj 220V
Voltaj 380V
Güncel. bir
Güç. kW
Güncel. bir
KW gücü
Ancak tabloyu kullanmak için, ev, apartman veya kablonun kullanılacağı diğer yerlerde kullanılan alet ve ekipmanların toplam güç tüketimini hesaplamak gerekir.
Gücün hesaplanması için bir örnek.
Bir patlayıcı kablo ile kapalı bir elektrik tesisatı kurulumunun bir evde yapıldığını varsayalım. Bir kağıda, kullanılan ekipmanın yeniden yazılması gerekir.
Ama şimdi gücü nereden biliyorsun? Genellikle kaydedilmiş ana karakteristiklere sahip bir etiketin bulunduğu ekipmanın üzerinde bulabilirsiniz.
Güç watt (W, W) veya kilowatt (kW, KW) olarak ölçülür. Şimdi verileri yazmanız ve sonra eklemeniz gerekiyor.
Elde edilen sayı, örneğin, 20 000 W, 20 kW olacaktır. Bu rakam, tüm güç tüketicilerinin birlikte ne kadar enerji tükettiğini göstermektedir. Ardından, uzun bir süre boyunca aynı anda kaç cihazın kullanılacağını düşünmelisiniz. Bunun% 80 olduğunu varsayalım, bu durumda, eşzamanlılık katsayısı 0,8'e eşit olacaktır. Kablo bölümünün güç hesaplamasıyla üretilir:
20 x 0.8 = 16 (kW)
Kesiti seçmek için bir kablo güç tablosuna ihtiyacınız olacak:
kesit akım
iletken
Ben yaşadı. aa
Tel ve kabloların bakır iletkenleri
Güç için kablo bölümü nasıl seçilir? hesaplama
Merhaba. Bugünkü makalenin konusu “Güç için kablo kesiti” dir. Bu bilgi hem evde hem de işte faydalıdır. Güç için kablo kesitinin nasıl hesaplanacağı ve uygun bir masa üzerinde nasıl bir seçim yapılacağı ile ilgili olacaktır.
Neden doğru kabloyu seçmem gerekiyor?
Basit anlamda, elektrik akımıyla ilgili her şeyin normal çalışması için gereklidir. Saç kurutma makinesi, çamaşır makinesi, motor veya transformatör olsun. Günümüzde, inovasyonlar, elektrik akımının iletim ve dağıtımı için ana araçların sırasıyla kablolar ve teller olduğu sırayla, elektriğin elektrik iletimine henüz ulaşmadılar (kısa bir süre sonra ulaşamayacaklarını düşünüyorum).
Kablonun küçük bir kesiti ve yüksek güç ekipmanı ile, kablo ısınarak, özelliklerinin kaybına ve yalıtımın bozulmasına neden olur. Bu iyi değil, bu nedenle doğru hesaplama gereklidir.
Yani, güç için kablo bölümü seçimi. Seçim için uygun bir tablo kullanacağız:
Tablo basit, bence tarif etmeye değmez.
Şimdi, apartmanda, evde, dükkanda veya kabloyu gerçekleştirdiğimiz herhangi bir yerde kullanılan ekipman ve cihazların toplam güç tüketimini hesaplamamız gerekiyor. Gücü hesaplayacağız.
Bir evimiz olduğunu varsayalım, kapalı bir kablolama kablosu VVG'nin kurulumunu gerçekleştiriyoruz. Bir parça kağıt alıp kullanılan ekipman listesini yeniden yazıyoruz. Bitti? Tamam.
Güç nasıl bulunur? Gücü, ekipmanın kendisinde bulabilirsiniz, genellikle ana özelliklerin kaydedildiği bir etiket vardır:
Güç, Watt (W, W) veya Kilowatt (kW, KW) cinsinden ölçülür. Bulunan? Veri yazıyoruz, sonra ekliyoruz.
20.000 Watt aldığınızı varsayalım, bu 20 kW. Rakam bize, tüm güç tüketicilerinin birlikte ne kadar enerji tükettiklerini anlatıyor. Şimdi, cihazları aynı zamanda uzun süre ne kadar kullanacağınızı düşünmelisiniz? % 80'i düşünün. Bu durumda eşzamanlılık katsayısı 0.8'e eşittir. Güç için kablo bölümünün hesaplamasını yaparız:
Düşünün: 20 x 0.8 = 16 (kW)
Güç için kablo kesiti seçimini yapmak için tablolarımıza bakıyoruz:
380 V üç fazlı bir devre için, şöyle görünecektir:
Gördüğünüz gibi zor değil. Ayrıca eklemek istiyorum, başka bir şey bağlamak istediğinizde, tellerin en büyük kesitinin kablo veya telini seçmenizi öneririm.
İlgili mesajlar:
- 2012'de Rusya'da Enerji Günü ne zaman özel oldu.
- Elektrikçi eğitimi almayı planlıyorsanız, nerede çalışacağınızı ve elektrikçi diplomasını nasıl alacağınızı okumanızı tavsiye ederim.
- Elektrik personeli, gruplar
- Meslek elektrikçi, umutları
Faydalı tavsiyeler: Eğer kendinizi karanlıkta tanımadığınız bir alanda bulursanız. Cep telefonunu vurgulamamalısın
Üzerinde her şeyim var, şimdi kablo kesiti gücüyle nasıl seçeceğinizi biliyorsunuz. Sosyal ağlarda arkadaşlarınızla paylaşmaktan çekinmeyin.
Güç için kablo kesiti (tel) seçimi
Elektrik devresinin tasarımı, bölüm ve kablo malzemesi seçimi ile başlar. Son yıllarda malzeme ile kesin bir kesinlik sağlanmışsa ve çoğu tüketici, tereddüt etmeden, daha pahalı fakat güvenilir bir bakır tel kullanmayı tercih eder, daha sonra iletkenlerin bir bölümü ile her şey çok basit değildir.
Telin enine kesitinin, elektrik aletlerinin toplam gücüne göre seçilmesi yöntemi, çok kaba yaklaşımıyla bile, “göz alıcı” olarak nitelendirilebilmesine rağmen ciddi bir başarıdır. Güç için kablo veya telin doğru bölümünü nasıl seçeceğimizi ve bunun için hangi verinin gerekli olduğunu anlayacağız.
Tel bölümü seçerken cihazların tükettiği gücün rolü
Böylece, evdeki her cihazın bilinen gücü, bilinen sayıda aydınlatma cihazı ve aydınlatma noktası, kullanılan toplam gücü hesaplamanıza olanak tanır. Bu, tam olarak bir miktar değildir, çünkü çeşitli cihazların gücü için değerlerin çoğu ortalaması alınır. Bu nedenle, bu rakam hemen değerinin% 5'ini eklemelidir.
Ortak elektrikli cihazlar için ortalama güç değerleri
Ve birçok kişi bunun neredeyse standart bakır kablo seçeneklerinin seçiminde yeterli olduğuna inanıyor:
- spotların aydınlatılmasında teller için 0,5 mm2'lik bir kesit;
- Avizeler için aydınlatma telleri için 1.5 mm2 kesit;
- Tüm çıkışlar için 2,5 mm2 kesit.
Evsel elektrik kullanımı düzeyinde, böyle bir plan oldukça kabul edilebilir görünüyor. Aynı anda mutfak, TV izlerken oradayken buzdolabını ve elektrikli su ısıtıcısını açmaya karar verdi. Aynı tatsız sürpriz bir kahve makinesi, çamaşır makinesi ve mikrodalga bir prizde taktığınızda sizi yener.
RCD, apartman dairesinde neden gerekli ve neden konulsun? Yazımız, koruyucu cihazın çalışma prensibini ve amacını detaylı olarak tartışmaktadır.
Işığın birkaç yerden alınmasını kontrol etmeye ihtiyaç var mı? Böyle bir şemayı nasıl yapacağınızı bilmiyor musunuz? Geçişli çift anahtarlı anahtarın bağlantı şeması sadece karmaşık görünüyor, makalemiz nüansları anlamaya yardımcı olacak.
Elektrikli cihazların gücü elbette kullanışlı ve çok önemli bir özelliktir ve en önemlisi de bilgilendiricidir. Buna göre ve elektrik tüketimi değerlendirilebilir ve cihazın kalitesi. Ancak, kablo tesisatının kesitini seçerken güç, aracı rol oynar.
Güç için kablo kesitini seçmek için genel tablo
İletken kesit, mm
Açık kablolama için kablo seçim tablosu
Gizli kablolama kullanıldığında, yangın tehlikesi hızlı ısıtma nedeniyle arttığından% 25-30 daha fazla kesitli bir tel seçilmelidir. Birkaç akım taşıyan hat kanaldan geçerse, bölüm% 40 artırılabilir.
Kapalı elektrik kabloları için bir kablo kesitinin seçim tablosu (kablo kanalı, boru)
Bu tür tabloların tümü güç derecelendirmelerini içerir, ancak mevcut güç daha önemlidir. Toplam gücün hesaplanması oldukça kolaydır, bu yüzden “kriter” olarak tanımlanır. Ancak yük tarafından kullanılan akımın maksimum değeri daha önemli bir göstergedir ve telin enine kesitinin doğru seçilmesi gerektiği kesin olarak doğrudur.
Kablo iletken bölümünün doğru seçimi
Maksimum akımın belirlenmesi
Toplam güçten (P), toplam akımın değerini almak kolaydır:
I = P / 220 veya daha doğrusu formülden
tek fazlı devre için:
P = U * I * cos (φ);
üç fazlı devre için:
P = √3 * U * I * cos (φ), burada:
U = 220 veya 380 V;
Güvenlik faktörü veya güç faktörü: cos (φ) = 1, ev aletlerinin değeridir. Fakat güç kaynağı hatlarının güçlü elektrikli cihazlara hesaplanması için önerilen kesin değer cos (φ) = 1.3'tür.
Bakır için hesaplanmış veri
Güç ve bakır uzunluğu için kablo kesiti (tel) seçimi, U = 220 B, bir faz
Güç ve bakır uzunluğu için kablo kesiti (tel) seçimi, U = 380 B, üç faz
Ayrıca, bölüm seçiminin etkilendiğine dikkat edilmelidir:
- mevcut taşıma hattının uzunluğu;
- kablolama yöntemi;
- Makinenin özellikleri.
Tel kesiti nasıl hesaplanır, bunun için hangi kaynak verilere ihtiyaç vardır, hangi formüller kullanılır makalemizde ele alınmıştır.
Burada tartışılan iki veya üç fazlı bir elektrik sayacının bağımsız olarak bağlanması hakkında.
Bir yazlık evde elektrikli ısıtma kullanmanın tüm artıları ve eksileri bu makalede tartışılmıştır.
Düzeltme faktörlerini kullanarak termal hesaplama
Bir kablo kanalında birkaç satır için, maksimum akım tablosu değerleri karşılık gelen faktörle çarpılmalıdır:
- 0,68 - 2'den 5'e kadar iletken sayısı için.
- 0,63 - 7 ila 9 adet iletken için.
- 0.6 - 10 ila 12 adet iletken için.
Katsayı özel olarak kablolara (iletkenlere) ve geçen hatların sayısına değinmez. Döşenmiş damar sayısını hesaplarken, sıfır çalışma teli veya topraklama teli dikkate alınmaz. PUE ve GOST 16442-80'e göre, normal akımlar geçtiğinde tellerin ısınmasını etkilemezler.
Yukarıda özetlemek gerekirse, doğru ve doğru tel kesiti seçimi için şunu bilmeniz gerekir:
- Tüm maksimum güç cihazlarının toplamı.
- Ağ özellikleri: Faz sayısı ve voltaj.
- Kablo için malzemenin özellikleri.
- Tablo verileri ve katsayıları.
Aynı zamanda, tek bir kablo hattı veya tüm dahili güç kaynağı sistemi için güç ana güç göstergesi değildir. Bir kesit seçerken, maksimum yük akımını hesaplamak ve ardından ev ağındaki otomatik devre kesicinin anma akımıyla doğrulamak zorunludur.
Kablo bölümü nasıl seçilir - tasarımcı ipuçları
Makale, bir kablo bölümünün seçilmesi için ana kriterleri tartışır, hesaplama örnekleri verir.
Piyasalarda, beklenen yük akımına bağlı olarak müşterinin hangi kabloyu satın alması gerektiğini gösteren el yazısı işaretlerini görebilirsiniz. Bu etiketleri, sizi yanlış yönlendirdiği için inanmayın. Kablo bölümü sadece çalışma akımıyla değil, aynı zamanda birkaç başka parametreyle de seçilmiştir.
Her şeyden önce, kablonun kabiliyetleri sınırında kullanıldığında, kablo çekirdeklerinin onlarca derece ısındığı hesaba katılmalıdır. Şekil l'de gösterilen akım değerleri, kablo çekirdeklerini 25 derecelik bir ortam sıcaklığında 65 derece ısıtmayı önerir. Bir borunun veya tablanın içinde birden fazla kablo döşenirse, o zaman ortak ısıtmaları nedeniyle (her kablo diğer tüm kabloları ısıtır), izin verilen maksimum akım yüzde 10 ila 30 oranında azaltılır.
Ayrıca, yüksek ortam sıcaklıklarında maksimum olası akım azalır. Bu nedenle, bir grup ağında (kalkanlardan armatürlere, prizlerden ve diğer elektrik alıcılarından gelen ağ), kural olarak, Şekil 1'de gösterilen değerlerden 0.6 - 0.7 değerlerini geçmeyen akımları olan kablolar kullanırlar.
Şek. 1. Bakır iletkenlere sahip kabloların izin verilen sürekli akımı
Buna dayanarak, 2,5 mm2'lik bakır iletkenlere sahip kablolarla döşenen soket ağlarını korumak için 25A anma akımına sahip devre kesicilerin yaygın kullanımı tehlikelidir. Bir tepsideki sıcaklığa ve kablo sayısına bağlı olarak azaltma faktörleri Tabloları Elektriksel Kurulum Kuralları'nda (ПУЭ) bulunabilir.
Kablo uzun olduğunda ek kısıtlamalar ortaya çıkar. Bu durumda, kablodaki voltaj kaybı kabul edilemez değerlere ulaşabilir. Kural olarak, kabloları hesaplarken, bir satırdaki maksimum kayıp% 5'ten fazla olmamalıdır. Kabloların direncinin değerini ve hesaplanan yük akımını biliyorsanız, kayıpların hesaplanması zor değildir. Ancak, genellikle, kayıpları hesaplamak için, tablolar yükler anındaki kayıpların bağımlılığını kullanır. Yük momenti metre cinsinden kablo uzunluğunun ürünü ve kilowatt cinsinden güç olarak hesaplanır.
220 V'luk tek fazlı bir gerilimde kayıpların hesaplanması için veriler tablo1'de gösterilmiştir. Örneğin, kablo uzunluğu 30 mm ve yük gücü 3 kW olan 2,5 mm2 kesitli bakır iletkenlere sahip bir kablo için, yük momenti 30x3 = 90 ve kayıp% 3 olacaktır. Hesaplanan kayıp değeri% 5'i geçerse, daha büyük bir bölümün kablolarını seçmek gerekir.
Tablo 1. Belirli bir iletken kesitinde 220 V voltaj için iki telli bir hattaki bakır iletkenler için yük momenti kW x m
Tablo 2'ye göre üç fazlı hattaki kaybı belirleyebilirsiniz. Tablo 1 ve 2'yi karşılaştırarak, 2.5 mm2 kesitli bakır iletkenlere sahip üç fazlı bir hatta,% 3'lük bir kayıp yük momentinin altı katına karşılık gelir.
Yük momentinin büyüklüğündeki üçlü artış, üç fazın üzerindeki yük gücünün dağılımına bağlı olarak meydana gelir ve çift simetrik bir yükte (faz iletkenlerindeki aynı akımlar) sıfır iletkendeki akım sıfırdır. Kabloda asimetrik yük kayıpları arttığında, kablo kesitini seçerken dikkat edilmesi gereken hususlar.
Tablo 2. Belirli bir iletken kesitinde 380/220 V voltajlı üç fazlı dört telli bir hattaki bakır iletkenler için yük momenti, kW x m, (tablayı büyütmek için şekle tıklayın)
Kablodaki kayıplar düşük voltajlı, örneğin halojen lambalar kullanıldığında güçlü bir etkiye sahiptir. Bu anlaşılabilir bir durumdur: eğer faz ve sıfır iletkenler 3 volt düşerse, o zaman 220 V'luk bir voltajda, muhtemelen bunu fark etmeyeceğiz ve 12 V'luk bir voltajda, lamba üzerindeki voltaj yarıya 6V düşecektir. lambalara getir. Örneğin, 2,5 mm2 kesit ve 4,5 kW'lık bir yük (her biri 50 W'lık iki lamba) ile 4,5 metre kablo uzunluğunda yük momenti,% 5'lik bir kayba karşılık gelen 0,45'tir (Tablo 3).
Tablo 3. Belirli bir iletken kesitinde 12 V'luk bir voltaj için iki telli bir hattaki bakır iletkenler için yük momenti, kW x m
Tablolar, iletkenlerin bunlardan geçen akımın akışına bağlı olarak ısınmadan kaynaklanan direncindeki artışı dikkate almamaktadır. Bu nedenle, eğer kablo belirli bir kesitin kablonun izin verilen maksimum akımından 0,5 veya daha fazla akımlarda kullanılıyorsa, bu durumda bir değişiklik yapılmalıdır. En basit durumda,% 5'ten fazla olmayan bir kayıp almayı beklerseniz,% 4'lük kayba bağlı olarak kesiti hesaplayın. Kayıplar ayrıca çok sayıda kablo göbeği bağlantısıyla da artabilir.
Alüminyum iletkenlere sahip kablolar, sırasıyla bakır iletkenlere sahip kablolardan 1.7 kat daha dayanıklıdır ve bunların içindeki kayıplar 1,7 kat daha fazladır.
Büyük kablo uzunlukları için ikinci sınırlayıcı faktör, devre fazının - sıfırın direncinin izin verilen değerinin fazlalığıdır. Kabloların aşırı yüklenmelere ve kısa devrelere karşı korunması için, kural olarak, birleşik bir seyahat ile devre kesicileri kullanın. Bu anahtarlar termal ve elektromanyetik bir geziye sahiptir.
Elektromanyetik serbest bırakma, kısa devre durumunda şebekenin acil bölümünün anlık olarak (saniyenin onda biri ve hatta yüzlerce) kapatılmasını sağlar. Örneğin, C25 atama ile bir devre kesici, 25 A'lık bir termik salmaya ve 250A'da bir elektromanyetik olana sahiptir. “C” grubunun devre kesicileri, elektromanyetik bir serbest bırakma akımının 5 ila 10 arasında bir ısınma akımına sahiptir. Ancak kısa devre akımı için hat hesaplanırken maksimum değer alınır.
Toplam faz-sıfır direnci, trafo trafo merkezi trafo merkezinin direncini, trafo merkezinden binanın giriş şalterine (ASU) olan kablo direncini, ASU'dan şalt sistemine (RU) döşenen kablo direncini ve kesiti gerekli olan gerçek grup hattının kablo direncini içerir. tanımlayın.
Hatta çok sayıda kablo göbeği bağlantısı varsa, örneğin bir kablo ile bağlanan çok sayıda armatürün bir grup hattı, kontak bağlantılarının direnci de dikkate alınmalıdır. Çok hassas hesaplamalar için, arkın devrenin yerinde direncini dikkate alınız.
Dört çekirdekli kablolar için faz-sıfır devresinin empedansı Tablo 4'te verilmiştir. Tablo hem fazın hem de nötr iletkenlerin dirençlerini hesaba katar. Direnç değerleri, 65 derecelik kablo çekirdeği sıcaklığında verilir. Tablo iki telli hatlar için geçerlidir.
Tablo 4. Devre fazının empedansı - 4 çekirdekli kablolar için sıfır, 65 С'luk bir sıcaklıkta Ohm / km
Kentsel trafo merkezlerinde, kural olarak 630 kV kapasiteli transformatörler kurulmaktadır. A ve daha fazlası, 0.1 Ohm'den daha düşük bir çıkış direnci Rtp'ye sahip. Kırsal alanlarda 160-250 kV transformatörler kullanılabilir. Ve 0.15 ohm'luk bir empedansa ve hatta 40 - 100 kV'luk transformatörlere sahip. Ve 0.65 - 0.25 ohm'luk bir çıkış empedansına sahip.
Kentsel trafo merkezlerinden evlerin ASU'larına giden ana kablolar, kural olarak, en az 70 - 120 mm2 bir faz kesitli alüminyum iletkenler ile birlikte kullanılmaktadır. Bu hatların uzunluğu 200 metrenin altına düştüğünde, besleme kablosunun (RPC) devre fazının direnci 0,3 Ohm'e eşit olarak alınabilir. Daha doğru bir hesaplama için kablonun uzunluğunu ve bölümünü bilmek veya bu direnci ölçmek gerekir. Bu tür ölçümler için araçlardan biri (Vektör enstrümanı) Şek. 2.
Şek. Devre faz-sıfır "Vector" direncini ölçmek için cihaz
Hat direnci, kısa devre durumunda, devrede akımın, elektromanyetik salınımın açılma akımını aşacak şekilde garanti edilmiş olmalıdır. Buna göre, C25 otomatik anahtar için, hattaki kısa devre akımı 1.15x10x25 = 287 A değerini aşmalıdır, burada 1.15 güvenlik faktörüdür. Bu nedenle, devre fazının - C25 devre kesicisi için sıfır - direnci, 220V / 287A = 0.76 Ohm'den fazla olmamalıdır. Buna göre, C16 devre kesici için, devrenin direnci 220V / 1.15x160A = 1.19 Ohm'yi ve C10 devre kesicisi için - 220V / 1.15x100 = 1,91 Ohm'den fazla olmamalıdır.
Böylece, bir apartman binası için, RTP = 0.1 Ohm almak; RPC = 0,3 ohm 2,5 mm2 kesitli bir bakır iletkenleri olan bir kablonun çıkış ağında kullanıldığında, bir C16 devre kesiciyle korunan, Rgp kablosunun (faz ve nötr iletkenlerin) direnci Rgr = 1,19 Ohm - Rtp - Rpc = aşmamalıdır. 1.19 - 0.1 - 0.3 = 0.79 ohm. Tablo 4'e göre boyunu - 0.79 / 17.46 = 0.045 km veya 45 metre buluyoruz. Çoğu daire için bu uzunluk yeterlidir.
Kabloyu 2,5 mm2 kesit ile korumak için C25 devre kesiciyi kullanırken, devrenin direnci 0,76 - 0,4 = 0,36 Ohm değerinden daha az olmalıdır, bu da maksimum kablo uzunluğu 0.36 / 17.46 = 0.02 km'dir. ya da 20 metre.
1,5 mm2 kesitli bir bakır iletkenli kablo ile yapılan bir grup aydınlatma hattını korumak için C10 devre kesiciyi kullanırken, izin verilen maksimum kablo direnci 1,91 - 0,4 = 1,51 Ohm olan maksimum kablo uzunluğuna karşılık gelen 1.51 / 29 1 = 0,052 km veya 52 metre. Böyle bir hat bir C16 otomatik anahtar ile korunursa, maksimum hat uzunluğu 0,79 / 29,1 = 0,027 km veya 27 metre olacaktır.
Akım ve güç için doğru kablo boyutunu seçiyoruz
Akım ve güç için kablo kesiti, bir kablonun amacını gösteren parametrelerdir. Başka bir deyişle, telin kullanılabileceği ve mümkün olmadığı yerlerde.
Veri toplama
Enine kesit, daha sonra bağlanacak olan cihazların gücüne veya akımına göre seçilir. Bu yöntem “yükte” olarak adlandırılır, çünkü aygıtlar kablo üzerindeki yüktür. Eğer ekipman yüksek enerji maliyetleri gerektiriyorsa, sırasıyla, ve bunun için kablo güçlü bağlanmalıdır. Eğer olmazsa, küçük bir kesite sahip bir tel yeterli olacaktır. Kablonun kendisi nasıl seçilir ve ne takip edilir?
Her şeyden önce, kabloların gidecekleri cihazlarla ilgili veri toplamanız gerekir. Bu tür veriler pasaport verileri olarak adlandırılır, mutlaka cihazın teknik pasaportunda yazılır. Aşağıdaki gibi veriler içerir:
- cihaz modeli;
- stres;
- güç tüketimi;
- sertifika işareti;
- üretim ülkesi;
- üretim tarihi;
- geri dönüşüm işareti;
- koruma sınıfı vb.
Buna ek olarak, eğer kayıt sertifikası, örneğin, kaybettiyseniz, o zaman aygıtlara özel işaretler konulur veya etiketler yapıştırılır. Temel verileri gösterirler. İhtiyacımız olan güç tüketimi dahil. Güç için ve onsuz kablo boyutunu seçebilirsiniz.
Eğer bir çıkartma ile işaret yoksa, ama modeli hatırlarsanız (üzerine yazılabilir), o zaman fark etmez. İnternet'teki cihaz hakkında bilgi aramayı deneyin. Kesinlikle, son çare olarak, ortalama istatistik verileri kullanın. Matkap, ekmek kızartma makinesi, buzdolabı, çamaşır makinesi, klima vb. Gibi çeşitli cihazların tahmini güç tüketiminin özel bir tablosu vardır.
Sadece burada önemli bir nüans var. Tablodaki güç aralığını görüyor musunuz? Tahmin etmek zor: ne seçilir.
Her zaman en yüksek ver!
Sonuç olarak, güç için kablo kesitinin hesaplamasını yapmaya başladığınızda, aşırı bir cihaz gücü elde edersiniz. Bu çok iyi, sonuç olarak büyük bir kesitli bir kabloya ihtiyacınız olacak. Bu tür kablolar çok az ısıtılır ve buna göre daha uzun süre çalışır.
Cihaz daha fazla güç gerektiriyorsa, küçük bir kesite sahip bir tel basitçe yanacaktır.
Yükleme yöntemi
Daha önce bahsedildiği gibi, yük - bu cihazdır. Bir ya da belki birkaç olabilir. Kaç tane olursa olsun, her zaman iletkeni bağladığınız cihazların gücünü artırın. Bütün bu güçler sadece bir ölçü biriminde ifade edilmelidir! Watt veya kilovatlarda, aksi halde hesaplamalarda kafanız karışacaktır.
“Kilo”, binlerce çarpmadır. 1 kW = 1000 watt.
Cihazların güç değerleri farklıysa, biz de aynı şeyi yaparız - çeviririz. Bir cihazımızın 100 watt ve diğer 3,5 kW olduğunu varsayalım. İlk dokunulmamış değerin ve son çevirmenin değerinin bırakılmasıyla 3500 watt elde ederiz. Eğer watt'ı kilovatüre dönüştürmek istiyorsanız, o zaman bine bölün.
Güç sayıldı. Şimdi kablo bölümünü seçin. Kablo güç bölümünün tablosu aşağıda sunulmuştur. Fazların belirtildiği sütunları seçmek gerektiğinden, içinde zor bir şey yoktur. Ağda bir fazınız varsa, o zaman 220 voltluk voltajı alırız. Üç - 380 volt ise.
Sonra saydığın biraz daha fazla güç olan bir sayı buluruz. Bulunan? Sol tarafta ilgili iletken kesit ve çapı. Bu ihtiyacınız olan kablo. Elde güç için bir kablo kesiti tablosu varsa, o zaman zorluklar ortaya çıkmaz.
Bu tabloda bakır ve alüminyum için değerler farklıdır. İhtiyacın olan şey - böyle sütunlarda ve bakın.
Bazen kablo çekirdeklerinin yapıldığı malzeme seçiminde zorluklar vardır. Bakır kullanan ev ve apartman dairesi olarak. Bakır tellerin esnek, pratik ve güvenilir olduğuna inanılmaktadır. Doğru, alüminyum kablolardan daha pahalıdırlar. Tabii ki, eğer bakır iletken büyük bir kesite sahipse (evde yüksek bir yük olduğunda), esnek olmayacaksınız. Ve fiyat daha yüksek olacak. Bu nedenle, bu gibi durumlarda, alüminyum teller almakta çekinmeyin - iyi bir tasarruf.
Güç ve uzunluk
Güç ve uzunluk için kablo bölümünün seçimi biraz farklı yapılır. Bir iletken birkaç on veya hatta yüzlerce metre uzunluğa sahip olduğunda olur. Kablolardaki kayıplar dikkate alınmalıdır, aksi takdirde enerji ekipman için yeterli olmayabilir. Tüm kayıpları dikkate alarak, bundan sonra ne yapacağınızı söyleyen başka bir tablo var.
Ev veya binaya ayrılan gücü bilmeniz gerekir. Tahsis edilen güç, evde çalışan tüm ekipmanların gücüdür. Ve direğin kablodan geldiği binaya olan mesafesi. Bu mesafeyi ölçmek kolaydır.
Kabloları döşemeden önce küçük bir tel payı aldığınızdan emin olun.
Daha büyük bir kesite sahip olan tel, bununla birlikte daha az ısı ve yalıtım sağlar. Bu, yangın veya devrenin olasılığının azaldığı anlamına gelir. Ayrıca, sıklıkla evdeki cihaz sayısının artması da olur. Diyelim ki bir buzdolabı, klima ve elektrikli ocak. Bir yıl sonra, bilgisayar, tost makinesi, iki televizyon ve elektrikle çalışan başka bir şey almaya karar verdiler. Kablolama, böyle bir ekipmana dayanacak yeterli güç değildir. Güçlü ekipmanın aynı anda açık olmadığından veya kablolamayı tamamen değiştirdiğinden emin olmanız gerekir. Ve kablolamayı bir marj bölümü ile kolayca çalıştırabilirsiniz. Yani daha rasyonel: o zaman acı çekmeye gerek yok.
Mevcut hesaplama
Akım için kablo kesitini seçmek de mümkündür. Bunu yapmak için, aynı veriyi etiketler, levhalar veya teknik pasaportlar üzerinde yürütmek gerekir. Sadece şimdi, watt'taki güce değil, amperaja ihtiyacımız var. Özellikler, cihaz tarafından maksimum tüketilen akımı gösterir.
Yine, tüm cihazlardan veri toplayın ve özetleyin. Ve biz de herşeyi aynı şekilde bir birime dönüştürüyoruz: 1 mA (miliamper) = 0.001 A ve 1A = 1000 mA. Örneğin, 2.3A 2300 mA'dır. Bazen bir sebepten dolayı miliamperlerde belirtilir.
Yukarıda gösterilen ilk tablo, sadece watt sayısı değil, kesitleri de belirleyebilir. Aynı zamanda güç ve akım için kabloların kesitini aynı anda belirleyen bir tablodur. Yani, onunla tekrar çalışmak zorunda olacak. Lütfen dikkat: sayılar hepsi değil. Örneğin, 25 amperlik bir akım tüketiminiz var ve bir bakır tele ihtiyacınız var. Bu sayının masasında değil. Daha büyük bir değer seçin. Bu yirmi yedi amper eşittir - bu nedenle, yönlendirilmelidir. Akım için gereken kablo kesitinin 4 milimetre karelik olduğu ortaya çıkıyor.
Kaydetmek için asla daha düşük bir değer seçmeyin! En iyi ihtimalle, emniyet şalteri çalışır ve elektrik beslemesini durdurur. Böyle bir makine yoksa ve bu en kötü durumsa, yüksek bir ekipman arızası olasılığı veya hatta bir yangın var demektir. Evinizin ve kendinizin güvenliğini korumayın.
Tel yönlendirme
Ancak, akım telden geçtiğinde, iletken ısınır. Çok fazla akım - çok ısı. Ne hakkında konuşuyoruz: telin döşenmesi kapalı veya açık olabilir. Tel özel bir borunun altında olduğunda kapalıdır. Açık - herhangi bir şeyle kaplanmadığında, yani duvara bağlı çıplak bir tel.
Burada hile yapabilirsiniz. Mevcut değer değişmeden kalsa dahi, iletken farklı bölümleri ile sıcaklık farklı olacaktır. Yani, kablo açıksa, daha küçük bir bölüm oldukça kabul edilebilir. Isı havaya girecek ve tel sırasıyla soğutulacak.
Borularda, kablo kanallarında veya duvarda küçük bir bölüme sahip olan teller soğuyabilir - ısının gitmesi mümkün değildir. Bu nedenle, tel şerit kapatıldığında, sadece daha büyük bir bölüm gereklidir, aksi takdirde yalıtım bozulur. Contasına göre bir iletken seçmenize yardımcı olacak bir masa da vardır. İlke aynı kalır: bakır veya alüminyum iletkenler, akım ve güç.
Kablo yönlendirme tablosu:
Ama kafan karışabilir. Örneğin, 7.3 kW (7300 W) gücünde bir bakır iletkene ihtiyacımız var. Ağ tek fazlıdır, kapatırız. Tabağa baktık. Her şeyin maksimum değerlerde alındığını hatırlıyoruz. 7.4 kW sayısını bulun. Ve istenen bölümün 6 milimetre karelik olacağını görüyoruz.
Ya da alüminyum iletkenleri açık bir şekilde yatırmak istiyoruz. Dağıtım akımının 40 amper olduğunu biliyoruz. Masada 39 numara var. Daha fazla - altmış amper alıyoruz. Satın aldığımız iletkenin on milimetre karelik bir kesit ile olduğunu görüyoruz. Ve eğer kapanırsa, o zaman uzanırız, o zaman 16. Onlar yanlış değildi ve bir yedek var. Bir tel satın almadan önce, bir pergeli ve ilk plakayı yanınıza alın. Sadece durumda, kontrol edin: bir çap var mı? Aslında, bildirilenden daha az olduğu ortaya çıkıyorsa, bu kabloyu almayın!
Güç için kablo bölümü nasıl seçilir? Hesaplama örnekleri
Döşenecek kablonun kesitini doğru bir şekilde hesaplayabilmek için, öncelikle bir elektrikçi olmalı, çünkü yanlış kesit seçimi yapıldığında, elektrik şebekesi uzun bir süre dayanmayacaktır. Yaşam koşullarında, bu bilgi onarım yapan, kablo tesisatını değiştiren, yeni elektrikli ekipman satın alan ve aynı zamanda elektrik şebekesinin güvenilirliği ve kendi güvenliği hakkında düşünen herkes için yararlı olacaktır.
Doğru seçilmiş kablolama kesitleri aşağıdakileri sağlayacaktır:
- Ekipmanınızın uzun süreli ve kesintisiz çalışmasını sağlayın.
- Yangın olasılığını ortadan kaldırın.
- Kabloların değiştirilmesi ihtiyacını ortadan kaldırır.
- Büyük bir kesiti olan ürünlerin satın alınması için ek maliyetlerden kaçının.
Güç için kablo bölümü nasıl seçilir?
Doğru hesaplama için gereklidir:
- Odadaki ev aletlerinin sayısını hesaplayın (gelecekte satın almayı planladığınız cihazları dikkate almak gerekir), toplam kapasiteleri.
- Tüm cihazlar 2 gruba ayrılır: sürekli çalışacak ve nadiren kullanacak olanlar, kapasitelerini toplayacak ve kablolamanın tam yükte yaklaşık sürelerini belirleyecektir.
- % 5 - "güvenlik payı" nın ortaya çıkan değerine ekleyin.
- Son değer ağ işletim faktörü ile bölünmelidir, sonuç telin gerekli güç göstergesi olacaktır, daha sonra elde edilen değer için tellerin kesitini belirleyen özel akım akış tablosunu kullanarak.
- Elektrik, bakır veya alumino-medyadan oluşan bir ürün seçin, şebeke voltajının değerini göz önünde bulunduran kesiti (elektrik şebekesi için 220V, sanayi için 380V).
Alüminyum kablo özellikleri:
- Bakırdan daha kolay ve daha ucuzdur.
- Bakırtan 1.73 kat daha az iletkenliğe sahiptir.
- Oksidasyona duyarlı, bundan sonra iletkenliği kaybederler.
- Uzun süreli kullanımdan sonra, şekillerini korumaktan vazgeçerler.
- Evde lehim yapmak imkansızdır.
Bakır kablo özellikleri:
- Yüksek elastikiyete ve mekanik mukavemetine sahiptirler.
- Çok az miktarda elektrik direnci var.
- Lehimleme ve kalaylama için mükemmeldir.
- Aluminyumdan çok daha pahalıdırlar.
Alüminyum-bakır kablo, bir termik-mekanik yolla, bakır kaplı bir dış kaplamadır (bakır miktarı% 10-30'dur).
Alüminyum-bakır kablo özellikleri:
- İletkenlik alüminyumdan daha iyidir, ancak bakırdan daha kötüdür.
- Zamanla, bu ürünün özellikleri alüminyum tellerin aksine bozulmaz.
- Bakırtan çok daha az maliyet.
- Alyumomed, bakır ve alüminyumun aksine, hırsızların ilgisini uyandırmaz, çünkü demir dışı metallerin alıcıları 2 metal ayırmanın zorluğundan dolayı alümo-bakır kabul etmezler.
Güç nasıl bulunur?
Güç watt, kilowatt (W, kW, w, kWt) olarak ölçülür. Her modern elektrikli cihazda (ev ve endüstriyel) güç, ürünün diğer özellikleriyle birlikte etiket üzerinde belirtilir. Bu parametre herhangi bir nedenle eksikse, Tablo 1'i kullanmanızı öneririz.
Tablo 1 - ev aletlerinin ortalama güç değerleri:
Güç için kablo bölümünün hesaplanması: profesyonellerden pratik tavsiye
Kablonun doğru kesitini zamana göre seçme yeteneği herkes için yararlı olabilir ve bunun için kalifiye bir elektrikçi olmak gerekmez. Kabloyu yanlış hesaplayarak kendinizi ve mülkünüzü ciddi bir riske maruz bırakabilirsiniz - çok ince teller çok ısınır ve bu da yangına neden olabilir.
Kablo kesiti hesaplaması nedir
Esas olarak, bu hafif karmaşık prosedürün uygulanması hem tesislerin hem de buradaki insanların güvenliğini sağlamak için gereklidir. Şu anda, insanlık, teller tarafından olduğu gibi, tüketiciye elektrik enerjisi dağıtımı ve dağıtımı için daha uygun bir yöntem icat etmemiştir. İnsanların hemen hemen her gün elektrikçi servisine ihtiyaçları var - birinin prize takması gerekiyor, birinin bir lamba takması gerekiyor, vb. Bundan böyle, yeni bir lamba takılması gibi görünüşte önemsiz bir prosedürün, gerekli bölümün seçilmesi işlemi ile bağlantılı olduğu ortaya çıkıyor.. Daha sonra elektrikli soba veya su ısıtıcısını bağlama hakkında ne konuşmalı?
Standartlara uyulmaması, genellikle kısa devrelere ve hatta elektrik çarpmasına neden olan kablo bütünlüğünün bozulmasına yol açabilir.
Kablo bölümü seçerken bir hata yaparsanız ve daha küçük iletken alanlı bir kablo satın alırsanız, bu durum kabloların sürekli olarak ısınmasına ve bunun da yalıtımının bozulmasına neden olacaktır. Doğal olarak, tüm bunların kablolama işleminin süresi üzerinde olumsuz bir etkisi vardır - başarılı kurulumdan bir ay sonra kablolamanın çalışmayı durdurduğu ve bir uzmanın müdahalesini gerektirdiği durumlar vardır.
Binadaki elektrik ve yangın güvenliğinin ve dolayısıyla sakinlerin yaşamlarının doğrudan kablo bölümünün doğru seçilmiş değerine bağlı olduğu unutulmamalıdır.
Tabii ki, her sahip mümkün olduğunca tasarruf etmek ister, ancak bunu hayatınızın pahasına yapmamanız ve riske sokmanız - kısa bir devre sonucunda, tüm malları yok edebilecek bir yangın meydana gelebilir.
Bunu önlemek için, elektrik kurulumuna başlamadan önce, optimum kesitli kabloyu seçmelisiniz. Seçim için çeşitli faktörleri göz önünde bulundurmak gerekir:
- odadaki toplam elektrikli cihaz sayısı;
- tüm cihazların toplam gücü ve tükettikleri yük. Elde edilen değere “rezervde”% 20–30 eklenmeli;
- Daha sonra, basit matematiksel hesaplamalar ile, elde edilen değeri iletkenin malzemesini dikkate alarak tel bölümüne çeviriniz.
Uyarı! Düşük elektrik iletkenliği nedeniyle, alüminyum iletkenli teller, bakırdan daha büyük bir kesit ile satın alınmalıdır.
Isıtma kablolarını ne etkiler
Kablolama, ev aletlerinin çalışması sırasında ısınırsa, derhal bu sorunu ortadan kaldırmak için gerekli tüm önlemleri almalısınız. Tellerin ısınmasını etkileyen birkaç faktör vardır, ancak ana olanlar aşağıdakileri içerir:
- Yetersiz kablo alanı. Erişilebilir bir dile sokmak için, bunu söyleyebiliriz - kablo daha kalın olacak, kablo o kadar ısınmadan aktarabilecektir. Bu değerin değeri kablo ürünlerinin etiketlenmesinde belirtilmiştir. Enine kesiti kendiniz de kumpaslar kullanarak (telin enerjilenmediğinden emin olmalısınız) veya tel markasıyla ölçebilirsiniz.
- Telin yapıldığı materyal. Bakır iletkenler gerilimi tüketiciye daha iyi iletir ve alüminyumdan daha az dayanıklıdır. Doğal olarak, daha az ısıtılırlar.
- Yaşamış türü Kablo tek çekirdekli (çekirdek tek bir kalın çubuktan oluşur) veya çok çekirdekli olabilir (çekirdek çok sayıda küçük telden oluşur). Telli kablo daha esnektir, ancak iletilen akımın müsaade edilen mukavemeti için tek çekirdekli kabloya göre çok daha düşüktür.
- Kablo döşeme yöntemi. Aynı zamanda boruda bulunan sıkı şekilde döşenen teller, açık kablolamadan çok daha güçlü şekilde ısıtılır.
- Malzeme ve kalite yalıtımı. Ucuz teller, kural olarak, yüksek sıcaklıklara karşı direncini olumsuz yönde etkileyen düşük kaliteli bir yalıtıma sahiptir.
Güç tüketimi nasıl hesaplanır
Kablonun yaklaşık kesitini kendiniz hesaplamak mümkündür - kalifiye bir uzmanın yardımına başvurmak gerekli değildir. Hesaplamalar sonucunda elde edilen veriler teli satın almak için kullanılabilir, ancak elektrik işinin kendisi sadece deneyimli bir kişiye güvenilmelidir.
Bölümü hesaplarken yapılan işlem sırası şöyledir:
- Odada bulunan tüm elektrikli cihazların ayrıntılı bir listesi derleniyor.
- Bulunan tüm cihazların güç tüketiminin pasaport verileri belirlenir ve bundan sonra bir veya daha fazla ekipmanın çalışmasının sürekliliği belirlenir.
- Güç tüketiminin değerini sürekli çalışan cihazlardan belirledikten sonra, bu değeri özetlemeli ve buna ek olarak, elektrikli cihazların periyodik olarak dönme değerine eşit bir faktör ekleyiniz (yani, eğer cihaz sadece% 30 oranında çalışacaksa, gücünün üçte birini eklemelisiniz).
- Ardından, kablo bölümünü hesaplamak için elde edilen değerleri özel bir tabloya bakın. Daha fazla güvence için, alınan güç tüketimi değerine% 10-15 katılması önerilir.
Elektrik kablolarının kablo bölümünün ağ içindeki güçlerine göre seçimine yönelik gerekli hesaplamaları belirlemek için, cihazlar ve mevcut cihazlar tarafından tüketilen elektrik enerjisi miktarı hakkında veri kullanmak önemlidir.
Bu aşamada, çok önemli bir noktayı hesaba katmak gerekir - elektro güç cihazlarının verileri kesin değil, yaklaşık bir ortalama değer verir. Bu nedenle, bu işarete ekipman üreticisi tarafından belirtilen parametrelerin yaklaşık% 5'ini eklemek gereklidir.
En yetkin ve kalifiye elektrikçilerden uzak olanların çoğu basit bir gerçektir - ışık kaynakları için elektrik kablolarını düzgün bir şekilde yerine getirebilmek için (örneğin demirbaşlar için), avizeler için 0,5 mm²'ye eşit bir kesite sahip teller almak gerekir - 1, 5 mm² ve prizler için - 2,5 mm².
Sadece beceriksiz elektrikçiler bunun hakkında düşünürler ve düşünürler. Ancak, örneğin, mikrodalga fırın, su ısıtıcısı, buzdolabı ve aydınlatma aynı odada aynı odada çalışıyorsa, bunun için farklı bir bölüme sahip tellere ihtiyacınız var mı? Bu, çeşitli durumlara yol açabilir: kısa devre, kablolama ve yalıtım tabakasının hızlı bir şekilde bozulması ve yangının (bu nadir bir durumdur, ancak yine de mümkündür).
Tam olarak aynı değil en hoş durum, bir kişi bir multicooker, bir kahve makinesi ve bir çamaşır makinesini aynı prize bağlarsa ortaya çıkabilir.
Gizli kablolamanın gücünü hesaplamanın özellikleri
Eğer proje dokümantasyonu gizli kablo kullanımını gerektiriyorsa, o zaman “bir marjla” kablo ürünleri satın almanız gerekir - elde edilen kablo kesit değerine yaklaşık% 20-30 eklemelisiniz. Bu işlem sırasında kabloyu ısıtmaktan kaçınmak için yapılır. Gerçek şu ki, kısıtlı alan ve hava erişiminin olmaması durumunda, kablonun ısınması açık kablo tesisatı kurulduğundan çok daha yoğundur. Kapalı kanallarda bir kablo değil, aynı anda birden fazla kablo döşenmesi planlanıyorsa, her bir telin enine kesiti en az% 40 artırılmalıdır. Ayrıca, farklı kabloların sıkıca döşenmesi tavsiye edilmez - ideal olarak, her bir kablo ek bir koruma sağlayan oluklu bir boru olmalıdır.
Bu önemli! Bu, bir kablo bölümü seçerken elektrik tüketimi profesyonel elektrikçiler tarafından yönlendirilir ve sadece bu yöntem doğrudur.
Güçte kablo kesiti nasıl hesaplanır
Yeterli bir kablo kesiti ile elektrik akımı tüketiciye ısı vermeden akacaktır. Isı neden oluşur? Mümkün olduğu kadar açıklamaya çalışacağız. Örneğin, çıkışta 2 kilowatt güç tüketen bir su ısıtıcısı bulunur, ancak çıkışa giden tel, bunun için sadece 1 kilowatt akım iletebilir. Kablo kapasitesi iletken direnciyle bağlıdır - ne kadar büyük olursa, tel üzerinden daha az akım iletilebilir. Kablolamadaki yüksek direnç ve kablonun ısınması sonucunda, yalıtımı yavaş yavaş yok eder.
Uygun kesit ile elektrik akımı tüketiciye tam olarak ulaşır ve telin ısınması gerçekleşmez. Bu nedenle, elektrik tesisatı tasarlanırken, her bir elektrik cihazının güç tüketimini dikkate almalıdır. Bu değer, cihazın teknik pasaportundan veya üzerine yapıştırılmış olan etiketten alınabilir. Maksimum değerleri toplamak ve basit bir formül kullanarak:
ve toplam mevcut gücün değerini al.
Pn pasaportta belirtilen elektrik cihazının gücünü, 220 - nominal voltajı belirtir.
Üç fazlı bir sistem için (380 V), formül aşağıdaki gibidir:
Elde edilen değer amper cinsinden ölçülür ve buna bağlı olarak ilgili kablo bölümü seçilir.
Bir bakır kablonun çıkışının 10 A / mm, bir alüminyum kablo için ise 8 A / mm olduğu bilinmektedir.
Kablo kesitini hesaplamak için, kablo tipine bağlı olarak akımı 8 veya 10'a bölmeniz gerekir. Sonuç kablo bölümünün boyutu olacaktır.
Örneğin, çamaşır makinesini bağlamak için kablonun kesitini hesaplıyoruz, bunun güç tüketimi 2400 watt.
I = 2400 W / 220 V = 10.91 A, yuvarladığımız 11 A aldık.
Ayrıca, güvenlik marjını arttırmak için, "beş amper" kuralına göre, elde edilen mevcut değere bir 5 A daha eklemek gerekir:
Dairelerin üç çekirdekli kablo kullandığını ve tabloya baktığımızda 16 A'nın 19 A'ya yakın olması nedeniyle çamaşır makinesini kurmak için en az 2 mm² kesitli bir kabloya ihtiyacınız olacaktır.
Akımın büyüklüğüne göre kablo kesit tablosu