2 BRCEC BRCEC İçindekiler Sayfa Çalıştırma.... Genel güvenlik önlemleri.... Özellikler ve fonksiyonlar.... Düğmelerin isimleri ve işlevleri.... Simgelerin isimleri ve işlevleri.... Çalışma modlarının tanımı.... Temel çalışma modu.... Ana menüdeki öğelerin tanımı.... Hava Akışı Yönü.... Bireysel Hava Akışı Yönü Hızlı Başlangıç (yalnızca SkyAir için).... Havalandırma (yalnızca HRV).... Enerji Tasarruf Seçenekleri.... Program.... Filtre oto temizleme.... Bakım bilgisi.... Yapılandırma.... Geçerli ayarlar.... Saat & takvim.... Dil Hata kodu ekranı.... Ana menü yapısı... Montaj.... Genel güvenlik önlemleri.... Kutu içerisindekiler.... Uzaktan kumandayı sabitleyin.... İç ünite kablosunu bağlayın.... Üst gövdeyi takın.... Üst gövdeyi çıkartın.... Güç açma.... Menü/Giriş ve İptal Düğmesinin Etkinleştirilmesi/Devre Dışı Bırakılması... Bakım.... Genel güvenlik önlemleri.... Filtre değiştirme işaretinin sıfırlanması... Ek... 0 Asıl kılavuz İngilizce dilinde yazılmıştır. Tüm dillerdeki kılavuzlar orijinal kılavuzun çevirileridir. Daha ayrıntılı Kullanım ve Montaj Kılavuzları için, bkz. http// Çalıştırma. Genel güvenlik önlemleri Ayrıca, dış ve iç üniteyle birlikte verilen Kullanıma Kılavuzuna bakın. Lütfen, uzaktan kumandayı monte etmeden önce bu "Genel güvenlik önlemleri"ni dikkatlice okuyun. Bu talimatların doğru şekilde uygulanmaması, koşullara bağlı olarak ciddi olabilecek maddi hasarlara veya yaralanmalara neden olabilir. Ünite veya uzaktan kumandasıyla KESİNLİKLE oynamayın. Çocuklar tarafından kontrolsüz şekilde çalıştırılması, ciddi yaralanmalara ve sağlık sorunlarına yol açabilir. Uzaktan kumandayı kesinlikle sökmeye çalışmayın. İç parçalara dokunulması elektrik çarpması veya yangına neden olabilir. Dahili denetim veya ayarlar için Daikin bayinizle veya yetkili alt yükleniciyle irtibat kurun. Elektrik çarpmaması için, elleriniz ıslakken üniteyi çalıştırmayın. KESİNLİKLE uzaktan kumanda üzerinde değişiklik yapmayın veya uzaktan kumandayı onarmaya çalışmayın. Aksi takdirde, elektrik çarpabilir veya yangın çıkabilir. Daikin satıcınıza danışın. KESİNLİKLE uzaktan kumandanın yerini değiştirmeyin veya uzaktan kumandayı yeniden monte etmeye çalışmayın. Yanlış montaj yapılması, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir. Daikin satıcınıza danışın. KESİNLİKLE ürünün yakınında tutuşabilir maddeler (örneğin; saç spreyi veya böcek ilacı) kullanmayın. Ürünü boya tineri vb. gibi organik çözücülerle temizlemeyin. Organik çözücülerin kullanımı, ürünün hasar görmesine, elektrik çarpmasına ve yangına neden olabilir.. Özellikler ve fonksiyonlar Son teknoloji ürünü olan bu uzaktan kumanda, kurulumunuz üzerinde tam kontrol sağlamak üzere tasarlanmıştır. TEMEL UZAKTAN KUMANDA Temel uzaktan kumanda işlevleri şunlardır AÇIK/KAPALI, çalıştırma modu değiştirme (yalnızca BRCE için), sıcaklık ayarı, fan devri ayarı, hava akış yönü ayarı. SAAT İŞLEVİ Saat işlevleri şunlardır / formatlı gerçek zaman saati, otomatik gün ışığından yararlanma süresi. PROGRAM İŞLEVİ BRPA Dijital Giriş Adaptörü kurulursa, program zamanlayıcı işlevi devre dışı kalır. Program zamanlayıcı işlevleri şunlardır haftanın her günü için maksimum işlem programlanabilir, birbirinden bağımsız program yapılandırılabilir, programlar istenildiği zaman etkinleştirilebilir/devre dışı bırakılabilir, bir soğutma sıcaklığı ve/veya ısıtma sıcaklığı ile veya KAPATMA işlemi ile (düşük ayar sıcaklığı ile veya düşük ayar sıcaklığı olmadan) ile bağlantılı ayarlanabilir, "son Komut", bir sonraki programlı komuta kadar önceki komutların yerine geçer. BRCEC+BRCEC P00-0.0
3 DÜŞÜK AYAR Düşük ayar işlevi, uzaktan kumanda KAPALI konumdayken oda sıcaklığını belirli bir aralıkta tutar. ENGELLEME DÜĞMELERİ/İŞLEV/MOD Bu düğmeler, işlevler ve/veya çalıştırma modları kullanıcı işlevini sınırlandırmak üzere kilitlenebilir. AYRINTILI GÖRÜNTÜLEME SEÇENEĞİ Ek olarak, dış ortam sıcaklığı veya oda sıcaklığı görüntülenebilir. İKİ HARİCİ SİNYALLE KİLİTLEME (Yalnızca BRPA Dijital Giriş Adaptörü bağlandığında mümkündür) Bir BRPA Dijital Giriş Adaptörü bağlanırsa, BRPA Dijital Giriş Adaptörü bağlı kaldığı sürece program işlevi devre dışı konumda kalacaktır. ÇALIŞMA LAMBASI Çalışma sırasında yanar. Bu lamba, ünite KAPALI konumdayken yanmaz. Bir hata meydana geldiğinde yanıp söner. İPTAL DÜĞMESİ Bir önceki ekrana dönüş yapmak üzere kullanılır. Bu düğme varsayılan ayarlarda devre dışı bırakılır (bkz. ". Menü/Giriş ve İptal Düğmesinin Etkinleştirilmesi/ Devre Dışı Bırakılması", sayfa ). LCD (arka aydınlatma ışıklı) Herhangi bir düğmeye basıldığında arka ışık yaklaşık 0 saniye boyunca yanacaktır. İki anahtar kontağına (B ve B kontağı) kadar bağlantı yapılabilir. AÇIK/KAPALI düğmesi hariç diğer düğmelere bağlı işlemler, arka ışık yanmıyorken çalışmaz. Tipik uygulama sahada temin edilen B pencere kontağı ve B oda kartı ile otel kilidi Tek bir iç ünitenin kumanda edilmesi için uzaktan kumanda kullanılıyorsa, ilk çalıştırılan uzaktan kumandanın arka ışığı yanacaktır. B pencere kontağının ve B oda kartının bağımsız olarak etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması mümkündür. B oda kartı için işlevi geciktirir ve sıfırlar.. Simgelerin isimleri ve işlevleri Standart ekran ile ayrıntılı ekran arasında geçiş için, bkz. ". Yapılandırma", sayfa, "Ekran modunu seçmek için".. Düğmelerin isimleri ve işlevleri Standart ekran 0 C Ayrıntılı ekran ÇALIŞMA MODU SEÇME DÜĞMESİ Cum Yalnızca BRCE'de mümkündür. 0 FAN DEVRİ DÜĞMESİ Fan devrinin değiştirilmesi için kullanılır. MENÜ/GİRİŞ DÜĞMESİ ÇALIŞTIRMA MODU Mevcut çalıştırma modunu gösterir. Çalıştırma modu Bu düğme varsayılan ayarlarda devre dışı bırakılır (bkz. ". Menü/Giriş ve İptal Düğmesinin Etkinleştirilmesi/ Devre Dışı Bırakılması", sayfa ). Ana menünün görüntülenmesi veya seçilen öğenin girilmesi için kullanılır. Tercihinize uygun olan çalıştırma modunu seçmek için bu düğmeye YUKARI/AŞAĞI OK DÜĞMESİ Soğutma Isıtma Havalandırma Hav tmzlm Fan Kurutma Otomatik (Soğutma) Otomatik (Isıtma) sıcaklığının yükseltilmesi/düşürülmesi için kullanılır. Üst/alt taraftaki bir sonraki öğenin seçilmesi için kullanılır. Klima için ayarlanmış olan fan devrini gösterir. SAĞ/SOL OK DÜĞMESİ Klimada fan devri kontrol işlevi mevcut değilse, fan devri görüntülenmeyecektir. Sağ/sol taraftaki bir sonraki öğenin seçilmesi için kullanılır. Ekran içeriği, bir sonraki/önceki ekrana göre değişir. FAN DEVRİ Seçilen öğenin değiştirilmesi için kullanılır. AÇIK/KAPALI DÜĞMESİ Klimayı çalıştırmak veya durdurmak için AYAR/DÜŞÜK AYAR SICAKLIĞI GÖSTERGESİ Ünite AÇIK konumdayken, klima için ayarlanan sıcaklık görüntülenir. Ünite KAPALI konumda ve düşük ayar işlevi devre dışı konumdayken, klima için ayarlanan sıcaklık görüntülenir. Arka aydınlatma ışığı yanmıyorken kullanılabilecek tek düğmedir. Ünite KAPALI konumda ve düşük ayar işlevi etkin konumdayken, düşük ayar işlevi için ayarlanan sıcaklık görüntülenir. Varsayılan olarak ekran yönetimi, Tek Noktası moduna ayarlıdır. Çift Noktası modunu etkinleştirmek için, Montaj Kılavuzuna bakın. BRCEC+BRCEC P00-0.0
4 DEFROST/SICAK BAŞLATMA (yalnızca HRV) Defrost/Sıcak Başlatma modunun etkin olduğunu gösterir. HATA Bir ünite hatasını veya uyarısını görüntüler. Hata mesajını ve bakım bilgisini görüntülemek için (etkin konumda ise) Oda sıcaklığı 0 C'nin altına düştüğünde, ısıtma işlemi otomatik olarak başlar. Sıcaklık yarım saat içerisinde C veya daha yüksek bir değere yükselirse, kumanda başlangıçtaki durumuna geri döner. HAVALANDIRMA/TEMİZLEME Havalandırma modu simgeleri geçerli havalandırma modunu (yalnızca HRV) (OTOMATİK, ISI DEGİŞM HVLNDRMSI, BYPAS HV) gösterir. Oda sıcaklığı C'nin üzerine çıktığında, soğutma işlemi otomatik olarak başlar. Sıcaklık yarım saat içerisinde C veya daha düşük bir değere düşerse, kumanda başlangıçtaki durumuna geri döner. Sıcaklık farkı, düşük ayar menüsünden ayarlanabilir. Düşük ayar sıcaklığı, ünite KAPALI konumdayken temel ekrandan veya programdan ayarlanabilir. Düşük ayar durumu (etkin/devre dışı) Enrjitsrrf scnk list'de görülebilir. Hava Temizleme simgesi, hava temizleme ünitesinin (opsiyonel) kullanılabileceğini gösterir. ZAMANLAYICI ETKİN Program zamanlayıcının veya KAPATMA zamanlayıcının etkin olduğunu gösterir. MERKEZI KONTROL ALTINDA Sistemin, merkezi kontrol cihazı (opsiyonel aksesuar) yönetimi altında olduğunu ve klimanın uzaktan kumanda üzerinden çalıştırılmasının engellendiğini gösterir. KONTROL ALTINDA DEĞİŞTİRME (yalnızca VRV) Soğutma/ısıtma değiştirme işlevinin başka bir iç üniteye veya master uzaktan kumandaya atandığını gösterir. 0 DÜŞÜK AYAR Ünite, düşük ayar kontrolünde açıldığında düşük ayar simgesi yanıp sönmeye başlar. FİLTRE ELEMANI TEMİZLEME ZAMANI Filtre elemanının temizlenmesi zamanının geldiğini gösterir. HAVA FİLTRESİ TEMİZLEME ZAMANI Filtrenin temizlenmesi zamanının geldiğini gösterir. SAAT (/ formatlı gerçek zaman saati). Temel çalışma modu A C Saat ayarlı değilse, görüntülenir. AYRINTILI SEÇİM Ayrıntılı ekran modu seçildiğinde görüntülenir. B İstenilen çalışma modu (Soğutma, Isıtma, Hvlndrma, Fan, Kuru veya Otomatik) seçilene kadar birkaç defa Çalışma lambası (yeşil) yanar ve klima çalışmaya başlar. Varsayılan olarak, hiçbir ayrıntılı öge seçili değildir. C A Çalıştırma modu B Sıcaklık Ünite AÇIK konumdayken, klima için ayarlanan sıcaklık görüntülenir. Ünite KAPALI konumda ve düşük ayar işlevi devre dışı konumdayken, klima için ayarlanan sıcaklık görüntülenir. Ünite KAPALI konumda ve düşük ayar işlevi etkin konumdayken, düşük ayar işlevi için ayarlanan sıcaklık görüntülenir. C Fan devri. Saatin ayarlanması gerektiğini gösterir. DÜŞÜK AYAR Düşük ayar işlevi, uzaktan kumanda KAPALI konumdayken oda sıcaklığını belirli bir aralıkta tutar. Daha önce kullanıcı, program işlevi veya KAPALI zamanlayıcısı tarafından KAPALI konuma getirilen klimanın geçici olarak çalıştırılmasıyla gerçekleştirilir. Örneğin ZAMANLAYICI SORUNU Saatin tekrar ayarlanması gerektiğini gösterir. Saat tekrar ayarlanana dek program zamanlayıcı fonksiyonu çalışmayacaktır. düğmelerini kullanarak sıcaklığı ayarlayın. Kuru veya Hvlndrma modundayken fan devri ayarlanamaz.. Çalışma modlarının tanımı Otomatik, düşük, orta-düşük, orta, orta-yüksek ve yüksek seçenekleri (modele bağlı olarak değişir) arasından istenilen fan devrini seçmek için NEM ALMA MODU Bu modda sıcaklık düşüşünün en aza indirilmesi için havadaki nem oranı, soğutma sırasında klima kısa bir süre AÇIK ve ardından KAPALI konuma getirilerek düşürülür. Çalışma lambası (yeşil) KAPALI konuma geçer ve klimanın çalışması durur. Kumandanın ilave özellikleri TUŞ KİLİDİ YALNIZ FAN MODU Bu modda hava, soğutulmadan veya ısıtılmadan üflenir. Sıcaklık ve fan devri otomatik olarak kontrol edilir ve uzaktan kumandayla kontrol edilemez. Nem alma işlemi, oda sıcaklığı çok düşükken kullanılamaz. OTOMATİK ÇALIŞTIRMA Bu modda kumanda, ayar noktasına göre ısıtma ve soğutma arasında otomatik olarak geçiş yapar. SOĞUTMA MODU Bu modda soğutma, ayar noktasına çalışmasına göre etkinleştirilir. veya düşük ISITMA MODU Bu modda ısıtma, ayar noktasına veya düşük ayar işlevine göre etkinleştirilir. HAVALANDIRMA (yalnızca HRV modellerinde) Havalandırma modu, soğutma veya ısıtma gerekli değilken Isı Geri Kazanımlı Havalandırma ünitelerinde kullanılır; daha ayrıntılı bilgi için HRV kılavuzuna bakın. Menü/Giriş ve İptal düğmesini etkinleştirin. Etkinleştirmek için, bkz. ". Menü/Giriş ve İptal Düğmesinin Etkinleştirilmesi/Devre Dışı Bırakılması", sayfa. Tuş kilidi modunu etkinleştirmek için tutun. düğmesini saniye basılı Tuş kilidi modunu iptal etmek için, tutun. düğmesini saniye basılı ayar BRCEC+BRCEC P00-0.0
5 . Ana menüdeki öğelerin tanımı PROGRAM() Haftanın her bir günü için çalıştırma modlarının ne zaman başlayacağını ve/veya duracağını belirler. Varsayılan olarak, Menü/Giriş düğmesi devre dışı konumda olduğundan Ana menüye erişilemez. Etkinleştirmek için, bkz. ". Menü/Giriş ve İptal Düğmesinin Etkinleştirilmesi/Devre Dışı Bırakılması", sayfa. Her gün için işleme kadar seçilebilir. Her iki çalışma modu (normal ve düşük ayar) seçilebilir. Ek olarak, tatil ayarları ve program numarası da ayarlanabilir. İşlevin kullanılabilirliği iç ünite tipine bağlıdır. OTOMATİK FİLTRE TEMİZLEME Filtrenin otomatik olarak temizlenmesi gereken süreyi belirler. HAVA AKIŞ YÖNÜ (mevcutsa) Hava Akışı Yönünü değiştirir. () BİREYSEL HAVA AKIŞ YÖNÜ (yalnızca bireysel hava akış işlevi mevcutsa) kanadın her biri için Hava akışı yönünü ayrı olarak ayarlayın. HIZLI BAŞLANGIÇ() (yalnızca SkyAir) Oda sıcaklığını hızlı bir şekilde konforlu bir değere ayarlar. HAVALANDIRMA (yalnızca HRV modellerinde) Havalandırma hızını ve havalandırma modunu ayarlar. ENERJİ TASARRUFU SEÇENEKLERİ() Bu işlev yalnızca kendi kendini temizleyen dekoratif panel bulunan modellerde kullanılabilir. BAKIM Sİ Servis iletişim bilgilerini ve model bilgisini gösterir. DURUM AYARI Standart ve ayrıntılı ekran arasında geçiş sağlar. Ayrıntılı ekran seçildiğinde, temel ekranda oda sıcaklığı veya dış ortam sıcaklığı görüntülenebilir. 0 GEÇERLİ AYARLAR Mevcut öğeler için geçerli ayarların bir listesini görüntüler. Enrjitsrrf Scnk List Enerji Tasarrufu Seçeneklerini etkinleştirir veya devre dışı bırakır. SAAT VE TAKVİM Tarih ve saati yapılandırır. Saat, saat veya saat formatında görüntülenebilir. Ayr Nok Lmt Arlk Ayr noktası sıcaklık aralığı, Soğutma ve Isıtma Modu için sınırlandırılır. DİL Kurulu olan dil paketine dayalı olarak dilin seçilmesine izin verir. Aksama Yapılandırması Ünitenin KAPALI konuma geçeceği düşük ayar sıcaklık farkını ayarlar. Sensör Algılama (Düşük)()() (Yalnızca algılayıcı sensör takılıyken mümkündür) Önceden ayarlanan bir süre boyunca insan varlığı tespit edilmezse, bu işlev klima hedef sıcaklığını otomatik olarak değiştirir. İlgili alanda insan varlığı tespit edildiğinde, normal ayar sıcaklığına geri dönülür.. Hava Akışı Yönü Hava Akışı Yönü ekranını görüntüler (bkz. ". Ana menü yapısı", sayfa ). Blr.ayr yk, Pozisyon 0, Pozisyon, Pozisyon, Pozisyon, Pozisyon, Salınım ve Otomatik seçenekleri arasından düğmelerini kullanarak istediğiniz hava akışı yönünü seçin. +DYD DNÕúÕ \ Q +Y \ Q D\U R]LV\RQ Sensör Algılama (Dur)()() (Yalnızca algılayıcı sensör takılıyken mümkündür) Önceden ayarlanan bir süre boyunca insan varlığı tespit edilmezse, bu işlev klimayı otomatik olarak durdurur. *U G Q Noktası Oto Rst Sıcaklık ayar noktası değiştirilse dahi, önceden ayarlanan bir süre boyunca çalıştıktan sonra sıcaklık ayar noktasını önceden ayarlanan bir sıcaklık ayar noktasına değiştirir. yön seçeneği mevcuttur 0 Htrltma Zamnlycı Kpt Klimanın her devreye girişinden sonra ayarlanan süre dolduğunda klima otomatik olarak KAPALI konuma geçer. Sola/Sağa Seçilebilecek hava akışı yönleri iç ünite tipine bağlıdır. () 0 Yukarı/Aşağı Elektrik Tüketimi() O ana kadarki elektrik tüketimi görüntülenir. Bu da müşterinin elektrik tüketimi eğilimini değerlendirmesine olanak sağlar. () () $\DU Bu işlev, uzaktan kumandaya 'den fazla iç ünitenin bağlı olduğu durumlarda kullanılamaz.. Bireysel Hava Akışı Yönü Görüntülenen elektrik tüketimi, bir kwh ölçümünün sonucunda elde edilmez, ünitenin çalışma verileriyle gerçekleştirilen bir hesaplama sonucu bulunur. Bu hesaplamadaki bazı faktörler mutlak değerlerdir, ancak diğer faktörler tamamen belirli bir tolerans değeriyle yapılan interpolasyonlara dayalı olarak belirlenir. Bu da okunan değerin gerçek elektrik tüketiminden neden farklı olabileceğini açıklar. Daha fazla bilgi için, http//www.daikineurope.com/support-andmanuals/product-information/ adresindeki ayrıntılı Kullanım Kılavuzuna bakın. SkyAir RR+RRQ dış üniteler bağlıyken desteklenmez. Düşük, Ayr Nok Lmt Arlk Ayr, Aksama Yapılandırmsı ve Noktası Oto Rst bir merkezi kumanda bağlıyken kullanılamaz. Eş zamanlı çalışan bir sistem mevcut ise, sistem master iç üniteye takılı algılayıcı sensör tarafından kontrol edilir. BRCEC+BRCEC P ları doğrulamak ve temel ekrana geri dönmek için () Bir merkezi kumanda veya BRPA Dijital Giriş Adaptörü bağlıyken program kullanılamaz.
6 0. Hızlı Başlangıç (yalnızca SkyAir için) Soğutma, Isıtma veya Otomatik modda çalışırken, Ana Menü görüntülenir ve temel ekrana geri dönüş için Hızlı Başlangıç etkinleştirilir (bkz. "Ek", sayfa 0). Hızlı Başlangıç seçeneğinin etkin olup olmadığını kontrol etmek için, bkz. ". Geçerli ayarlar", sayfa. Ana Menüye yalnızca Menü/Giriş düğmesi etkin konumdayken erişilebilir. Etkinleştirmek için, bkz. ". Menü/Giriş ve İptal Düğmesinin Etkinleştirilmesi/Devre Dışı Bırakılması", sayfa. Tatilleri kullanmak için Program zamanlayıcısı, tatil olarak ayarlanan günlerde devre dışı bırakılır. Tatiller ekranını görüntüleyin (bkz. "Ek", sayfa 0). düğmelerini kullanarak istediğiniz günü düğmelerini kullanarak, tatil ayarı yapmak üzere görüntüleyin. seçin. simgesini Program Tatiller Çoklu seçim uygun Hızlı Baslangıç işlevini KAPALI konuma getirmek için. adımı tekrarlayın. Paz Pzt Sal Crs Per Cum Cmt. Havalandırma (yalnızca HRV) Doğrulama ekranını görüntülemek için Daha ayrıntılı bilgi için, HRV kılavuzlarına bakın. Seçilen program numarasının program ayarlarını değiştirmek için. Enerji Tasarruf Seçenekleri Daha fazla bilgi için, http//www.daikineurope.com/support-andmanuals/product-information/ adresindeki ayrıntılı Kullanım Kılavuzuna bakın.. Program lar ekranını görüntüleyin (bkz. "Ek", sayfa 0). düğmelerini kullanarak istediğiniz günü () seçin. düğmelerini ve Çalışma başlangıç Zaman'ını seçmek için istediğiniz Çalışma başlangıç Zaman'ını () ayarlamak için düğmelerini kullanın. URJUDP ]DPQO\ÕFÕ Bir merkezi kumanda veya BRPA Dijital Giriş Adaptörü bağlıyken program görüntülenmez ve devre dışı konumdadır. () () Pzt Programı etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için Etkinleştir / devre dışı bırak ekranını görüntüleyin (bkz. "Ek", sayfa 0). düğmelerini kullanarak Etkinleştir veya Dvre dsı seçimini yapın. R W Zaman Hrkt 00,VÕW Hrkt seçimini yapmak için düğmelerini ve istenilen hareketi seçmek için düğmelerini kullanın. URJUDP ]DPQO\ÕFÕ Program (WNLQOHúWLU GHYUH GÕúÕ EÕUDN Pzt 'YUH GVÕ Zaman Hrkt 00 R W,VÕW ON OFF Doğrulama ekranını görüntülemek için (Hareket sütunu) farklı işlem tipi mevcuttur Program numarasını seçmek için Program ayar numarası ekranını görüntüleyin (bkz. "Ek", sayfa 0). düğmelerini kullanarak ayarı Program zamnlyıcı, Program zamnlyıcı veya Program zamnlyıcı olarak değiştirin. ON Sıcaklık ayar noktaları yapılandırılabilir. OFF Düşük ayar sıcaklığı ayar noktaları yapılandırılabilir. Sıcaklık ayar noktaları ve düşük ayar sıcaklığı ayar noktaları devre dışı kalır. Program Soğutma ve ısıtma sıcaklığını seçmek için düğmelerini ve istenilen değeri seçmek için düğmelerini kullanın. URJUDP D\DU QXPDUDVÕ (Soğutma ve Isıtma sütunu) URJUDP ]DPQO\ÕFÕ Doğrulama ekranını görüntülemek için Bu süre içerisinde sıcaklık ayar noktası ve düşük ayar sıcaklık ayar noktası belirlenmediğini gösterir. Etkin olan son ayar noktası kullanılır. - - Bu süre içerisinde düşük ayar fonksiyonunun devre dışı bırakıldığını gösterir. Haftanın başka bir günü için ayar yapmak üzere, düğmelerini kullanarak istediğiniz günü seçin. Günü değiştirmek için düğmelerini kullanın. Önceki günün tüm işlemlerini kopyalamak için, ayarlanacak gün seçiliyken Tüm program ayarları tamamlandığında, doğrulama ekranını görüntülemek için BRCEC+BRCEC P00-0.0
7 . Filtre oto temizleme. Geçerli ayarlar Ayrıntılı bilgi için, kendi kendini temizleyen dekoratif panelli modellerin Kullanım Kılavuzuna bakın. Geçerli lar ekranını görüntüleyin (bkz. "Ek", sayfa 0). Geçerli ayarların durumunun bir listesi görüntülenir. Ana Menü'ye dönmek için. Bakım bilgisi Bakım Bilgisi ekranını görüntüleyin (bkz. "Ek", sayfa 0).. Saat & takvim İletişim bilgisi altındaki telefon numarası ekranın üst kısmında görüntülenir. İç ünite ve Dış ünite model bilgisi ekranın altında görüntülenir. Tarih ve saati ayarlamak için Ana Menü'ye dönmek için Tarih & Zaman ekranını görüntüleyin (bkz. "Ek", sayfa 0). Seçilen öğeyi taşımak için düğmelerini ve Yıl, Ay, Gün ve zaman ayarı yapmak için düğmelerini kullanın.. Yapılandırma Tarih & zaman Soğuk hava etkisi önleme işlevini seçmek için <ÕO 0 Ay Gün dduúdped 000 Otomatik hava akımı önleme ekranını görüntüleyin (bkz. "Ek", sayfa 0). düğmelerini kullanarak Etkinleştir veya Dvre Dsı seçimini yapın. Doğrulama ekranını görüntülemek için Doğrulama ekranını görüntülemek için Saat formatını (/ saat formatı) ayarlamak için Ekran modunu seçmek için Ekran Modu ekranını görüntüleyin (bkz. "Ek", sayfa 0). düğmelerini kullanarak ayarı Standart veya Detaylı olarak değiştirin. / Saat ekranını görüntüleyin (bkz. "Ek", sayfa 0). düğmelerini kullanarak saat veya saat seçimini yapın. Doğrulama ekranını görüntülemek için Ekran Ekran modu. Dil Standart Yaptığınız ayarı doğrulamak için ekran görüntülenir. Temel Bir ayrıntılı ekran öğesi seçmek için Dil ekranını görüntüleyin (bkz. "Ek", sayfa 0). düğmelerini kullanarak istediğiniz dili seçin. Yaptığınız ayarı doğrulamak için ekran görüntülenir. Temel Kullanılabilecek diller, kurulu olan dil paketine bağlı olarak değişir. Görüntü öğesi ekranını görüntüleyin (bkz. "Ek", sayfa 0). düğmelerini kullanarak ayarı Hiçbiri, Dış Hava Sıcaklığı, Oda Hava Sıcaklığı veya Sistem olarak değiştirin. Kullanılabilecek diller hakkında daha fazla bilgi için, http// adresinde bulunan ayrıntılı Montaj ve Kullanım Kılavuzuna bakın. Ekran * U QW HVL 0. Hata kodu ekranı +LoELUL Yaptığınız ayarı doğrulamak için ekran görüntülenir. Bir hata meydana gelirse, temel ekrandaki lambası yanıp sönmeye başlar. Temel C LCD kontrastlığını ayarlamak için Kontrast ayarı ekranını görüntüleyin (bkz. "Ek", sayfa 0). düğmelerini kullanarak kontrastlığı değiştirin. Varsayılan olarak, düğmesi devre dışıdır. düğmesini etkinleştirmek için, bkz. ". Menü/Giriş ve İptal Düğmesinin Etkinleştirilmesi/Devre Dışı Bırakılması", sayfa. Hata kodu yanıp sönmeye başlar ve İletişim Bilgisi ve model bilgisi görüntülenir..rqwudvw D\DUÕ Koyu $oõn simgesi ve çalışma Yaptığınız ayarı doğrulamak için. Ana menü yapısı Bkz. "Ek", sayfa 0. BRCEC+BRCEC P00-0.0
8 Montaj müşteriden hızlı başvuru kılavuzunu daha sonra başvurmak üzere saklamasını isteyin. Ayrıntılı Montaj ve Kullanım kılavuzunu http//www.daikineurope.com/ support-and-manuals/product-information/ adresinde bulabilirsiniz. Uzaktan kumandanın yerinin değiştirilmesi veya yeniden montaj ile ilgili olarak satıcınıza danışın.. Genel güvenlik önlemleri. Kutu içerisindekiler Montaj işlemlerine başlamadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Bu kılavuzda ünitenin doğru şekilde monte edilmesi, yapılandırılması ve kullanılması için gerekli bilgiler yer alır. Bu kılavuzu daha sonra başvurmak üzere kolayca ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın. Lütfen, uzaktan kumandayı monte etmeden önce bu "Genel güvenlik önlemleri"ni dikkatlice okuyun. Cihazın veya aksesuarlarının hatalı montajı veya bağlanması elektrik çarpmasına, kısa devreye, sızıntılara, yangına veya cihaz hasarlarına ve yaralanmalara neden olabilir. Uzaktan kumandayı KESİNLİKLE kendi başınıza monte etmeye çalışmayın. Yanlış montaj yapılması, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir. Daikin satıcınıza danışın. + Bu, Daikin üniteleriyle birlikte kullanılabilecek bir seçenektir. Montaj ve kullanım talimatları için, ünitelerin Montaj ve Kullanım Kılavuzuna bakın. Montaj veya kullanım prosedürlerinden emin değilseniz, lütfen öneri ve bilgi almak için satıcınıza danışın. Uzaktan kumanda (üst ve alt bölüm) Ahşap vidaları + duvar dübelleri Küçük vidalar Kelepçe Kablo tutucu. Uzaktan kumandayı sabitleyin Tüm saha kabloları ve bileşenleri mutlaka bir montaj servisi tarafından takılmalı ve mutlaka ilgili mevzuata uygun olmalıdır. Uzaktan kumandanın termostat işlevi kullanılıyorsa, montaj konumunu şu hususlara uygun olmalıdır odadaki ortalama sıcaklık algılanabilmelidir, doğrudan güneş ışığına maruz kalmamalıdır, bir ısı kaynağının yakınında olmamalıdır, Dış ortam havasından veya örneğin kapıların vb. açılması/kapanması nedeniyle oluşabilecek hava cereyanından etkilenmemelidir, ön panel ve ekran temiz kalmalıdır sıcaklık 0 C ila 0 C arasında olmalıdır, bağıl nem maksimum % olmalıdır. Uzaktan kumandayı KESİNLİKLE şu konumlara monte etmeyin Elektromanyetik dalga yayan makinelerin yakınına. Elektromanyetik dalgalar, kumanda sisteminin çalışmasını bozabilir ve ünitenin arızalanmasına neden olabilir. Duvara montaj, ürünle verilen adet ahşap vidası (Ø, ) ve dübeller kullanılarak sabitlenir. Anahtar kutusu montajı, ürünle verilen adet küçük vida (M ) kullanılarak sabitlenir. Sahada temin edilen anahtar kutusu için, KJBA veya KJBA opsiyonel aksesuarını kullanın. Mümkünse, montaj için düz bir yüzey kullanın. Alt gövdenin hasar görmemesi için montaj vidalarını çok fazla sıkmamaya dikkat edin.. İç ünite kablosunu bağlayın farklı şekilde bağlanabilir arkadan, soldan, üstten, üst ortadan. Nemli alanlara veya suya maruz kalabileceği yerlere. Uzaktan kumandanın içine su girerse, elektrik çarpabilir ve kumanda içerisindeki elektronik devreler hasar görebilir. P P PCB Montaj çalışmasını tamamladıktan sonra arıza olup olmadığını tespit etmek için bir deneme çalıştırması gerçekleştirin, bu Hızlı Başvuru Kılavuzunun Çalıştırma bölümünü dikkate alarak, müşteriye klimayı nasıl çalıştırılması gerektiğini açıklayın, BRCEC+BRCEC P00-0.0
9 . Üst gövdeyi takın P P Takarken kabloları sıkıştırmamaya dikkat edin. PCB Üst gövdeyi alt gövdenin ( noktada) göre hizaladıktan gövdeyi bastırarak yerine takın. tırnaklarına sonra, üst İşe öncelikle alt taraftaki klipsi takarak başlayın. P P PCB Anahtar kutusu ve bağlantı kablosu ürüne dahil değildir. PCB'ye doğrudan çıplak elle dokunmayın.. Üst gövdeyi çıkartın P P Üst gövdeyi çıkarmak için, alt gövdedeki ( noktada) yuvalara düz uçlu bir tornavida yerleştirin. PCB Uzaktan kumanda PCB'si üst gövdeye takılır. Düz uçlu tornavidayla PCB'ye zarar vermemeye dikkat edin.. Güç açma iç ünite kabloyu geçirmek için parçayı yan keski vs. ile kesin. kabloyu kablo tutucu ve kelepçe kullanarak üst gövdeye sabitleyin. Uzaktan kumanda üzerindeki terminalleri (P, P) ve iç ünite terminallerini (P, P) bağlayın. (P ve P'nin artı veya eksi kutupları yoktur.) Kablolar bağlanırken, elektrik parazitinin (harici parazitlerin) önlenmesi için kablolar ile güç besleme kabloları arasında belirli bir mesafe bırakılmalıdır. Kontrol altında bağlantı. Lütfen bir süre bekleyin. görüntülenir. Birkaç saniye sonra temel ekran görüntülenir. iç ünite veya iç ünite grubu uzaktan kumandayla kontrol ediliyorsa Her iki uzaktan kumandayı da açın. Hangi kumandanın yardımcı uzaktan kumanda ve hangisinin ana uzaktan kumanda olacağını belirleyin. Her iki uzaktan kumandada Hata kodu U - Kontrol altında bağlantı. Lütfen bir süre bekleyin. görüntülendiğinde, yardımcı uzaktan kumanda olarak ayarlanacak uzaktan kumandanın düğmesini saniye basılı tutun. Yardımcı uzaktan görüntülenir. Kablo bağlantı özellikleri Kablolama Tipi Blendajlı vinil tel veya kablo Boyut 0,, mm Toplam uzunluk Gücü açık konuma getirin. 00 m kumandada Yardımcı Kumanda ibaresi Ana uzaktan kumanda Ana görüntülenmeye devam eder. Uzaktan kumanda gövdesinin (sol) içerisine girebilmesi için kablo blendajının bir kısmını soyun. Aşağıdaki şekle ve tabloya bakın. Uzaktan kumanda gövdesi boyunca çift yalıtımın korunması önemlidir. kumanda ibaresi Birkaç saniye sonra temel ekran görüntülenir. Kablo bağlantısının daha kolay yapılabilmesi için, kablo uzunluğu arasında ±0 mm bırakılması önerilir. 0 mm L BRCEC+BRCEC P Kablo çıkışı L Üst çıkış ±0 mm Üst orta çıkış ±00 mm
10 . Menü/Giriş ve İptal Düğmesinin Etkinleştirilmesi/Devre Dışı Bırakılması. Filtre değiştirme işaretinin sıfırlanması Temel ekranının altında Filtre Elemanı Temizleme simgesi ve/veya Hava Filtresi Temizleme simgesi görüntülendiğinde, filtrenin ve/veya filtre elemanının temizlenmesi gerekir. Filtre veya filtre elemanı yıkandıktan, temizlendikten veya değiştirildikten sonra, basarak Ana Menü'ye girin. düğmelerini kullanarak Filtre Göstergesini Resetle seçimini yapın ve filtre temizleme işaretini sıfırlamak için Varsayılan olarak, Menü/Giriş ve İptal düğmeleri devre dışı konumdadır. Temel ekranda Menü/Giriş ve İptal düğmesini Etkinleştirmek/Devre Dışı Bırakmak için, şu adımları takip edin düğmesini basılı tutun. düğmesini basılı tutarken anda, ve düğmelerine aynı Montaj veya bakım çalışması tamamlandıktan sonra düğmeleri devre dışı bırakmayı unutmayın. Aşağıdaki hususlarla ilgili olarak daha ayrıntılı montaj talimatları için, http//www.daikineurope.com/support-and-manuals/productinformation/ adresindeki ayrıntılı Montaj Kılavuzuna bakın Uzaktan kumanda montaj prosedürü, Uzaktan kumanda düğmelerinin işlevleri ve menü ögeleri, Saha ayarları, Test çalıştırması yöntemi (SkyAir modelinde), Hata Geçmişi kontrol prosedürü, Bakım iletişim kaydı yöntemi, Kaydedilen bilgilerin doğrulanması, Saat & Takvim (ayrıca bkz. ". Saat & takvim", sayfa ), Dil (ayrıca bkz. ". Dil", sayfa ), Tuşları yasakla, Yasaklama İşlevi, Engelleme Modu, Harici Giriş Ara Kilidi, Tekli ve Çift Noktası modu, Updater ile yazılım güncellemesi Bakım. Genel güvenlik önlemleri Kirlendiğinde, LCD ekranı ve uzaktan kumandanın diğer yüzeylerini kuru bir bezle silin. Eğer yüzeydeki kir temizlenemezse, bezi su ile seyreltilmiş nötr bir deterjanla ıslatın, bezi iyice sıkın ve yüzeyi temizleyin. Sonrasında yüzeyi kuru bir bezle silin. Bu işlem için kesinlikle boya tineri, organik çözücü veya güçlü asit kullanmayın. Uzaktan kumandayı yıkamayın. Aksi takdirde, elektrik kaçağı oluşabilir ve elektrik çarpması veya yangın ortaya çıkabilir. Bakım öncesinde, klimayı kapalı konuma getirdiğinizden ve güç besleme kesicisini KAPALI konuma getirdiğinizden emin olun. Aksi takdirde, elektrik çarpması veya yaralanmalar meydana gelebilir. BRCEC+BRCEC P00-0.0
11 Ek C Ana menü (0) () Saat & takvim () () () () () () () () Ekran Ekran () Saat & takvim () BRCEC+BRCEC P
BRC0A İçindekiler Sayfa Bu doküman hakkında... Çalıştırma............ 0.......... Genel güvenlik önlemleri... Özellikler ve fonksiyonlar... Düğmelerin isimleri ve işlevleri... Simgelerin isimleri ve işlevleri...
KABLOLU KUMANDA KULLANICI BAŞVURU KILAVUZU BRC073A1 Kablolu uzaktan kumandayı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu kılavuz, ürünün kullanımı için gerekli olan emniyet tedbirlerini açıklamaktadır. Bu
KABLOLU UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KILAVUZU BRC2E52C7 BRC3E52C7 Kablolu uzaktan kumandayı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu kılavuz, ürünün kullanımı için gerekli olan emniyet tedbirlerini açıklamaktadır.
ISITMA/SOĞUTMA OTOMASYON SİSTEMLERİ KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU MODEL NO.: TH1149 TH1149SA TH1149SB TH1149RF TH1149MSA TH1149MSB DİKKAT : Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve daha sonra gerekli
Canlı Görüntü Uzaktan Kumanda RM-LVR1 Bu el kitabı üniteye ait Kullanma Kılavuzu için bir tamamlayıcı niteliğindedir. Bazı eklenen veya değiştirilen işlevleri tanıtır ve çalışmalarını açıklar. Ayrıca bu
VITOCLIMA-S VIESMANN Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1 Fonksiyon bilgisi Aynı dış üniteye bağlı 1-16 iç ünite tek tek veya grup olarak kontrol edilebilir. Grup kontrol
1.AMAÇ VE KAPSAM: Bu talimatın amacı çamaşır makinası, güvenli ve etkin çalışmasının yöntemlerini belirlemektir. Bu talimat Yemekhanemiz içerisindeki çamaşır makinasını kapsar. 2.GÖREV VE SORUMLULUK: Temizlik
BRC7FF BRC7FF 6 7 8 9 0 x x x x x x x x x x 6 XA (BLK) 7 8 9 ON OFF ON OFF 6 A B C SETTING TEMP TIME UP FAN RESERVE CANCEL TIMER DOWN TEMP TIME A B SETTING UP C FAN RESERVE CANCEL TIMER DOWN MODE SWING
ISITMA/SOĞUTMA OTOMASYON SİSTEMLERİ KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU MODEL NO.: TH2006 TH2006RF RV0356 DİKKAT : Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve daha sonra gerekli durumlarda kullanmak üzere muhafaza
4-1. Ön Kontrol Paneli 1 Açma/Kapama(ON/OFF) Düğmesi.! Fan motoru termostat kontrollü olduğu için sadece soğutma gerektiğinde çalışır.! Su soğutma ünitesi otomatik kontrollüdür, sadece gerektiğinde çalışır.
Kullanım Uygulamaları Ön Görünüş Dijital Ekran Mode Butonu Programlama Tuşu Sıcaklık Değiştirme tuşu ( - ) Sıcaklık Değiştirme tuşu ( +) Dijital Ekran Üzerindeki Bilgiler 1.Manuel Çalışma 2.Çalışma Fonksiyonları
6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Yayımlayan Bu cihaz ilgili norm ve yönetmelikler tarafından istenen şartları
Programlama Programlama nedir? Programlama; ısıtmanın otomatik, gözle görülür biçimde ve kullanıcının ortamda bulunduğu sürelere göre yönetilmesidir. Isıtma süreleri, 7 günlük veya 24 saatlik zaman dilimlerinde
Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals adresinden indirebileceğiniz
Önemli Tedbirler Değer Müşterimiz, UMA, Casa Bugatti'den elektronik tartıyı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Her ev tipi cihaz gibi, bu tartıda dikkatli bir şekilde kullanılmalı ve tartının zarar görmesi
DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM DKG-190 telekom sistemlerinde kullanılan jeneratörlerin çalışma saatlerini azaltmak amacıyla tasarlanmış ileri teknoloji ürünü bir cihazdır. Cihaz kullanıldığı yerlerde
FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik
TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP ı. GÜVENLİK BİLGİSİ Ölçü aleti ile servis ya da çalışma yapmadan önce aşağıdaki güvenlik bilgilerini dikkatle okuyunuz.
TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1605 KULLANMA KLAVUZU TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP ı. GÜVENLİK BİLGİSİ Ölçü aleti ile servis ya da çalışma yapmadan önce aşağıdaki güvenlik bilgilerini dikkatle okuyunuz.
HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. Dokunmatik
EHYHBH05AA EHYHBH08AA EHYHBX08AA Türkçe İçindekiler İçindekiler 1 Bu doküman hakkında 2 2 Sistem hakkında 3 2.1 Tipik bir sistem planındaki bileşenler... 3 3 Çalıştırma 3 3.1 Genel bakış: Çalıştırma...
TÜRKÇE KURULUM KILAVUZU * CompactFlash(TM), bir A.B.D şirketi olan SanDisk Corporation a ait ticari bir markadır. İÇİNDEKİLER. BAŞLANGIÇTA YAPILAN KONTROLLER... () Kullanılacak olan kontrol kutusu... ()
h1 Türkçe Kullanım Kılavuzu İçindekiler Kurulum talimatları 12 Bağlantı şeması 12 Kullanım talimatları 13 Sembollerin anlamları 13 Başlangıç ayarları 14 Başlatma 14 Sıcaklık ayarı 14 Nem değeri ayarı (sadece
İÇİNDEKİLER Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler 2 3-4 5 5 6 1 Değerli Müşterimiz LUITON LT- 002 ürününü tercih ettiğiniz için
LogiLight EM0003 Premium İç Mekan Enerji Ölçer, 3680W Türkçe Kullanım Kılavuzu a. Güvenlik Uyarısı Premium Enerji Ölçeri sabit ve düzgün bir prize bağlayıp kullanın. Yanlış bir yerde kullandığınızda kırılmasına
COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ilerisi için saklayınız. İÇERİK 1. Güvenlik... 1 2. Genel Tanıtım... 2 3. Özellikler...
Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Hızlı Yükleme Kılavuzu GÜVENLİK TALİMATLARI Lütfen kullanım öncesinde bu güvenlik talimatlarını dikkatle okuyun ve ilerde başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.
EM 111 geliştirme modülü Typ E20/F20/Jxx TR Montaj ve kullanım için el kitabı 1. Simgelerin açıklaması 2. İçindekiler Açıklamalar 1. Simgelerin açıklaması.........2 2. İçindekiler..................2 3.
TÜRKÇE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TEHLİKE Kapağı takmayın, tamir etmeyin, açmayın veya çıkartmayın. Size tehlikeli seviyede voltaj aktarabilir. Bunu yapması için satıcınıza veya bir uzmana danışın. Cihazın kapatılması
BoomP!ll Bluetooth Hoparlör Kullanma Kılavuzu 33033 Ednet 33033 Boom P!ll Bluetooth hoparlörü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazı ilk kez kullanmadan önce lütfen aşağıdaki talimatı okuyun. ÖZELLİKLER
Centronic EasyControl EC315 tr Montaj ve İşletme Talimatı 5 Kanallı Duvar Vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz!
WT-02 HP KABLOSUZ ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU WT-02 HP, kablolu bağlantıya ihtiyaç duymadan, normal bir çalışma ortamında termostatla verici arasında 30 m.ye kadar radyofrekans iletişimi sağlayarak
HT 250 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 250 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas
TEKNİK KILAVUZ Ürün No. 6501 dahili kullanım kılavuzu www.comelitgroup.com UYARILAR Comelit Group S.pA. aygıtların uygunsuz bir şekilde kullanılmasından, başkaları tarafından herhangi bir sebep ve amaç
Mini CRD Program Saatli Dijital Oda Termostatı MONTAJ & KULLANIM KILAVUZU Ürün Kodu : 3.020167 G E N E L Ö Z E L L İ K L E R İki sıcaklık seviyeli oda termostatı, Kalorifer Devresi için haftalık program
Vertex MultiCure için Kullanım Talimatları 1.0. Genel Uyarılar: 1.1. Cihaz kullanılmadan önce bu kullanım kılavuzu dikkatle okunur. 1.2 Bu cihazı kullanan kişinin işinde profesyonel olması gerekir ve sıradan
FP52 PROXIMITY KART OKUYUCUSU KULLANIM KILAVUZU FP52 kart okuyucusunu; Mody serisi dış kapı buton modülleri ile birlikte kullanılır. Fp52 ile iki farklı röle çıkışı vardır.500 kullanıcıya kadar tanımlanabilir.
AKÜ TAKVİYE CİHAZLI POWER BANK 9000 Kullanım Kılavuzu 31889 Ürünü kullanmadan önce lütfen bu kullanma kılavuzunu okuyun. Bu uyarıya uymamak ciddi yaralanmalara neden olabilir. Taşınabilir Çok Fonksiyonlu
MTS Fundamental Pnömatik Çene Kontrolör Manual Title Additional Ürün Information Kılavuzu be certain. 100-238-342 A Telif hakkı bilgisi Ticari marka bilgisi 2011 MTS Systems Corporation. Tüm hakları saklıdır.
REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Mustafa Arnavut Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/12 1. AMAÇ Bu talimatın amacı
DICENTIS Wireless Conference System tr User manual DICENTIS İçindekiler tr 3 İçindekiler 1 Güvenlik 4 2 Bu kılavuz hakkında 5 2.1 Hedef kitle 5 2.2 Telif hakkı ve feragatname 5 2.3 Belge geçmişi 5 3 Sisteme
COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Nem ve Sıcaklık ölçer Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ilerisi için saklayınız. İçindekiler 1. Güvenlik... 1 2. Tanıtım... 2 3. Özellikler...
testo 610 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 610 Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 610 testo kısa kullanım kılavuzu 610 1. Koruma
Centronic EasyControl EC545-II tr Montaj ve İşletme Talimatı 5 Kanallı El Vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz!
ISITMA/SOĞUTMA OTOMASYON SİSTEMLERİ KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU MODEL NO.: TH920D SET DİKKAT : Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve daha sonra gerekli durumlarda kullanmak üzere muhafaza edin.
Güç Bankası 10000 mah Kılavuz 31883 I. Giriş Bu ürün, her an her yerde kullanılabilen çoğu taşınabilir cihazlar için hafif, yüksek kapasiteli, şık ve çevre dostu bir taşınabilir güç bankasıdır. Ürün, yüksek
EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1 EKHBRD011ADY1 EKHBRD014ADY1 EKHBRD016ADY1 W İçerik Sayfa EMRQ dış üniteye bağlantı Genel bilgiler... 1 Kombinasyon... 1 İndirimli elektrik tarifesi güç kaynağına
Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Daha ayrıntılı kurulum bilgileri için lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals
KABLOLU UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KILAVUZU Etkili Enerji Tasarrufu için Uygun Kullanım Kablolu uzaktan kumandayı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu kılavuz, ürünün kullanımı için gerekli olan emniyet
MANUEL KAZAN KONTROL PANELİ Ürün Mikroişlemci kontrollüdür Teknik Özellikler Çalışma Gerilimi Güç Tüketimi-Bekleme Güç Tüketimi-Çalışma Kontak Akımları Röle Çıkışları Fan Hızı Ayarı Sensörler : 200-240V
Kullanma Kılavuzu Sistem işleticisi için VIESMANN Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda VITOTROL 200 3/2006 Lütfen saklayınız! Emniyet uyarıları Emniyetiniz için Cana ve mala gelebilecek zarar ve tehlikeleri
ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Pil DC 3 V (2 1,5V AA Alkaline pil) Alıcı AC 250 V-10A (SPDT) Kullanım ABR 320 SET oda termostatları
K-Tipi Termometre TES-1311A KULLANIM KILAVUZU MX MN AVG 1. ÖN BİLGİ Bu cihaz K-tipi termokupl ile ısı sensörü şeklinde çalışan dijital bir termometredir. Sıcaklık göstgergesi uluslararası 1990 standartlarına
KULLANIM KILAVUZU Sistemi Inverter Klimalar FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB İÇİNDEKİLER ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE OKUYUN Parça adları ve işlevleri...2 Güvenlik önlemleri...2
BULUMOUNT-4 NUMUNE BAKALİTE ALMA CİHAZI KULLANMA KILAVUZU BMS Bulut Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dolapdere Sanayi Sitesi Ada 4 No : 7-9 Başakşehir / İSTANBUL-TURKEY
KULLANMA KILAVUZU Duvar Tipi Split Klimalar ISIO-30 ISISAN SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ - 2004 CİHAZ ANA PARÇALARI VE FONKSİYONLARI İÇ ÜNİTE VE DIŞ ÜNİTE Ön panel Dönüş ızgarası Enerji Fişi Hava filtresi Yatay kanat
Disk Station DS209, DS209+II Hızlı Yükleme Kılavuzu Doküman ID: Synology_QIG_2BayCL_20090901 GÜVENLiİK TALiİMATLARI Lütfen kullanım öncesinde bu güvenlik talimatlarını dikkatle okuyun ve ilerde başvurmak