Yani, ısıtılmış zemini ısıtma kaynağına bağlamanın zamanı geldiğinde an geldi. Bu görevi yerine getirmenin çeşitli yolları vardır. Tabii ki, yöntem seçimi, sistem için kazanın seçimi, ısıtılmış zeminin alanı, radyatörlerin varlığı, ısıtılmış zeminler ile birbirine bağlı çalışma gibi birçok faktöre bağlıdır.
Dairede su ısıtmalı bir zemin düzenlemeye karar verdiyseniz, ev ortak bir ısıtma sistemine sahip. Tam olarak son anda ilgileniyorsanız, o zaman bu yazıya ihtiyacınız yok, "apartmandaki su ısıtmalı zemin" makalesinin bağlantısını takip etmek için çekinmeyin. Burada sıcak bir zeminin duvara ve yerden kaynatıcıya bağlanmasını düşünüyoruz. Gaz mı yoksa elektrik mi olursa olsun. Eğer bir katı yakıt kazanı ile ilgileniyorsanız, “Bir ısıtmalı zeminin katı yakıtlı bir yakına nasıl bağlanması” makalesini okuyun.
Modern duvara monte edilen gaz kazanları ve pek çok elektrik, bütçe seçeneğinden değil, zaten yerleşik bir sirkülasyon pompası ve hatta bir güvenlik grubuyla donatıldı. Hepsi fiyat kategorisine bakılmaksızın, manuel veya otomatik modda belirtilen soğutma suyu sıcaklığını kontrol etme fonksiyonuna sahiptir. Bu nedenle, ilk önce duvara monte kazanları entegre sirkülasyon pompasıyla bağlamanın en basit yolunu düşünüyoruz. Bu seçenek, radyatör olmaması koşuluyla, ısıtmalı bir odadaki zemin alanı 150 M2'yi aşmayanlar için uygundur. Bu kombinin sirkülasyon pompasının gücü, belirtilen alan boyunca ilerleyebilir ve kazan sıcaklık kontrol sisteminin yardımıyla, sıcak zeminin sıcaklığını düzenlemek mümkündür.
Kazan doğrudan toplayıcıya bağlanır. Toplayıcıda, ısıtmalı zeminin hatlarını ayarlamak için, besleme ve geri dönüş hatlarında ve kontrol valflerinde ya da toplayıcıdaki akış ölçerlerinde sadece iki adet kapatma vanası vardır.
Bu bağlantı şemasıyla, her döngü halkasının sıcaklığını ayrı ayrı düzenleyen kolektöre servolar monte etmek mümkündür. Bu durumda, yine kazanın kendisinde yokluğunda, bir baypas valfli bir baypas, sistem içine yerleştirilmelidir. Tüm servo sürücülerin aynı anda kapanması durumunda, soğutma sıvısının sirkülasyonunu devam ettirmek için dahili servo sürücülere sahip bir sistemdeki bir baypas gereklidir. Duvar kazanında güvenlik grubu yoksa, bu şemada da yapılmalıdır.
Güvenlik grubu, bir otomatik hava deliği, bir emniyet valfi ve bir basınç göstergesi içerir. Güvenlik grubu, ısıtma sisteminin üstüne monte edilmiştir.
Kazanın tasarımında bir genleşme deposu yoksa, sisteme bu şekilde eklenmelidir:
Bu bağlantı şeması, olması gereken bir yere sahip olmakla birlikte, hala çok popüler değildir, çünkü su zemini ısıtması, radyatör ısıtmasına ilave olarak kullanılmaktadır. Yerleşik bir sirkülasyon pompası olmaksızın duvara monte edilen veya zemine monte edilen elektrikli veya gazlı kazanların kullanımının yanı sıra, ısıtmalı zemini ısıtma kazanı ile bağlamak için bir başka, daha popüler şemaya başvurma zorunluluğu vardır. Aşağıda tartışılacak olan şey.
Yukarıda belirtildiği gibi, soğutma sıvısı sirkülasyonu için entegre bir zorlama sistemi olmaksızın duvara monte kazanlar atayacağız. Yerden ısıtma kazanları, tasarımlarında nadiren bir pompaya sahiptir. Bu nedenle, aşağıdaki şema onlar için daha fazla geçerlidir. Ancak, ilk versiyonda ele alınan kazanlar, böyle bir sistem için çok uygundur.
Bu şema bir uzaktan sirkülasyon pompası, üç yollu bir vana ve bir pompa karıştırma birimini içeren diğer elemanları içerir. Prensip olarak, bu düğümü bir kollektörle halihazırda bir araya getirmiş olmanız durumunda, bu şemada, kazanın kendisinde mevcut değilse bir güvenlik grubu ve bir genleşme tankı bulundurmalısınız. Bir toplayıcının bir karıştırma ünitesi ile kendi ellerimizle nasıl monte edileceğini ayrı ayrı düşündük, bu nedenle burada tekrarlamayacağız.
Bu bağlantı şeması ile çok sıcak zemin sistemi kendiliğinden, sanki kendi sirkülasyon çemberine sahiptir. Isı yalıtımlı bir zeminin ısıtma radyatörleri ile birleştirilmesi için fırsat verir.
Tüm kat, duvar, gaz, elektrik kazanları tek devreli ve çift devreli olabilir. Bu ne anlama geliyor? Yapısında bir devre bulunan kazanlar sadece ısıtma amaçlıdır. Çift devreli kazanlar, hem ısıtma hem de sıcak su için aynı anda kullanılır. Ayrıca, soğutucu ve su beslemesi akışı birbiriyle karışmaz.
Kazanın kendisinde, eğer çıkış için tek devre mevcut ise.
Biri sıcak soğutma suyunun çıkışı için, diğeri de ısıtma sistemi içerisinden tamamen geçen soğutulmuş soğutucunun girişi için. Buna göre, bu çıkışlar, sıcak bir zeminin akış ve arka tarağı ile düzgün bir şekilde hizalanmalıdır. Çift devreli kazanlarda dört adet giriş vardır.
Isıtma için iki, sıcak ısıtma için iki tane. Bu nedenle, bu tip bir kazanı bağlarken, çıkışı karıştırmayın. Evet, ve gaz kazanlarında, gaz tedariki için uygun olan, oluklu bir paslanmaz borunun uygun olduğu bir gaz girişi vardır.
Kazanı bağlamak için boru seçimi sizin takdirinize bağlıdır. Bu, herhangi bir kullanımı mümkün olduğu anlamına gelir. Bakır, oluklu, çelik, polipropilen fit. Borunun iç çapının zaten kazanda bulunan çıkışların çapı olmaması gerektiği bir kuraldır. Ayrıca, bir polipropilen boru seçtiyseniz, güçlendirilmiş olan sıcak su için polipropilen kullanın, aksi takdirde ısıtma kazanı ilk çalıştırdığınızda sorun olabilir.
Genleşme tankı, dönüş ısıtma devresinde sisteme yerleştirilmiştir ve su besleme sisteminden beslenir.
Bu, ılık su tabanını bir ısıtma kazanına bağlamanın tüm malzemesidir. Bunun gibi bir zorluk yoktur.
Şemayı biliyorsanız, yerden ısıtma borusunu ısıtma sisteminin tesisatına bağlamak son derece basittir. Mevcut şemalara bakacağız ve asgari çaba ile ısıtılmış bir zeminin nasıl kurulacağını göreceğiz ve ayrıca ısıtmalı zeminin sıcaklığını nasıl düzenleyeceğimizi de öğreneceğiz.
İklim sıcaklığımızda çok popüler. Aşağıdan ısıtma, radyatörün büyük boyutu (zeminin tüm yüzeyi radyatör görevi görür) ve bataryayı servis eden kazana zeminleri bağlayabilme özelliği birçok ev sahibini kendine çeker. Ayrıca, bu ısıtıcı çok basit bir cihazdır. Klasik yerden ısıtma aşağıdaki unsurlardan oluşur:
Boru, bir salyangoz veya spiral şeklinde doğrudan alt tabaka üzerine serilir
Gördüğünüz gibi, her şey çok basit ve tecrübesiz bir ev ustası bile böyle bir ısıtma sistemi oluşturabilir. Sonuçta, bu konudaki en zor şey, sıcak bir zeminin kablo tesisatına ve kaynatıcıya nasıl bağlanacağını anlamaktır ve bir gencin bile solüsyonu yoğurabilmesi ve borunun alt tabaka üzerindeki bir işaret üzerine yerleştirilebilmesidir. Bu nedenle, bağlantı şemalarını daha sonra tartışacağız.
Sıcak bir katın kazana bağlanması bağımsız olarak yapılabilir. Isıtmalı zemini kazana bağlamadan önce, bir kolektör dolabı monte etmeli ve aslında cihazı en sıcak zemine oturtmalısınız.
Isıtmalı zemini takmadan önce, bir kolektör dolabı monte etmeli ve ardından zeminin kendisini kurmaya devam etmelisiniz.
Sonuçlar şu şekildedir: sıcak su donanımından ısıtma sistemine (besleme) çıkın, ekipmandan sıcak su tedarik sistemine çıkın, gaz kaynağı, soğuk su girişi ve ısıtma sisteminden “dönüş akışı”.
Bu sistemlerde kullanılan kazanın 5 çıkışı vardır (eğer ekipman çift devreli ise, yani sıcak su temini ve ısıtma sistemi için).
Isıtmalı zemini kazana bağlarken, tüm bağlantıların sökülebilir olduğundan emin olmak gerekir.
Kazana bağlanma sürecinde, toplayıcı ile ısıtma ekipmanı arasındaki tüm bağlantıların ayrılabilir olmasına dikkat edilmelidir: birleştirilmiş kavramalar ve kapak somunları yardımıyla. Her boruya bir küresel vana monte edilmiştir. Bu tür bir planın herhangi bir ekipmanında, ısıtma sistemini su besleme sisteminden beslemek / doldurmak için bir makyaj musluğu bulunmaktadır.
Isıtma sistemini kazana bağımsız olarak bağlamak için, bir dizi basit alet hazırlamak gerekir. İhtiyacınız olacak:
Şema toplayıcı bağlantısı sıcak zemin
Zeminin kazana kendiliğinden bağlanmasıyla ilgili tüm süreç, boruların toplayıcılara bağlanması ve toplayıcıların kendilerinin kazanda çalışan borulara bağlanması gerektiğine işaret etmektedir. Daha önce de belirtildiği gibi, ısıtılmış zemini ısıtılmış ekipmana bağlamadan önce, bir kollektör kabininin montajı tamamlanmalı ve zeminin kendisi döşenmelidir.
Manifold kabini, tedarik ve dönüş borularının kolaylıkla girebileceği bir yere yerleştirilmelidir. Borulara, yan kolektör çıkışlarını "geri" (geri) ve akışa bağlamak gereklidir. Bununla birlikte, bundan önce, durdurma vanaları (kesme vanaları) kolektörlere kurulmalıdır. Termometre, daha uygun sıcaklık kontrolü için kapak valfinin tasarımına dahil edilebilir.
Sadece geri dönüş ve tedarik noktalarında değil, aynı zamanda ısı transfer borusu ısı transfer borularının montajı için tüm çıkışlarda da kapatma vanaları içeren saygın bir üreticiden hazır bir manifold kiti satın almanız tavsiye edilir. Bu, onarım için 1 devre dışı bırakma fırsatı verecektir. Tüm sistemdeki ayrı bir devre böylece geri kalanlar çalışmaya devam etti.
Resim 1. Kapama vanaları ile toplayıcıların bağlantı şeması.
Borular, musluklar, manifoldlar, sıkıştırma tertibatları kullanılarak birbirine bağlanır. Isıtmalı zemin borularının manifoldlarla bağlantısı, özel konektörler kullanılarak yapılabilir. Konektör bir sıkıştırma halkası, destek manşonu ve pirinç somunu içerir. Farklı çapların bağlanması durumunda, bağlantı parçaları-adaptörler kullanılır. Tasarımın en basit versiyonu, kapatma vanaları olan basit manifoldlardan oluşacaktır. Geri dönüş ve beslemenin borular ve kapatma vanaları ile bağlantısı, toplayıcıları ve su soğutmalı ısı transfer borularını bağlar. Bu, ısıtmalı zemin sisteminin kazana montajını tamamlar.
IMAGE 1'de gösterilen yukarıdaki şema en basit ve en pratik olanıdır çünkü Tamamen ekipmana bağlıdır (sıvının akışını azaltmak için stop vanasını biraz kapatabilirsiniz, böylece kaplama daha az ısınır).
Komple bir kolektör sistemi şunları içerir: kesme vanaları, üç yollu karıştırıcı, havalandırma, tahliye vanası, dairesel pompa.
Komple kollektör sistemi, borulardaki durdurma vanalarına ek olarak, üç yollu bir karıştırıcı (veya pompa karıştırma ünitesi), bir hava menfezi, bir tahliye vanası, borulardaki soğutucu akışkanın dolaşımını kolaylaştırmak için bir dairesel pompa içerir.
Giriş ve çıkış kesme vanaları termostatik kontrol vanaları ile değiştirilebilir. Valf kapasitesi ayarlanmış parafin termobalon ile donatılmıştır.
Pompa-karıştırma ünitesi, soğutulmuş soğutucuyu geri akıştan akışa karıştırmak için çok sıcak sıvının sıcaklığını düşürmek için gereklidir. Soğuk iklime sahip bölgelerde yaşayan insanların bir miksere ihtiyacı vardır, çünkü ekipman güçlü bir ısıtma modunda çalışacaktır ve ısıtma ile bir su kaplamasının ısınma ortamının sıcaklığı 55 dereceden fazla olmamalıdır.
Besleme borusu ve besleme manifoldu arasına bir karıştırma pompası monte edilmiştir. Pompanın üçüncü çıkışı, dönüş borusunun önündeki dönüş borusuna gider. Bu nedenle pompa, soğutucu maddeyi minimum sıcaklıkta alacak ve akışa ekleyecektir.
Resim 2. Üç yollu bir karışım vanasının diyagramı.
Karıştırma pompası, aynı işlevi yerine getiren, yalnızca bir pompa olmadan (ek bir pompa gerektirmeyen iyi bir sirkülasyon olduğunda kullanılır) üç yönlü bir karıştırıcı ile değiştirilebilir. Üç yollu bir karıştırıcının montajı, pompa karıştırma ünitesiyle aynı yerde gerçekleştirilir, örn. dönüş başlığının çıkışında.
Kollektörün ve ısıtılmış kaplamanın üç yollu bir karıştırma vanası kullanılarak bağlandığı şema, IMAGE 2'de gösterilmektedir.
Bir yandan, toplayıcılar, ısıtma ekipmanından borulara bağlanır ve diğer yandan, her toplayıcıya bir ayırıcı takılmalıdır. Ayırıcının üst tarafından havalandırmayı bağlayın. Splitterin tahliye vanasının alt tarafından monte edilir.
Resim 3. Dairesel bir pompanın diyagramı.
Bir miksere ihtiyacınız yoksa, ancak su basıncı yeterince güçlü değilse, dairesel bir pompa takabilirsiniz. Merkezi ısıtma pompasına bağlanırken, dönüş borusuna monte edilmelidir, çünkü Besleme içine monte ederseniz, merkezi soğutma sistemindeki fazla soğutma suyunu alacaktır ve akülerde daha az ısı olacaktır. Gerçi tam da ihtiyacınız olan şey buysa, pompayı akışa kurabilirsiniz.
Toplayıcının dairesel bir pompa kullanarak zemine bağlanacağı şema, IMAGE 3'te gösterilmiştir.
Elektrikli ısıtmalı zemini kazana bağlarsanız, bu tasarımın ana ısıtma elemanı olan kit içerisinde özel bir kablo olup olmadığını kontrol ettiğinizden emin olun.
Tasarımın bir diğer önemli bileşeni sıcaklık kontrolörüdür. Bu cihaz, ısı seviyesinden ve sonuç olarak enerji tüketimi için sorumludur. Bununla birlikte, istenen sıcaklığı tüm odada ve ayrı bölümlerde ayarlayabilirsiniz. Bu arada, bu seçeneğin kurulumu daha kolaydır, bu yüzden başlangıç becerileriniz varsa, prosedürü kendiniz gerçekleştirmek zor değildir
Geleneksel radyatörlere göre yerden ısıtmanın avantajları iyi bilinmektedir. Buna göre, bu sistemler talep görüyor - geleneksel şekilde ısıtılan apartmanların ve özel evlerin sahipleri - pillerle - ısıtma devreleri yapıyorlar.
Burada birtakım zorluklar ortaya çıkıyor - bir su ısıtmalı zeminin bir konut binasının mevcut ısıtmasından doğru şekilde monte edilmesi ve bağlanması gerekmektedir. İlk görev, “pasta” koymak ve mevcut otoyollara en düşük maliyetle, ideal olarak kendi elinizle bağlamak için teknik olarak mümkün olduğundan emin olmaktır.
Pratik olarak, evde ya da şehir apartmanında yerden ısıtmaya karar vermiş tüm ev sahipleri bu problemle karşı karşıyadır. Öz: girişte veya iç kapılardaki eşiklerin yüksekliği, çizimde aşağıda gösterilen bir kuplörle sıcak zeminlerin tam teşekküllü "pastasının" kurulması için yeterli değildir.
Zemin veya bodrum tavanında bulunan monolitik ısıtma devresinin bileşimini düşünün:
Önemli bir nüans. Zeminin üzerinde bir monolitik sıcak zemin (TP'ye kısaltılmış) düzenlenmişse, yalıtımın kalınlığı en az 100 mm köpük veya 60 mm ekstrüzyon köpüğüne yükselir. Her iki malzemenin yoğunluğu 35 kg / m³'dir.
Laminat kaplamalı “pasta” nın toplam toplam yüksekliği 85 + 30 + 10 = 125 mm olacaktır. Bu yüzden yüksek eşikler normal bir sahibi sağlamaz. Sorunu çözmek ve benzer bir durumda yerden ısıtma nasıl gerçekleştirilir:
Bu, kapalı hava odalarına sahip çoklu folyo - dayanıklı bir malzemedir
Yardım. Eşiklerin yüksek kaldığı yerin tek odası balkon ve sundurmadır. Burada, tekerleği yeniden icat etmeniz gerekmez - genellikle bir monolit, ısı yalıtımına kolayca uyum sağlar.
Kuru döşemeli yerden ısıtma sistemi
Bazı ev yapımı zanaatkârlar hiçbir şekilde yalıtım yüklemezler ya da şap kalınlığını 4 cm'ye indirirler.İlk durumda, çıkan ısının yarısı bodruma, zemine ya da alttan komşulara gider, ikincisinde ise monolit çatlaklarda genişler.
Videodaki bir uzman, size bir apartmanın binasında nasıl sıcak bir zemin hazırlayacağınızı daha ayrıntılı ve kolay bir şekilde anlatacaktır:
Rusya Federasyonu, Belarus Cumhuriyeti, Ukrayna ve eski SSCB ülkelerinin mevzuatına göre, bölge ısıtma sisteminde izinsiz müdahaleye izin verilmemektedir. Basit bir şekilde, ilave cihazların ısınması ve yerden ısıtmanın bağlanması için büyük bir para cezası ve gereksiz ısıtıcıları sökme talimatı verilir.
Not. TP'nin merkezi sıcak su şebekesine (WAN) bağlanması için benzer önlemler ve sorumluluklar öngörülmektedir.
Merkezi ısıtmadan yetkisiz bağlantılar nasıl tespit edilir?
Beton monolit içinde bağlantı sızıntısı
Bazı "kurnaz", merkezi ısıtma sisteminden devreleri izole etmek için TP'nin halkalarını bir plakalı ısı değiştiriciden geçirmeyi önerir. Yakalama: ağın hidrolik direnci büyümeyecek ve boru atılımı ciddi bir sele neden olmayacaktır, ancak alınan ısı miktarı artmaya devam edecektir.
Isıtmalı zeminler yasal olarak nasıl yapılır:
Kuşkusuz, başvuru sahiplerinin büyük çoğunluğu temyiz aşamasında bir ret kabul edilir. Yeni binalarda, apartman dairesi ısıtmasıyla, yükselticiyi dağıtmak için bireysel bağlantıya sahip olan bir istisna yapılmıştır. Ancak ısıtma devrelerini ısıtma ağına kesmek için kendi riskinize karar verirseniz, bir sonraki bölüme geçin.
TP'nin konturlarının normal çalışmasını sağlamak ve uzun zamandır beklenen konfor hissini elde etmek için, 2 soru çözmek gerekir:
Su ısıtmalı zemini mevcut ısıtma sistemine bağlamanızı sağlayan çeşitli şemaları düşünün. Her bir varyantta sıcaklık ve soğutucu akışının sorunlarının ne kadar iyi çözüldüğünü görelim:
TP konturunun iki borulu kabloların tedariki ve iadesine sokulması, aşağıdaki koşullar altında tolere edilebilir şekilde çalışacaktır:
Doğrudan bağlantı şeması yaşam hakkına sahiptir, ancak genel olarak çok kusurludur. Kendiniz için yargıç: Suyun, karayolunun ilerisindeki küçük direnç yolunda ilerlemesi, ısıtma devresinin uzun bir borusuna akmasını sağlamak daha kolaydır.
İkinci an: Şiddetli soğuğun başlangıcında, kendiniz kazanın sıcaklığını yükseltirsiniz, zemin yüzeyi ısınır ve oda tıkalı olur. Fayanslarla kaplı banyo banyoya dönüşecektir. Not: banyo yoğun ısıtma kesinlikle işe yaramaz, insanlar kalıcı olarak orada değildir.
Bir çıkmaz radyatör çift borulu kablolama yerine doğrudan bağlama konturu seçeneği
Referans için. Bazı çirkin ustaların yaptığı gibi: bunlar, dönüş hattının aküden ısı kaynağına dönüşünde trafo trafo merkezinin çevresini içerir. Ve sonra sıcak katın neden radyatörlerle birlikte çalışmadığını merak ediyorlar. Bunun nedeni, tüm dalın hidrolik direncinde bir artış ve soğutucu akış hızında bir azalmadır.
Isıtmalı zemini bağlarken suyun sıcaklığını düzenleme konusunu düzgün bir şekilde çözerek doğrudan özel termal başlık tipi RTL'ye yardımcı olun. Otomatik valf, dönüş borusuna yerleştirilir ve belirli bir sıcaklığa kolayca ayarlanabilir. Algoritma şu şekilde çalışır:
Arka plan bilgisi. Avrupalı bir şirket olan Oventrop, bu gibi vakalara uzun zamandır çözümler sunuyor - duvara gömülü UniBox üniteleri. İçinde bir termal kafa tipi RTL vardır, ayar düğmesi dışarı çıkarılır. İki valfli versiyonlar vardır - biri, soğutma havası akış hızını dönüş sıcaklığına göre kontrol eder, ikincisi - ortam havasını ısıtarak.
Çözüm eksikliği boru hattının uzunluğunun sınırlanmasıdır. Döngünün uzunluğu 50 m'yi aşarsa, TP artan direnç nedeniyle düzensiz çalışmaya başlar. Orta ve büyük alanların odalarını ısıtmak için, ısıtılmış zeminlerin çizimde gösterildiği gibi 2–3 devrelere ve genleşme derzleri ile ayrılan aynı sayıda monolitlere ayrılması gerekir.
Şimdi profesyoneller hakkında:
Tarif edilen şema, yerden ısıtmanın iki borulu bir bölgesel ısıtma ağına bağlanması için de uygundur. Ancak aklınızda bulundurun: kirli bir soğutucu hızlı bir şekilde termostatik bir valfi tıkayabilir veya devre dışı bırakabilir. Bir sonraki videodaki usta size RTL kafalarının inceliklerini anlatacak:
Isıtmalı zeminleri ısıtmak için ısıtmak - birçok usta tarafından favori bir boru “Leningrad” favori, kendi elinizle bir karıştırma ünitesi monte etmek ve şemada gösterildiği gibi, ikinci pompayı kurmak zorunda kalacak. Sistemin normal çalışması için aşağıdaki koşullara uyulması zorunludur:
Not. Benzer bir plan, dairelerin sahipleri tarafından, TP'nin eski tipte merkezi ısıtmaya yetkisiz olarak bağlanması için kullanılır - tek borulu dikey yükselticiler.
Bu ve diğer şemalarda, geleneksel olarak, kapatma vanaları ve otomatik hava tahliye valfleri gösterilmemektedir, ancak bu valflerin kurulması gerekmektedir.
Üç yollu vana, 45–50 ° C sabit sıcaklıkta su hazırlayabilen basitleştirilmiş bir tasarımdır. Pompa, soğutucuyu ilmek etrafında “tahrik eder” ve vana, ana hattan sıcak su kısımlarını karıştırır.
Uygulamada, şema oldukça nadiren kullanılmaktadır. Bunun nedeni, işin istikrarsızlığı ve tek bir Leningrad borusuna bağlı radyatörlerin dengesizliğidir. Üç yollu vana hafifçe açıldığında ve ısıtma devresini beslediğinde, pompanın basıncı ana hatta aktarılır, akülerde su akışı değişir.
Konsey. Sıcak zeminlerin güvenilir bir planını oluşturmak istiyorsanız, kazandan ayrı tedarik ve dönüş boru hatları yapmak daha iyidir. Tek boru radyatör ağı ile sapmaların sonuçları tahmin edilemez.
İki katlı bir evin her odasında yerden ısıtmanın ayarlanması gerektiğinde, mevcut radyatör ısıtmasına bağlanmak imkansızdır - ayrı boru hatlarını döşemeniz ve bir dağıtım şebekesi kurmanız gerekir. Uygulanan bağlantı seçenekleri nelerdir?
İlk durumda, çalışma prensibi RTL'nin kafasından bir ilmek sokulmasına benzerdir, sadece regülatörler tarak üzerinde durur ve her bir devreyi ayrı ayrı kontrol eder, fotoğrafta olduğu gibi. Sirkülasyon, fırında veya duvara monteli gaz kazanı içinde bulunan ana pompa tarafından sağlanır.
İkinci versiyonda, sıcak su girişe takılı iki yönlü bir vana ile karıştırılır ve harici bir sıcaklık sensörüne sahip bir termal kafa tarafından kontrol edilir. İkincisi, kolektör borusunda gizlenmiş veya dışarıya vidalanmıştır.
Enjekte edilen soğutucunun sıcaklığı arttığında, sensör ampulünden gelen sıvı valf gövdesine doğru bastırır ve kapanır. Şema, TP'nin tüm menteşeleri boyunca su pompalayan ek bir pompanın montajını sağlar.
Çalışma prensibi yukarıda açıklanan üç yollu bir vana ile şema, daha mükemmel ve sıcak zeminlerde katı soğutucu akış için tasarlanmıştır. Her iki seçeneğin dezavantajı, ekipmanın uygun fiyatı ve kurulumun karmaşıklığıdır. Tarak montajı ve ısıtma devrelerini nasıl bağlayacağınız ile ilgili tüm detaylar uygun kılavuzda belirtilmiştir.
"Kek" serimi ve bağlantı şemasının seçimi ile ilgili tüm soruları çözdüyseniz, ısıtma plakalarını dökmeye devam edebilirsiniz. İlk olarak, devrelerin gerekli termal kapasitesini, borular arasındaki çap ve mesafeyi, talimatlarımızı kullanarak bulunuz.
Yüzeyi hizalayın ve kurulumdan önce kalıntıları dikkatlice çıkarın. Şapkayı zemine yerleştirirken, 4 cm kalınlığında paketlenmiş bir kum pedi veya footboard hazırlayın: Monolitik ısıtmalı zeminin dökümünde kullanılan teknoloji şuna benzer:
Duvarlara bir sönümleyici şerit yapıştırılmış ve monolitler arasında bir deformasyon eklemi düzenlenmiştir.
Not. Polistiren plakaların üstünde ince bir bağ (6 cm) dökmeyi düşünüyorsanız, bir takviye kafes yerleştirin. Boruları gelecekteki monolitlere bağlamayın - sadece katı olanları birleştirmeyin.
Su ile doldurulmuş ilmekler (yüzmek ve betonun ağırlığı altında kırışmamak için), zemin için hazır kuru bir karışımdan bir çimento-kum harcı yapın ve şapları doldurun. Yaklaşık 4 hafta sonra çalışmaya devam edin - bu tam sertleştirme için ne kadar gereklidir. Çimento şapsız bir yerden ısıtma sisteminin kurulum teknolojisi, diğer yayınlarımızda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Su tesisatçıları ve uzmanların ustalarının görüşlerini dinleyerek, sonunda bir tavsiye veririz: ısıtmanın çalışma dallarına su ısıtmalı bir zeminin bağlanmasını önlemek. TP'nin ısıtma devrelerini doğrudan kazanın üzerine bağlamak daha iyidir - daha sonra yer ısıtması yaz aylarında da dahil olmak üzere bataryalardan bağımsız olarak çalışabilecektir. Boru döşenmesi ve beton şap dökülmesi işlemi son videoya bakınız.
Şu anda, kendi kendine inşaat ve ev mobilyası giderek daha popüler hale geliyor. Herhangi bir evde konfor, sıcaklık ve konfor, sevdiklerinin sağlığı ve düzenli gülümsemelerinin anahtarıdır. Tüm bu noktalardan emin olmak için, herhangi bir konutun sahibi ilk önce güvenilir ve yüksek kaliteli ısıtma sağlamaya ihtiyaç duyacaktır. Radyatörlerin duvarlara montajı ile baş edildikten sonra zemin ısıtmanın düzenlenmesi tamamlanmış olup, su ısıtmalı zeminin kazana doğru bağlantısının yapılması gerekmektedir.
İsmi iyi bir sebep olarak alınan zemin türü. Tüm sarf malzemelerin nispeten düşük maliyetinden dolayı, yüksek nem içeriğine sahip binaların en uygun ve ekonomik tipte ısıtmasıdır, bu nedenle banyo, mutfak ve koridorları ısıtmak için sıklıkla kullanılır.
Bağlantıyı gerçekleştirmek için toplanırken, sıcak zeminin tamamen bittiği ve toplayıcıya bağlandığı konusunda hemfikiriz. İkincisinin yeri her zaman ev sahibinin takdirindedir ve sizin için uygun olan herhangi bir yere yerleştirilebilir, burada çocuklar müdahalede bulunmaz ve merak uyandırmaz, ancak bazı öneriler dikkate alınmalıdır.
Kabin, arz ve dönüş boruları için boş alan sağlayan bir odada bulunmalıdır. Kollektörün yan uçları, ısıtma sıvısı sağlamak ve elde etmek için bu elemanların uçlarına bağlanmıştır. Son maddeyi yapmadan önce sistemde emniyet kapatma vanalarını ve sıcaklık regülatörlerini kurmak yerinde olmayacaktır.
Tüm bu prosedürü basitleştirmek için, birçok üretici, sadece yukarıda tarif edilen elemanlar dahil olmak üzere hazır kollektör kitleri üretmeye başlamış, aynı zamanda ana ısıtma parçası kaldığında bazı sistem devrelerinin ayrılmasını sağlayan yerden ısıtma borularının ve radyatörlerin tüm terminallerine kapatma vanaları üretmeye başlamıştır.
Valfler, boruların uçları ve manifold, tüketicinin tercihlerine bağlı olarak, tamamen farklı giriş ve çıkış boyutlarına sahip sıkıştırma adaptörleri - bağlantı parçaları kullanılarak bağlanır. Çoğunlukla, sıcak tabanın çıkış boruları, bir destekleyici manşon, bir klipsli bir halka ve bir pirinç somun dahil olmak üzere konektörler vasıtasıyla toplayıcıya bağlanır. En basit bağlantı, kapatma valfleri olan basit klipslerden oluşur. Besleme ve geri dönüş boruları toplayıcıya bağlanır ve sırayla yerden ısıtma ortamının terminallerine bağlanır.
Yukarıdaki şema en basit olanıdır ve tüm ısıtma sistemi üzerinde tam kontrol sağlayamadığından, tamamen kazan tipine bağlıdır (tek şey, kesme vanasının ısıtma kütlesinin tedarikini hafifçe azaltmak için hafifçe kapatılabilmesidir).
Kapama vanaları ve sıcaklık regülatörleri ile birlikte, komple kolektör sistemi şunları içerir:
Giriş / çıkışlardaki kesme vanasına bir analog, ayarlı bir termostatla kolayca bir valf görevi görebilir. Bu cihazların ana avantajı, ayarlanmış optimum sıcaklığa bağlı olarak, ısıtılmış akışkanın akış yoğunluğunu ayarlayarak, daraltma ve genişletme yetenekleridir.
Bu tasarımdaki karıştırma ünitesi, tüm sistem boyunca geçen akışkanın yeni bir akışla karıştırılmasıyla gerçekleştirilen borulardaki sıcaklığın kontrol edilmesi için gereklidir. Isıtılan elemanın aciliyeti, özellikle kuzey bölgelerinde, kazanın yüksek ısınmaya yönelik olması ve yerden ısıtmadaki sıcaklığın 50-55ºº arasında olması gerektiği için artar.
Besleme kelepçesi ile besleme borusu arasına bir mikser pompası takılmalı, üçüncü çıkış dönerek kelepçenin önüne geri dönecek şekilde yerleştirilmelidir. Ortaya çıkan bağlantı, pompanın soğutulmuş sıvıyı sistemden almasına ve derhal tedarike göndermesine izin verecektir.
En uygun ve etkili seçenek, su ısıtmalı zeminin bir gaz kazanına bağlanmasıdır, bu nedenle diğer tüm ısıtma cihazları ve hangi kazanın seçilmesi gerektiği sorusu derhal atılmalıdır. Bu beyan, enerji maliyetlerinde önemli tasarruflar ve sistemdeki sıcaklığın kendi kendini düzenlemesi sağlanmasından kaynaklanmaktadır.
Toplayıcıyı tanımladıktan ve yukarıda açıklanan tavsiyelere göre düzenledikten sonra, kazanı yerleştirmeye ve ayrı bir devrede su ısıtmalı zeminin yapısına bağlamaya devam etmelisiniz.
Aşağıdaki iş sırasıdır:
Boruların toplayıcıya varyantında olduğu gibi, kontrolü sağlamak ve gerektiğinde kapatmak için kapatma vanalarını ve sıcaklık regülatörlerini girişe ve çıkışa takmak gerekecektir.
Sonuç olarak, ortaya çıkan ısıtma sisteminin testini yapmaya devam etmektedir.
Isıtmalı zemini ısıtma ekipmanına bağlarken önemli bir özellik, elde edilen şapın gerekli kurumasını sağlamaktır. Bir ısıtma kontrolü gerçekleştirdikten sonra tüm işleri tamamlamanız yeterlidir. Güvenilir çalışmayı sağladıktan sonra, zemin kaplamasının kurulumuna devam edin ve son temizliği yapın. Bu basit ipuçlarına uyulmaması tesislere su basmasına yol açabilir!
Ev ustalarına yardımcı olmak için - ısıtma sistemlerine kazan bağlantılarının tüm şemaları, ürünün teknik belgelerinde belirtilmelidir. Yüksek kaliteli iş üretmek için, tüm ekli belgeleri dikkatle incelemek ve açıklanan önerileri dikkate almak gerekir.
Video, işin inceliklerini ve sıcak su tabanını birbirine bağlamayı anlatıyor:
Kışın gelmesiyle, her aile, kamu hizmetlerinin maliyetini artırma gereği ile karşı karşıya. Kural olarak, bu aile bütçesini önemli ölçüde etkiler. Odanızda konforlu koşullar yaratmak ve duvar monteli gaz kazanı kullanarak ve kendiniz tarafından monte edilen bir ılık su tabanına bağlayarak ısıtma maliyetini en aza indirmek mümkündür.
Sıcak su zemini, bir spiral veya bobin şeklinde beton bir şap içinde sabitlenmiş ve döşeme altındaki evin alanı boyunca yer alan bir boruya (15-20 mm) benzemektedir. Bağımsız bir ısıtma kaynağı ve radyatöre ek olarak kullanılabilir. Zeminin münferit kısımlarına halka, kontur veya dal denir. Isıtma, içlerinde dolaşan sıcak su ile sağlanır. Su tabanını yapmak için özel bir evde daire daha çok daha kolaydır. Bunun sebebi, evin bağımsız ısıtmayı kullanabilmesi ve dairelerde sadece ortak bir su şebekesi sistemi bulunması ve buna bağlı olduğu zaman, sistemde su basıncında ve konutlarda yaşayan çok aileli konutların radyatörlerinde kesinlikle bir düşüş olacaktır.
Tasarım organizasyonunun işi yürütme izni, doğru kurulum.
Geliştirilmiş planlama ve yeni binalara sahip modern dairelerde, bir su tabanı sisteminin bağlanması için bir yükseltici sağlanmıştır. Monte edilen su tabanı, merkezi ısıtmaya, elektrikli bir ısıtıcıya veya otonom bir ısıtıcıya (bir gaz kazanı) bağlanır. İnkar edilemez pozitif bir an, odadaki optimal ısıyı muhafaza etme kabiliyetidir. Isıtıcıdaki suyun sıcaklığı genellikle 50-55 derece arasında tutulur. Dışarıda olsa bile, termometre 20-25 derece don gösterecektir, daha sonra tüm ısı ve su sistemi tam verimlilikle çalışacaktır. Yani, rahat bir sıcaklık rejimi oluştururken ana bileşen olan zemin.
Ayarlanabilir kolektörler yardımıyla, su besleme sistemi dışarıdaki sıcaklık düşüşlerine tepki verir. Radyatör ve akülerin aksine, ılık su tabanı, bir dairenin veya evin tüm alanını eşit bir şekilde ısıtır. Böyle bir ısıtma sistemini kullanırken önemli bir nüans, sabit bir ısıtma sıcaklığını korumak ve hassas bir şekilde ayarlamaktır. 2-3 derecelik bir artış ya da azalma, evde ısı ya da soğuk hissi yaratır. Modern gaz kazanları, bu işlemler için otomatik kontrollerle donatılmıştır.
Gaz kazanı, suyun (ısı taşıyıcı) ısıtıldığı bir birimdir. İş için doğal gaz kullanır.
Kazanlar yakıt türüne göre ısıtılabilir:
Tahsisin uygulanmasına göre:
Aradaki fark, ısı değiştiricinin yapıldığı malzemede yatmaktadır. Duvar kazanlarında, ısı değiştirici daha az dayanıklıdır. Çelik tabandan yapılmıştır. Açık hava kazanları için çelik veya dökme demir ısı eşanjörü kullanın. Bir veya başka tipte kazanı kullanmanın bir takım avantajları ve dezavantajları vardır. Bu nedenle, çelik kazanlar işyerinde sıcaklık düşüşlerini daha iyi tolere ederken, dökme demirler daha kötüdür, ancak dökme demir, korozyona karşı dayanıklı bir malzeme olarak kendini kanıtlamıştır. Dökme kazanlar daha hantaldır ve çelik kazanlardan çok daha pahalıdırlar.
Gaz kazanları çift devreli ve tek devreli olabilir. Tek devreli gaz kazanı sadece ısıtma için tasarlanmıştır. Tüm yıl boyunca evde sıcak su elde etmek için, su ısıtma işlemini kontrol eden bir kazan ve otomatik ekipmanın eklenmesi gerekir. Çift devreli gaz kazanı başlangıçta tüm yıl boyunca sıcak su kullanmak mümkün olacak şekilde monte edilir. Gaz kazanlarının ayırt edici özelliği, yanma odasının (açık veya kapalı) varlığıdır. Doğal taslak, odadan dikey bir karbon monoksit çıkışı olan bir baca ile donatılmış açık tip ekipmanın kullanılmasıyla elde edilir.
Duvara monteli gaz kazanı sadece doğalgazda çalışır. Yer gaz kazanları katı yakıtlarda çalışabilir. Ana yakıt türü kömürdür. Ayrıca ahşap, talaş, turba kullanılabilir. Isı transferi çok yüksektir. Dezavantajı, böyle bir kazanın duvara monte olandan daha fazla tıkanmaya eğilimli olmasıdır, çoğu zaman onu temizlemek gerekir.
Daha önce, yer kazanının kontrolü elle gerçekleştirildi. Elektronik kontrol sistemleri, iş akışını kontrol etmek için modern yer tipi kazanlara inşa edilmiştir.
Bir gaz kazanı seçmek kolay değil. Yeni bir kazanı satın almadan önce deneyimli bir uzmana danışmak daha iyidir.
Sıcak su tabanını bağlamak için çoğu durumda duvara monteli bir gaz kazanı kullanılır. Su tabanını bağlarken iç mekanlara monte edilmelidir. Bağlantı işleminin kendisi bir dizi adım içerir. Başlangıçta, zeminin kendisi monte edilir ve daha sonra sisteme bağlanır.
Su tabanını döşemek ve bağlamak için iş akışı parçalara ayrılmıştır:
Her şeyden önce, her konturun uzunluğunun hesaplanması gereklidir. Kural olarak, bir ilmek uzunluğu 16 mm'lik bir çapa sahip 100 metreden fazla değildir. Aşıldıysa, farklı dallardaki basınç bir yönde değişecek ve bu da tüm sistemin yanlış çalışmasını gerektirecektir. Küçük odalar, büyük - tek bir devrenin varlığını ima eder. Hepsi aynı şekilde yapılmalıdır. Aradaki fark 15 metrede tutulmalıdır.
Zeminin hangi temelde döşeneceğine karar vermek gereklidir. Çimento şapı veya kuru zeminler seçilebilir. En çok kullanılan beton levhadır. Kalınlığı 5-7 mm arasında değişir. Üzerinde bir su yalıtım tabakası bulunur - en az 0,1 mm kalınlığında bir film.
Piyasada iyi kanıtlanmış malzemeyi almak daha iyidir. Genişletilmiş polistiren, ısı yalıtımı için kullanılan modern malzemelerden biridir (1 cm küp başına 35 kg). Pratiktir, pratiktir. Döşemeler 10-20 cm yükseklikte duvarlarda bir üst üste bindirilerek, derzler 10-20 cm yüksekliğinde yapıştırıcı bant ile yapıştırılarak, bu amaçlarla mineral yünü kullanılması da mümkündür.
Su ısıtmalı zemin - çeşitli şekillerde uygulanabilen çok popüler bir ısıtma sistemi. Bu malzemede, bir su ısı yalıtımlı katın 4 ana şemasını ele alacağız.
Su ısıtmalı zemin, 55 ° C'den yüksek olmayan normlara göre, soğutucunun 35-45 ° C'lik bir sıcaklığa sahip olduğu düşük sıcaklıklı bir ısıtma sistemidir. Ayrıca, ısıtılmış bir zemin ayrı bir sirkülasyon pompası gerektiren ayrı bir sirkülasyon döngüsüdür.
Sıcak zemin, zemin yüzey sıcaklığı - 26-31 ° C arasında sınırlamalara sahiptir. Isıtılan zeminin temini ve geri dönüşü arasındaki maksimum sıcaklık farkı 10 ° C'den fazla olmamalıdır. Soğutma sıvısının maksimum debisi 0,6 m / s'dir.
Su ısıtmalı zeminin bu şeması, bir ısı jeneratörü, bir pompa ile emniyet armatürlerine sahiptir. Isı taşıyıcı doğrudan kazandan ısıtmalı zeminin dağıtım manifolduna girer ve daha sonra menteşelerden ayrılır ve tekrar kazana geri döner. Kazan, yerden ısıtmanın sıcaklığına ayarlanmalıdır.
Bu durumda, iki nüans vardır:
üç yollu termostatik vana devresi
Çoğu durumda, su ısıtmalı zeminin birleştirilmesi için böyle bir şema ile kombine bir ısıtma sistemimiz var, burada 70-80 o C sıcaklıktaki radyatörler ve 40 o C sıcaklığa sahip ısıtmalı zemin konturları var. Soru şu: Bu seksenlerin kırk tanesi nasıl yapılır.
Bunun için üç yollu bir termostatik vana kullanılır. Valf akışa kurulur, ardından bir sirkülasyon pompası kurulur. Isıtılan zeminin geri dönüşünden, soğutulmuş soğutma sıvısı, kazan devresinden elde edilen ve üç yollu bir valf yardımıyla çalışma sıcaklığına daha da düşürülen soğutma sıvısı içine karıştırılır.
Isıtılmış bir zeminin birleştirilmesi için bu tür bir şemanın dezavantajı, soğutulmuş soğutucunun sıcak olana karışmasının orantılılığının dağıtılmasının imkansızlığıdır ve sonuç olarak, ısınmış veya aşırı ısınan ısı transfer sıvısı, sıcak zemine akabilir. Bu, sistemin konforunu ve verimliliğini azaltır.
Bu şemanın avantajı kurulum kolaylığı ve düşük ekipman maliyeti.
Bu şema, küçük alanları ısıtmak için ve tasarruf ve verimlilik için yüksek müşteri gereksinimlerinin olmadığı yerlerde, tasarruf etme isteğinin olduğu yerlerde daha uygundur.
Gerçek hayatta, tek bir boruya bağlı dengesiz radyatörlerin çalışmasının dengesizliği nedeniyle şema oldukça nadirdir. Üç yollu vanayı açarken, ısıtma devresi beslenir ve pompanın basıncı ana hatta iletilir.
Bu, bir radyatör ısıtma bölgesi, ısıtılmış bir zemin ve bir pompa karıştırma ünitesinin kullanıldığı, bir su ısıtmalı zeminin karışık bir bağlantı şemasıdır. Soğutulmuş soğutucunun ısıtılmış zeminin kazandan kazana karıştırılması vardır.
Tüm karıştırma üniteleri, podminin ısınması için soğutulmuş soğutucunun miktarını dağıtabileceğiniz bir dengeleme valfine sahiptir. Bu, düğümün çıkışında açıkça tanımlanmış bir soğutucu sıcaklığını elde etmenizi sağlar, örn. Döngü sıcak kat girişinde. Böylece, bir bütün olarak sistemin konforunu ve verimliliğini önemli ölçüde artırır.
Ünitenin modeline bağlı olarak, diğer faydalı elemanları içerebilir: bir baypas valfine sahip bir baypas, birincil kazan devresine ait bir dengeleme vanası veya sirkülasyon pompasının her iki tarafındaki küresel vanalar.
Bunlar 15-20 m2'lik bir alanda sıcak bir katın bir döngüsünü bağlamak için tasarlanmış tenomontazhnye kitleridir. İçerisinde, üreticiye ve konfigürasyona bağlı olarak, ısı taşıyıcısının sıcaklığı, odadaki hava sıcaklığı ve havalandırma için sınırlayıcılar olabilir.
Soğutma suyu, bağlantılı su ısıtmalı zeminin döngüsüne doğrudan yüksek sıcaklık devresinden girer, yani. 70-80 ° C'lik bir sıcaklıkta, döngüde önceden belirlenmiş bir değere soğutulur ve yeni bir sıcak soğutucu grubu girer. Burada ek bir pompa gerekli değildir, kazanın üstesinden gelmesi gerekir.
Dezavantajı düşük konfor, açıkçası, aşırı ısınma bölgeleri mevcut olacak.
Bu şemanın avantajı, su ısıtmalı zeminin kolay kurulumuna bağlanmasıdır. Benzer kümeler, sıcak bir zeminin küçük bir alanı, sık olmayan sakinleri olan küçük bir oda olduğunda kullanılır. Yatak odalarında kullanım için önerilmez. Banyoların, koridorların, logonların vb. Isıtılması için uygun olacaktır.
En özetleyelim ve tablo haline getirelim: