2 İçindekiler 1- LMS14 kazan kontrol kartında hava atma fonksiyonunu nasıl kullanabilirim? 2- LMS14 kazan kontrol kartında tesisattaki su basıncını 8327 no lu parametre aracılığıyla göremiyorum? 3- LMS14 kazan kontrol cihazını web server üzerinden resetlemek mümkün müdür? 4- LMS14 kazan kontrol kartında basınç sensörü bağlantılarını nasıl yapabilirim? 5- Web server cihazına uzaktan erişim sağlamak istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Statik IP gerekli midir? Bağlantı için ne gibi ilaveler gereklidir? 6- LMS14 kazan kontrol kartının kullanıldığı kaskad sistemde, ilave modüllerde 98 no lu hatanın sebebi nedir? 7- RWF50.3 kontrol cihazında, cihaz için devreye girme ve çıkma değerlerini nasıl ayarlayabilirim? 8- RVS kazan kontrol panelinde uzaktan bir anahtar (switch) yardımıyla kazanları durdurma ya da çalıştırma imkanım var mıdır? 9- RWF50.3 kontrol cihazında sensör bağlantısını yaptığımda ekranda 9999 hatasını alıyorum. Bu hatanın sebebi nedir? 10- QRA53.C27 ile QRA53.D27 alev dedektörleri arasındaki fark nedir? 11- RVS kazan kontrol cihazında Besleme kilidi aktif uyarısını alıyorum. Boyler pompası kilitli durumda kalıyor. Bu problema nasıl giderebilirim? 12- RVS kazan kontrol cihazının kullanıldığı sekizli bir kaskad sistemde ana hat ikiye ayrılmış ve iki adet kollektör vardır. Bir kollektörde pompa devresi (ısıtma) diğerinde de eşanjöre sabit sıcaklıkta su gönderen pompa vardır. Sistemin bağlantıları nasıl yapılmalıdır? 13- LME11.330C2 brulör kontrol cihazı ile 220V ve 60Hz de çalışma yapamıyoruz. Cihazda alev oluşuyor ancak tekrar arızaya geçiyor ve kırmızı ışık sabit şekilde yanıyor? 14- RVS63 kazan kontrol panelinde zaman programını Pazartesi-Cuma olarak seçmeme rağmen, sayfaya yeniden girdiğimde Pazartesi-Pazar gözükmektedir? 15- LMS14 kazan kontrol kartında 151: Dahili hata alınıyor. Ne yapabiliriz? 16- RVS kazan kontrol panelinde üflemeli brulörlerde, brulör için çıkış alamıyoruz? 17- RVS kazan kontrol panelinde ısıtma devresi için kullanılan üç yollu vana bağlantısı nasıl yapılmalıdır? 18-3 lü kaskad bir sistemde LMS14 kazan kontrol kartının bir tanesinde 133 Emniyet zamanı aşıldı hatası alıyorum, hataya ait alt kırılım kodu 625 tir. Bu hatayı nasıl giderebiliriz? 19-2 adet üflemeli brulörlü kazan bulunan kaskad bir sistemi tek RVS cihazı ile kaskad olarak çalıştırmak mümkün müdür? 20- RVS kazan kontrol cihazımız bulunmaktadır. Bu cihazla bir adet üç yollu vana kontrolü yapmaktayız. Üç yollu vana devresinin sıcaklığını ana ekranda görebilir miyiz? 21- Kaskad bir sistemde, kazan dairesi için havalandırma fanını kazan kontrol cihazından çalıştırmak mümkün müdür? 22- Kaskad bir sistemde, kazanın kaç dereceye ulaşmak istediğini hangi menüden görebilirim? 23- RVS kontrol cihazında üç yollu vanalı bir ısıtma devresi ve substation var. Isıtma devreleri kapalı ancak dış hava sensörü arızası bulunuyor. 24- RVS kazan kontrol cihazı ile kontrol etmek istediğim 2 adet zon var. Zonlardan biri sabit sıcaklık devresi, diğeri de radyatör devresidir. Sabit sıcaklık uygulaması olan zonda örneğin 80 derece isteniyor. Bu yüksek sıcaklık radyatör devresine de gider mi, radyatör devresine bu kadar yüksek sıcaklık vermek istemiyorsak ne yapabiliriz? 25- OCI700 servis aracını sahada kullanıyorum. Tıpkı AVS37 ekranda gördüğümüz bilgi sayfasındaki bilgileri OCI700 programında nasıl görebilirim? 26- LMS14 kazan kontrol kartında tesisattaki su basıncı manometre ile ölçtüğümüzde yaklaşık 2 bar iken, ana ekranda 8 barlık bir basınç değeri görülmektedir. Buradaki farklılık nereden kaynaklanmaktadır?
3 27- Web server cihazına cihaz tanıtma aşamasına geldiğimde, cihazı ekleyebiliyorum ancak versiyon desteklenmiyor şeklinde bir mesaj görüyorum. Generate bölümünü yapamıyorum. Buradaki uyumsuzluk nedir? 28- RWF55.5 kontrol cihazında, dışarıdan bir PLC ile 0-10V sinyal alıyoruz. Bu sinyal ile 0 ile 200 derece arasında çalışma istiyoruz. Kazanın 195 derecede devreye girmesini ve 210 derecede devreden çıkmasını istiyoruz. Bu çalışma için yapılması gereken parametre ayarları ve bağlantılar nelerdir? 29- QAA75 oda ünitesinin bağlantısı nasıl yapılır?
4 Soru1: LMS14 kazan kontrol kartında hava atma fonksiyonunu nasıl kullanabilirim? Tesisattaki havayı almak için ilk devreye alma çalışmasında bu fonksiyon kullanılabilir. Fonksiyon, parametre ile otomatik olarak ya da manuel olarak aktif edilir. Otomatik olarak devreye girmesi için; Fonksiyonun hava atma ile ilgili bir hatadan sonra otomatik olarak çalışmasını isterseniz, 2630 no lu parametreyi Açık konuma getiriniz ve aşağıdaki ayarları yapınız. Fonksiyonun ne kadar süre ile açık kalacağı, ne kadar süre ile kapalı kalacağı ve bu işlemi kaç defa tekrarlayacağı parametre ile belirlenir. Öncelikle fonksiyon Mühendis sayfasında Kazan satırında 2630 no lu parametre kullanılarak Açık duruma getirilir. Açık konumuna getirildikten sonra, fonksiyonun açık ve kapalı sürelerini 2655 ve 2656 no lu parametrelerde belirtiniz. Sonrasında, fonksiyonun bu işlemi ne kadar tekrarlayacağını 2657 no lu parametrede belirtiniz. Manuel olarak devreye girmesi için; Fonksiyonu manuel olarak aktif etmek isterseniz Mühendis sayfasında Bakım ve Özel çalışma satırında 7146 no lu parametreyi Açık konuma getiriniz. Çalışmanız tamamlandıktan sonra da Kapalı konumuna getiriniz.
5 Soru2: LMS14 kazan kontrol kartında tesisattaki su basıncını 8327 no lu parametre aracılığıyla göremiyorum? 8327 no lu parametre sadece dinamik su basıncı kontrolünde basınç değerini göstermektedir. Aksi takdirde herhangi bir değer göstermez. Eğer dinamik su basıncı değerini görmek isterseniz, Mühendis sayfasında [4195.1] no lu parametrede H1 ile seçimini yapmanız gereklidir. Bu ayar ACS420 yazılımı ile yapılabilmektedir. Normal çalışmada, Mühendis sayfasında Tüketici tanımlama satırında 9005 no lu parametre ile su basıncı değerini görebilirsiniz. Soru3: LMS14 kazan kontrol cihazını web server üzerinden resetlemek mümkün müdür? Hayır. Kazan kontrol panelinde karşılaşılan arızaların bizzat kontrol edilip müdahale edilmesi gereklidir. Dolayısıyla cihazın uzaktan web server ile veya başka bir cihaz ile resetlenmesi mümkün değildir. Soru4: LMS14 kazan kontrol kartında basınç sensörü bağlantılarını nasıl yapabilirim? 4 numaralı soket basınç sensörünüzün beslemesi (5V) (sensör üzerinde in yazan yere bağlanıyor) 2 numaralı soket sensör ve kart üzerinde GND olarak yazıyor. Farklılık bulunmuyor. 1 numaralı soket de sensörünüzün OUT yazan yerine bağlanıyor.
6 Sonrasında Konfigürasyon da 5950 no lu parametre Basınç ölçümü 10V olarak ayarlanıyor. Basınç transmitterinin üzerinde yazan çalışma voltajına göre Mühendis sayfasında Konfigürasyon satırında aşağıdaki gibi ayarları yapmanız gereklidir. Aşağıda örnek bir basınç transmitteri ayarını inceleyebilirsiniz. Bu ayarlar örnektir. Elinizdeki transdüserin özelliklerine göre aşağıdaki parametrelerden giriş yapabilirsiniz. Mühendis Konfigürasyon Parametre 5950 : Basınç ölçümü 10V Parametre 5953 : 0,5V Parametre 5954 : 0 bar Parametre 5955 : 2,5V Parametre 5956 : 40 (4 bar) Soru5: Web server cihazına uzaktan erişim sağlamak istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Statik IP gerekli midir? Bağlantı için ne gibi ilaveler gereklidir? Web server cihazınızı kolaylıkla web sitesi üzerinden kayıt edebilir, herhangi bir statik IP ye gerek kalmadan sahadaki cihazlarınıza erişim sağlayabilirsiniz. Yukarıdaki web sitesine girdiğinizde, aşağıdaki gibi bir pencere karşınıza gelecektir.
7 Burada Sign up bölümüne tıklayarak yeni bir kullanıcı adı oluşturunuz. Kendi adresiniz ve web server cihazının içinde bulunana aktivasyon anahtarını buraya girerek, kayıt işlemlerini tamamlayınız. Aktivasyon anahtarını öğrenmek için aşağıdaki bölüme giriş yapmanız gereklidir. Bunun için USB ile web server a ilk devreye alma aşamasında bağlanıp anahtarı edinebilirsiniz. NOT: Aktivasyon anahtarı için web server sürümünüzün 5.2 veya yukarısı olmalıdır. Aktivasyon anahtarının öğrenilmesi; Aşağıdaki bölümden web server ın içine giriniz. Cihaz bilgisi (Device information) bölümüne geliniz.
8 Açılan pencerede Activation key sekmesinin yanında yazan anahtarı görebilirsiniz. Soru 6: LMS14 kazan kontrol kartının kullanıldığı kaskad sistemde, ilave modüllerde 98 no lu hatanın sebebi nedir? 98 no lu hata sistemdeki ilave modüllerin bağlantısıyla ilgili bir hatadır. Bu durumda, ilave modülün kablo bağlantılarını kontrol ediniz. İlave modülün, LMS14 te X50 soketine bağlı olması gerekmektedir. Ayrıca, ilave modül üzerindeki dip sviçlerin doğru olmasına dikkat ediniz. İlave modülün kablo bağlantılarında oksitlenme, nem vb. sebeplerden ötürü haberleşmede problem yaşanmış olabilir. Ayrıca, konfigürasyon sayfasında ilave modülün işlevinin tanımlı olup olmadığını gözden geçiriniz. Bu hata, kurulum aşamasında karşınıza çıkabilir. Yaklaşık 6 dakikalık bir bekleme süresi bulunmaktadır.bu süre sonunda bağlantı konusunda herhangi bir hata olmadığı takdirde kaybolmaktadır.
9 Soru 7: RWF50.3 kontrol cihazında, cihaz için devreye girme ve çıkma değerlerini nasıl ayarlayabilirim? Cevap : Öncelikle ana ekranda iken alt ve yukarı ok tuşlarını kullanarak ayar değerinizi ayarlayınız. Ayarladıktan sonra be değer yanıp sönmeye başlayacaktır. Enter tuşuna basarak değeri kaydediniz. Örneğin ayar değerini 70 C ye ayarladınız.(yeşil renkle gösterilen değer ayar değeridir. Kırmızı renkli değer ise mevcut değerdir) Sonrasında ana ekranda, Enter Para sayfasına geliniz. Burada HYS1 ve HYS3 değerlerini ayarlayınız. HYS1 değeri negatif olarak ayarlanır. Devreye girme farkı olarak kullanılır. Buradaki örnekte ayar eğerindeki 1 C lik düşme sistemin devreye girmesini sağlayacaktır. HYS3 değeri ise pozitif olarak ayarlanır. Devreden çıkma farkı olarak kullanılır. Buradaki örnekte ayar eğerindeki 1 C lik artış sistemin devreden çıkmasını sağlayacaktır. Aşağıdaki örneğimizde, ayar değerimiz 70 C dir. Dolayısıyla bu koşullar altında mevcut değer 71 C ye ulaştığında brulör devreden çıkacak, 69 C ye düştüğünde de kazan devreye girecektir.
10 Soru 8: RVS kazan kontrol panelinde uzaktan bir anahtar (switch) yardımıyla kazanları durdurma ya da çalıştırma imkanım var mıdır? RVS kazan kontrol panelinde düşük voltaj kısmında yer alan H girişleri ile bu işlemi yapabilirsiniz. Örneğin H1 ve M soketlerine aşağıdaki gibi kabloyu bir anahtara bağlayınız. Anahtarı açtığınızda kısa devre olacak ve fonksiyon aktif hale gelecektir. Parametre ayarı olarak; Mühendis Konfigürasyon sayfasında,
11 5950 no lu parametreyi Isı üretim kilidi olarak ayarlayınız. Anahtara bastığınızda çalışan kazanların durmasını sağlayacaksınız. Anahtara tekrar bastığınızda kazanlar çalışmasına devam edecektir. Soru 9: RWF50.3 kontrol cihazında sensör bağlantısını yaptığımda ekranda 9999 hatasını alıyorum. Bu hatanın sebebi nedir? Sensör bağlantısını yaptığınızda aldığınız bu hatanın sebebi sensör seçiminin yanlış atanması ya da sensör kablosunun yanlış noktalara bağlanmasından kaynaklanabilir. Burada öncelikle Conf sayfasında elinizdeki sensör tipinin doğru olarak atanması gereklidir. Aşağıdaki listeden elinizdeki sensör tipine göre menüde seçeceğiniz numarayı tespit ediniz.
12 Örneğin elinizdeki sensör Lg-Ni telli ise, Inp1 menüsünde 6 no lu seçimi yapmanız gereklidir. Lg-Ni telli sensörün kablo bağlantısı ise aşağıdaki konnektörlere yapılmalıdır. Bu bağlantıları yaptıktan sonra, RWF50.3 kontrol cihazınızda, Enter düğmesine basarak sırasıyla Conf Inp Inp1 sayfasında geliniz.
13 Açılan pencerede sensör numaranızı aşağıdaki gibi seçiniz ve Enter ile onaylayınız. Soru 10: QRA53.C27 ile QRA53.D27 alev dedektörleri arasındaki fark nedir? 2011 yılından itibaren QRA53 cihazların C serisi ve D serisinde güncelleme olmuştur. C serisi E serisine D serisi de G serisine yükseltilmiştir. Böylece IP65 koruma sınıfına sahip olunmuştur. İki seri arasındaki fark ise hassasiyet dereceleridir.g serisinin hassasiyeti daha yüksektir. Soru 11: RVS kazan kontrol cihazında Besleme kilidi aktif uyarısını alıyorum. Boyler pompası kilitli durumda kalıyor. Bu problemi nasıl giderebilirim? Boyler için talep ettiğiniz su sıcaklığını Mühendis menüsünde Sıcak kullanım suyu sayfasında aşağıdaki parametreden kontrol ediniz.
14 Boyler tankı, RVS63 teki ayarlar gereği 150 dakika içinde beslenmiş olmalıdır. Şayet bu süre içinde boyler istenilen su sıcaklığına ulaştırılamazsa, Besleme kilidi aktif şeklinde bir uyarı karşınızda gelecek ve boyler pompası kilitlenecektir. Dolayısıyla, tesisatın çok yeterli olmadığı durumlarda boyler sıcaklığını çok yüksek ayarlamamak gereklidir. Bu tür uygulamalarda, OEM şifresi ile giriş yaparak, boylerin 150 dakikada beslenme süresini devre dışı bırakabilirsiniz. Devre dışı bırakma işlemi için OEM şifresi ile giriş yapınız ve Sıcak kullanım suyu tankı menüsüne gelip aşağıdaki parametreyi ---- olacak şekilde kapatınız. Bu işlemi yaptıktan sonra, boyler pompasının açılması gerekmektedir.!!! Bu işlem sadece Besleme kilidi aktif şeklinde bir uyarı gördüğünüzde ve boyler için ihtiyaç olmasına rağmen boyler pompanın çalışmadığı durumlarda yapılır. Soru 12: RVS kazan kontrol cihazının kullanıldığı sekizli bir kaskad sistemde ana hat ikiye ayrılmış ve iki adet kollektör vardır. Bir kollektörde pompa devresi (ısıtma) diğerinde de eşanjöre sabit sıcaklıkta su gönderen pompa vardır. Sistemin bağlantıları nasıl yapılmalıdır? Kazandan çıkan hat ikiye bölünmüş ve iki adet kollektör var. Bir kollektörde sadece pompa devresi var, diğer kollektörde de eşanjöre su basan pompa var. Kaskad sensörünüz tek olduğu için ortak bir noktaya bağlamanız gerekiyor. İsterseniz hattın ikiye ayrılmadan önceki bölüme kaskad sensörünü bağlayabilirsiniz. Ancak bu ayrım ile kollektörler arasındaki mesafe uzunsa kollektördeki sıcaklık kaskad sensöründen daha düşük bir değere sahip olabilir. Eğer mesafe çok uzun değilse, kaskad sensörünü ayrım öncesi bir konuma bağlayabilirsiniz. Bu durumda, B10 sensörünün bağlı olduğu noktada, her iki zon için de talep edilen sıcaklık değeri olacaktır. Soru 13: LME11.330C2 brulör kontrol cihazı ile 220V ve 60Hz de çalışma yapamıyoruz. Cihazda alev oluşuyor ancak tekrar arızaya geçiyor ve kırmızı ışık sabit şekilde yanıyor? Cihazın 60Hz ile çalışmasında herhangi bir problem bulunmamaktadır. Toprak bağlantısındaki bir sorun cihazın arızaya geçmesine sebep olabilir. Bunu önlemek için toprak bağlantısı ile terminal 2 (Nötr) arasında herhangi bir voltajın olmaması gereklidir. Eğer topraklama ile ilgili bir problem varsa ARC cihazı kullanılabilir. Bunun kullanım amacı toprak bağlantısı olmayan nötr iletkenlerle kullanımdır.
15 Ayrıca, reset düğmesine 3 saniyeden uzun basarak hata kodunun öğrenilmesi mümkündür. Aşağıdaki tabloda olası arıza durumunda ışığın kaç defa yanıp söndüğünü saymanız gerekmektedir. Bu şekilde hatanın sebebini öğrenebiliriz. Soru 14: RVS63 kazan kontrol panelinde zaman programını Pazartesi-Cuma olarak seçmeme rağmen, sayfaya yeniden girdiğimde Pazartesi-Pazar gözükmektedir? Bu durumun olması normaldir. Yeniden Pazartesi-Pazar seçeneğine dönse dahi, yaptığınız seçim geçerli kalacaktır.
16 Soru 15: LMS14 kazan kontrol kartında 151: Dahili hata alınıyor. Ne yapılabilir? Dahili hatanın birden fazla sebebi olabilir. Çoğu durumda resetleme yapıldıktan sonra bu hata kaybolmaktadır. Ancak; ateşleme, gaz vanası ve emniyet rölesi sebebiyle bu hata ortaya çıkabilmektedir. Pratikte bu hatanın sensör kablolarının toprak bağlantısı ile ekranda reset için yapılan düğmenin toprak bağlantılarının ortak olarak kullanılmasından kaynaklandığı da görülmüştür. Soru 16: RVS kazan kontrol panelinde üflemeli brulörlerde, brulör için çıkış alamıyoruz? Üflemeli brulörlerle çalışmada, kazan kontrol panelinin Elektrik bağlantılarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Burada; T1 faz girişi, T2 de brulörü çalıştıran faz çıkışıdır. Brulörü cihazdan alacağınız T2 fazı ile çalıştırmanız gerekmektedir. Bu bağlantıları yaptıktan sonra, yüksek voltaj tarafında (cihazın üst kısmında) bağlantısının köprülenmesi gereklidir. SK1-SK2 emniyet Ayrıca, kazan çıkış sensörü B2 nin de bağlantısı yapılmalıdır.
17 Soru 17: RVS kazan kontrol panelinde ısıtma devresi için kullanılan üç yollu vana bağlantısı nasıl yapılmalıdır? Bağlantılar için aşağıdaki noktaları uygulamanız yeterli olacaktır. Üç yollu vanalı ısıtma devresi kontrolü için; Isıtma devresi pompası : Q2 Üç yollu vana aç komutu : Y1 Üç yollu vana kapat komutu : Y2 Isıtma devresi sensörü : B1
18 Soru 18: 3 lü kaskad bir sistemde LMS14 kazan kontrol kartının bir tanesinde 133 Emniyet zamanı aşıldı hatası alıyorum, hataya ait alt kırılım kodu 625 tir. Bu hatayı nasıl giderebiliriz? Emniyet zamanı aşıldı hatası emniyet zamanı içerisinde alevin oluşmamasından ötürü meydana gelmektedir. Yanma işleminin gerçekleşmesinde yukarıdaki grafiğe göre emniyet zamanı içerisinde (TSA), gaz vanası açılmakta ve ateşleme gerçekleşmektedir. Bu süre içerisinde yanmanın gerçekleşmesi gerekmektedir. Yanma gerçekleşmezse belirtilen hata alınmaktadır. Cihaz, toplamda 4 defa yanmaya çalışmakta, yanamadığı takdirde kalıcı hataya geçmektedir. Bu durumda, cihazın resetlenmesi gereklidir. Soru 19: 2 adet üflemeli brulörlü kazan bulunan kaskad bir sistemi tek RVS cihazı ile kaskad olarak çalıştırmak mümkün müdür? Tek RVS cihazı ile 2 kazanı bir arada çalıştırmak 2x1 kaskad özelliği ile mümkündür. Bunun için RVS kazan kontrol cihazının kullanılması gereklidir. Burada, RVS cihazından on/off sinyal alınarak bu işlem gerçekleşir. Örneğin, RVS panelin T2 bağlantısından aldığınız çıkışı birinci kazanın brulörüne, QX4 ten aldığınız çıkışı da ikinci kazanın brulörüne götürmeniz gerekmektedir.
19 Ayrıca, emniyet bağlantısı olarak SK1-SK2 köprüsü yapılmalıdır.
20 Konfigürasyon sayfasında 5770 no lu parametrenin 2x1 kaskad olarak ayarlanmalıdır. Burada, kazanların çalışma süresi Mühendis sayfasında Kazan satırı içinde 2340 no lu parametre ile (500 saat) belirlenmektedir. Her bir kazan bu parametrede yazılı süre boyunca lider olarak çalışır. Sonrasında, diğer kazan liderliği alır. Soru 20: RVS kazan kontrol cihazımız bulunmaktadır. Bu cihazla bir adet üç yollu vana kontrolü yapmaktayız. Üç yollu vana devresinin sıcaklığını ana ekranda görebilir miyiz? Ana ekranda, kazan sıcaklığı (üflemeli brulörlü tek kazanlarda) ya da kaskad sıcaklığı (kaskad sistemde) görülebilmektedir. Info düğmesine bastığınızda ise, ısıtma devresinin sadece durumunu gözlemleyebilirsiniz. Üç yollu vana devresinin sıcaklığını menü ile görmeniz mümkündür.
21 Mühendis sayfasından Giriş-Çıkış testi sayfasına girdiğinizde, tesisattaki tüm sıcaklık bilgileri görülebilir. Burada üç yollu vana devresinin sensörü olan B1 in sıcaklığını 7732 no lu parametreden görebilirsiniz. Soru 21: Kaskad bir sistemde, kazan dairesi için havalandırma fanını kazan kontrol cihazından çalıştırmak mümkün müdür? RVS ya da LMS14 kazan kontrol panellerinde harici bir zaman programı bulunmaktadır. Bu zaman programına göre uygun olan bir röle çıkışı size 220V çıkış verebilmektedir. Bu çıkışı, gün içerisinde 3 defa aç-kapat yapacak şekilde programlayabilirsiniz. Yüksek akım çeken cihazları bağlamamanız tavsiye edilir. Kontaktör kullanınız. Bu zaman programını aşağıdaki gibi programlayabilirsiniz. Mühendis Konfigürasyon Uygun bir röle çıkışına atama (Zaman programı 5 K13)
22 Atama yapıldıktan sonra, Mühendis Zaman programı 5 (Isıtma devresi zaman programı gibi, röleden ne zaman çıkış almak istediğinizi ilgili parametreden ayarlayabilirsiniz) Soru 22: Kaskad bir sistemde, kazanın kaç dereceye ulaşmak istediğini hangi menüden görebilirim? Kaskad bir sistemde ana ekranda kaskad akış suyu sıcaklığını görebilirsiniz; ancak kaskad sistemin kaç dereceye kadar çalışacağını aşağıdaki menü yardımıyla görebilirsiniz. Mühendis Kaskad tanımları 8138 no lu parametrede büyük rakamlarla gözüken mevcut kaskad sıcaklığıdır (B10 sensörünün bağlı olduğu noktadaki sıcaklık). Alt köşede yazan sıcaklık ise 78 derece olarak gözükmektedir. Bu da kaskad sistemin ulaşmaya çalıştığı sıcaklık değeridir. Soru 23: RVS kontrol cihazında üç yollu vanalı bir ısıtma devresi ve substation var. Isıtma devreleri kapalı ancak dış hava sensörü arızası bulunuyor.
23 Dış hava sensörü bağlı olmadığı takdirde bu hatayı almanız normaldir. Isıtma devreleri kapalı olsa dahi, B9 sensörüne bağlanmayan dış hava hata almanıza sebep olur. Bu durumda aşağıdaki gibi 10 no lu hatayı almanız normaldir. Soru 24: RVS kazan kontrol cihazı ile kontrol etmek istediğim 2 adet zon var. Zonlardan biri sabit sıcaklık devresi, diğeri de radyatör devresidir. Sabit sıcaklık uygulaması olan zonda örneğin 80 derece isteniyor. Bu yüksek sıcaklık radyatör devresine de gider mi, radyatör devresine bu kadar yüksek sıcaklık vermek istemiyorsak ne yapabiliriz? Kaskad sistemde, kazanlardan gelen sıcak su genellikle ana kollektörde toplanmakta ve Soru 25: OCI700 servis aracını sahada kullanıyorum. Tıpkı AVS37 ekranda gördüğümüz bilgi sayfasındaki bilgileri OCI700 programında nasıl görebilirim? Masaüstünüzdeki ACS Tool simgesine tıklayıp, programı çalıştırınız. Program açıldığında sol üst köşede yer alan Proje (Project) düğmesine geliniz ve Yeni (New) sekmesini seçiniz.
24 Açılan sayfada çalışmanızı kaydedeceğiniz bir klasör seçmeniz istenecektir. (Path yazan kısım) Aynı zamanda projenize bir isim de verebilirsiniz (Name yazan kısım) Select bölümünde LPB seçiniz, Add devices by bölümünde ise Connecting ile başlayan satırı seçiniz. Create project ile devam ediniz. Eğer çalışmanız için bir klasör seçmeden devam etmek isterseniz karşınıza aşağıdaki gibi bir uyarı çıkacaktır. Evet ile devam ediniz.
25 Evet ile devam ettiğinizde aşağıdaki bir uyarı gelecek, en üstte işaretli olan seçeneği seçerek devam ediniz. Continue Devam ettiğinizde, aşağıdaki gibi bir uyarı penceresi gelecek ve bağlı olan cihazlarınız aranacaktır. Cihaz bulunduğunda aşağıdaki gibi cihaza ait parametreler okunmaya başlanacaktır.
26 Cihaza ait parametreler tamamlandıktan sonra programda sol sütunda bağlı olan cihazın modelini göreceksiniz. Tesise ait diyagramı görmek isterseniz Standard diagram bölümünü seçebilir. Kontrol ettiğiniz tesise ait tesisat şemasını aşağıdaki şekidle görebilirsiniz. Standard popcard bölümünü seçtiğinizde cihaza ait parametreleri görebilirsiniz. Burada info düğmesine bastığınızda görebildiğiniz parametreler aşağıda belirtilmiştir. Cihazdaki hatalar, bakım mesajları, sıcaklık bilgileri vb. çok sayıda bilgi görüntülenebilmektedir.
27 Soru 26: LMS14 kazan kontrol kartında tesisattaki su basıncı manometre ile ölçtüğümüzde yaklaşık 2 bar iken, ana ekranda 8 barlık bir basınç değeri görülmektedir. Buradaki farklılık nereden kaynaklanmaktadır? LMS14 kazan kontrol panelinde basınç sensörü ile çalışmada sensör için bir çalışma eğrisi girilmektedir. Burada gelen voltaja göre basınç karşılığı hesaplanmaktadır. Bu eğri değerlerinin kontrol edilmesi gereklidir. Burada aynı zamanda manometrenin de bir hatalı ölçüm yapabileceği ihtimali üzerinde de durulmalıdır. LMS14 te konfigürasyon sayfasında, aşağıdaki parametrelerde örnek olarak değerler girilmektedir ,5V bar ,5V bar H1 girişine gelen voltaj bu aralığın dışına çıktığında okuduğunuz basınç değeri de yüksek görülecektir. Kullanmış olduğunuz basınç sensörünün çalışma aralığı kontrol edilmeli, üreticide alınan bilgiler ışığında doğru bir çalışma eğrisi girilmelidir.
28 Çalışma eğrisi aşağıdaki gibidir. Soru 27: Web server cihazına cihaz tanıtma aşamasına geldiğimde, cihazı ekliyebiliyorum ancak versiyon desteklenmiyor şeklinde bir mesaj görüyorum. Generate bölümünü yapamıyorum. Buradaki uyumsuzluk nedir? Web server cihazının sahip olduğu aygıt yazılımı güncel olmayabilir. Bu nedenle, yeni yazılıma sahip olan cihazları sisteme tanıtırken sorun yaşanabilir. Bu sorunu önlemek için, web server cihazının menüsüne girip buradaki yazılım bilgisini görüntüleyip tedarikçinize bilgi veriniz. Aşağıdaki bölümden web server ın içine giriniz. Cihaz bilgisi (Device information) bölümüne geliniz.
29 Açılan pencerede Software version bilgisini not edip, tedarikçinize bildirerek, herhangi bir uyumsuzluk olup olmadığının kontrolünü sağlayınız. Soru 28: RWF55.5 kontrol cihazında, dışarıdan bir PLC ile 0-10V sinyal alıyoruz. Bu sinyal ile 0 ile 200 derece arasında çalışma istiyoruz. Kazanın 195 derecede devreye girmesini ve 210 derecede devreden çıkmasını istiyoruz. Bu çalışma için yapılması gereken parametre ayarları ve bağlantılar nelerdir? RWF55.5 kontrol cihazı ile 0-10V çalışma için öncelikle konfigürasyon menüsüne gelip aşağıdaki adımları takip ediniz.
30 Sonrasında parametresini değeri 0-10V yani 1 olarak ayarlayınız. parametresini 0-10V yani 3 olarak ayarlayınız. parametresini 0V geldiğinde almak istediğiniz değere ayarlayınız. Örneğin 0 derece parametresini de 10V geldiğinde almak istediğiniz değere ayarlayınız. Örneğin 200 derece 10V sinyali cihaz üzerinde 22 (Artı uç) ve 23 (Eksi uç) olarak ilgili terminallere bağlayınız. 0
31 Sonrasında sayfasına geliniz. bölümünü 5 olarak ayarlayınız. Cihaz 195 derecede devreye girecektir. bölümünü + 10 olarak ayarlayınız. Cihaz 210 derecede devreden çıkacaktır. Sonrasında limit değerlerini aşağıdaki gibi ayarlamanız gerekecektir. sayfasına geliniz. limit değeri fabrika ayarı olarak 100 gelir. 200 derecede çalışma yapacağınız için, bu değerinde maksimum 215 gibi bir değer olarak ayarlanması sizin için yeterli olacaktır.
32 Soru29: QAA75 oda ünitesinin bağlantısı nasıl yapılır? QAA75, aşağıdaki gösterildiği gibi kablolu bir oda ünitesidir. Yerden 1,5 mt. Yüksekliğinde referans bir oda bulunarak montajının yapılmasına dikkat edilmelidir. Kablolu oda ünitesi, beslemesini ana kontrol cihazından almaktadır. (Yüksek voltaj değil!!!) 3 adet kablo, ana kontrol cihazından çıkıp oda ünitesinin aşağıdaki soketlerine bağlanacaktır.
OEM ürünleri Sık Sorulan Sorular Baskı 4 For internal use only İçindekiler 1- RVS kazan kontrol cihazında 127 no lu Lejyonella hatasının giderilmesi 2- Brulörlü kazanlarda brulörün 1inci kademe çıkışının
FR-D700 / FR-E700 SERİSİ FREKANS INVERTERLERİ TEMEL DEVREYE ALMA KILAVUZU Bu Kılavuz Hakkında Bu kılavuzdaki metinler, resimler, şemalar ve örnekler sadece bilgilendirme amacına yöneliktir. Bunlar, FR-D700
Lcd Çift Eşanjörlü Kombi DGK 20 HR DGK 20 BI Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürünümüzün size en iyi verimi sunmasını
6303 5737 04/2003 TR Kullanıcı için Montaj, Kullanma ve Servis Kılavuzu Oda Termostatı RC10 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu cihaz ilgili norm ve yönetmelikler tarafından istenen şartları yerine
TEPA Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. EKG Master USB KULLANIM KILAVUZU WinEKG Pro T e k n o l o j i Ü r e t i r Gersan Sitesi 656. Sok. No: 45 Ergazi, 06370 ANKARA Tel: +90 312 257 0477
Ticari Sulama Kontrol Ünitesi RAIN SENSOR ACTIVE BYPASS SYSTEM OFF SET CURRENT DATE / TIME MANUAL OPERATION SET PROGRAM START TIMES SETTINGS SET STATION RUN TIMES ADVANCED FEATURES SET DAYS TO WATER SET
SYSTEM OFF CURRENT TIME/DAY MANUAL-ONE STATION START TIMES SEASONAL ADJUSTMENT WATER DAYS Konutsal Sulama Kontrol Ünitesi RUN SENSOR BYPASS ACTIVE RUN TIMES YENİ Kurulum, Programlama ve Kullanım Kılavuzu
Çok turlu aktüatörler SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik Aktüatör kontrol ünitesi ile birlikte AUMATIC Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Kullanma talimatı
Gerekli bağlantıları yapıp, ACS420 V3.03 programını çalıştırınız. Program açıldığında, LMS14 ün içindeki parametrelerin okunmasını bekleyiniz. Aşağıdaki pencereyi gördükten sonra cihazınız parametre ayarı
MagicFace Yüz Tanıma Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz MF302 Kullanım ve Kurulumu ile cihaz tanımlamalarına yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir. Daha detaylı bilgiyi http://www.perkotek.com
Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HP LCD BK 20 HPT LCD BK 26 HP LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş
OTOMATİK EMİR İLETİM MODÜLÜ UYARILAR : Uygulama esnasında dikkat etmeniz gereken ama gözünüzden kaçabilecek / farkına varmayabileceğiniz bazı detayları öncelikle sıralamayı tercih ediyoruz. Bu uyarılar
SHR-6080/6082/6160/6162/6163/6164 8 Kanal/16 Kanal DVR Kullanım Kılavuzu olanakları hayal edin Bir Samsung ürünü aldığınız için teşekkürler ederiz. Daha eksiksiz bir hizmet alabilmek için lütfen ürününüzü
Bu Talimat İçin Notlar Bu kullanım talimatını daima Notebook'unuzun yakınında bulundurun. Notebook'u yeni bir kullanıcıya devrederken kullanım talimatını ve paketleme malzemesini verebilmek için bunları
Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.
PSE18...PSE370 Tipi Yumuşak Yolvericiler Kurulum ve Devreye Alma Kılavuzu PSE 18-600-70 PSE 18-600-70 PSE 18-600-70 Bu kılavuzun sahibi: 2 PSE18...PSE370 Tipi Yumuşak Yolvericiler Kurulum ve Devreye Alma
TEK ve İKİ KADEMELİ GAZ BRÜLÖRÜ MOTAJ, İŞLETME ve BAKIM KILAVUZU KLV KOD : GAZ - TR /40 İÇİDEKİLER KAPAK İÇİDEKİLER GİRİŞ, KAPSAM, UYGULUK BEYAI, GARATİ VE SERVİS TÜKETİCİİ DİKKAT EDECEĞİ HUSUSLAR VE UYGULAYACAĞI