Isı, konforun ana bileşenidir, ne olduğu önemli değildir - lüks bir konak veya mütevazı bir apartman dairesi. Isıtma farklı yollarla monte edilebilir, ancak en popüler olanı hala bir radyatör sistemi olarak kabul edilir. Aslında, apartman dairesinde ve özel evde ısıtma radyatörlerinin bağlantı şeması kendi aralarında çok farklı değildir, bu yüzden daha sonra hangi sistemlerin genellikle bu sektörde kullanıldığını tartışacağız.
Hangi sistemler kullanılıyor?
Hangi radyatör kullanılırsa kullanılsın, hangi sisteme monte edileceğini açıkça bilmek önemlidir. Burada seçim küçük, tek boru ve iki borulu sistemler en yaygın olarak kabul edilir. Buna ek olarak, özel evler ve ücretsiz bir yerleşime sahip yeni binalarda, soğutma sıvısının dağıtımının kollektör versiyonunun kurulması bazen tercih edilir.
Tek boru sistemi
Tek borulu bir sistemde, piller seri olarak bağlanır. Bir apartman binasında radyatörlerin bağlanması için bu şemalar çoğunlukla kullanılır. Buradaki belirgin avantajlar, kurulum kolaylığı ve projenin göreli ucuzluğu.
Seri bağlantıdaki zayıf bir nokta, toplam soğutma sıvısı sıcaklığındaki bir değişiklik haricinde, herhangi bir sıcaklık ayarının imkansızlığıdır. Bu durumda, soğutucu hareketleri olarak radyatörlerin ısınması eşit olmayacaktır. Bu rahatsız edici yanlış anlamaları ortadan kaldırmak için, ısıtıcıdan veya girişten uzaklaştıkça radyatörün daha fazla bölümü eklenir.
İpucu: Tek borulu bir seri ısıtma radyatörü, ısıtmanın soğutma sıvısının doğal dolaşımı ile gerçekleştirildiği özel evler için mükemmeldir. Bunlar genellikle 2 - 3 oturma odası veya villa için küçük tek katlı evler.
Önemli olan, sözde baypasın varlığıdır. Basitçe, baypas, giriş borusu ile radyatörün hemen yanına monte edilen dönüş borusu arasında bir köprüdür.
Bu jumperın arkasında, giriş ve dönüş vanaları için bilyeli vanalar bulunmaktadır, bunun sonucunda, batarya herhangi bir zamanda ayrılabilir ve gerekirse değiştirilebilir. Su baypastan geçecek ve sistem tam bir durmaya ihtiyaç duymayacaktır.
İki boru versiyonu
İki borulu montaj seçeneği, bataryaların paralel bağlanmasını sağlar. Bu durumda, tüm radyatörlere aynı anda bir dağıtım yapılır ve ikinci boru dönüş borusudur. Böyle bir sistemde baypas yüklenmez, çünkü hücrelerden birinin çıkarılması tüm sistemi durdurmaz. Ancak, ilk durumda olduğu gibi, küresel vanalar girişe ve çıkışa monte edilecektir.
Paralel kurulum seçeneği, daha fazla boru ve valf tüketimi gerektirmesine rağmen, özel evler için tek borudan çok daha verimlidir. Çok katlı binaların çoğunda ısıtma düzeni için bu seçenek uygun değildir.
Toplayıcı yükleme
Kolektör bağlantı şeması uzaktan iki borulu bir sistemi andırıyor. Sadece burada iki kalıplı bir toplayıcı, biri beslenmek için, diğeri ise dönüş için monte edilir. Tarak üzerindeki terminal sayısı, radyatör veya diğer ısıtma cihazlarının sayısına karşılık gelir.
Anlam, ısıtma cihazları için tek bir kontrol merkezinin düzenlenmesidir. Ayrıca, sistem radyatörlere ek olarak ısıtmalı zeminlerin montajını sağlarsa, kollektör monte edilir. Buna ek olarak, modern toplayıcılar genellikle odadaki sıcaklığı otomatik olarak ayarlayabilen termal sensörler ile tedarik edilir.
Önemli: Isıtma radyatörlerinin doğru bağlantı şeması, bir dizi düzenleyici belge tarafından açıkça düzenlenmiştir. Profesyoneller, kural olarak, SNiP 3.05.01-85 veya SNiP 41-01-2003'ün daha modern bir versiyonu tarafından yönlendirilir.
Radyatör bağlamanın yolları
Genellikle su olan ısı taşıyıcı sistemde zorla veya doğal olarak dolaşabilir. Özel evlerde cebri sirkülasyon, sirkülasyon pompasının kurulmasıyla yapılır, bu ünite çok az enerji tüketir ve ısıtma verimliliği birçok kez artar. Doğal olarak apartman binaları için zorlayıcı bir sistem tek olası kabul edilir.
Soğutucu akışkanın doğal dolaşımı şu anda sadece ciddi elektrik kesintileri olan yerlerde kullanılmaktadır. Operasyon prensibi, bilinen fizik kanunlarına dayanmaktadır. Isıtılmış sıvı yükselir ve soğuk olanı düşer. Yapıyı yetkin bir şekilde monte ederseniz, sistem otonom olarak çalışır ve enerji sadece ısı taşıyıcıyı ısıtmak için gerekli olacaktır.
Önemli: sirkülasyon pompası ne kadar güçlü olursa, ısıtma işlemi o kadar verimli olur. Bataryayı bağlama yönteminin seçimi, özellikle doğal dolaşım veya soğutma sıvısının yeteri kadar yüksek olmadığı durumlarda önemlidir.
Genel olarak, her sistem tipi için çeşitli özel bağlantı seçenekleri vardır.
Ama hepsi üç alana indirgenebilir:
- Yan yerleştirme;
- Alt bağlantı;
- Çapraz bağlantı.
Tek yönlü veya yan bağlantı
Yan yerleştirme en yaygın ve basit bağlantı yöntemidir. Genellikle, dikey tek borulu soğutma suyu tedarik sistemi ile apartmanlarda kurulum için kullanılır. Normal basınç altında ve su kaynağının tasarım sıcaklığı altında, burada ısı kaybı maksimum% 5 - 7'dir.
Yan montajın bir başka olumlu yanı, radyatörün kendi ellerinizle takılıp değiştirilebilmesidir. Baypas ve küresel vanaların varlığında, değiştirme talimatı son derece basittir: muslukları kapatın, eski radyatörün bağlantısını kesin ve yenisini takın.
Diyagonal montaj
Adından da anlaşılacağı gibi, radyatördeki soğutucu, çapraz olarak hareket etmelidir. Bu durumda, giriş bataryanın üst kısmına bağlanır ve çıkış aşağıdan çapraz olarak monte edilmelidir. Borunun tüketiminde hafif bir artışla, sahipler en yüksek verimi alırlar.
Bu şekilde, ısıtma sisteminde sabit olmayan soğutucu sıcaklığı durumunda radyatörlerin bağlanması tavsiye edilir. İlginç bir şekilde, komut, çapraz bağlantı için tasarlanmış tasarım özellikleri içerir.
Alt montaj
Diyagonal montajın aksine, alt bağlantı enerji verimliliği açısından en düşüktür. Profesyoneller arasında, sıklıkla Leningradka denir. Bir dekorasyon perdesinin varlığında ısı kayıpları veya pencerenin altındaki bir boşlukta kurulum% 10 - 15 veya daha fazlasına kadar ulaşabilir.
Belki de bu yaklaşımın tek avantajı, tedarik borularını zemine gizleme kabiliyetidir. Bu, estetik çekiciliğin birçoğunun düşük monte edilmiş bataryaları tercih etmesidir. Böyle bir radyatör takmak için, kapatmak için iki bilyeli valf ile donatılmış özel bir "multiflex" adaptör kullanılır.
Önemli: Alt montaj için adaptörler, tüplerin duvardan ve alt dikey bağlantının yan çıkışına uyarlanabilir. Ayrıca, iç orta boşluğu 50 ve 80 mm'dir. Bu nedenle, boş yere para harcamak için, bu küçük şeylere dikkat etmelisiniz.
Radyatör seçimi
Modern pazarda birçok radyatör modeli vardır, ancak hepsi malzeme ve konfigürasyona göre bölünebilir. Yapılandırma ve tasarım konusunda düzinelerce seçenek vardır ve her üretici kendi modellerini üretir.
Malzeme ile her şey çok daha basit:
- Dökme demir bataryaları Patriği saymışlar, yüz yıldan fazla bir süredir kullanılmaktadırlar. Ve modern rakiplerin ortaya çıkmasına rağmen, iyi eski dökme demir hala fiyattadır. Bu üç ana nedenden kaynaklanmaktadır: ilk olarak, dökme demir kısılabilir bir ısı kapasitesine sahiptir, 12 saate kadar ısıtma ile kesinti sırasında sıcaklığı tutar. İkincisi, dökme demir korozyondan korkmuyor ve üçüncü olarak, bunun fiyatı oldukça kabul edilebilir.
- Alüminyum radyatörler En yüksek verime sahip, estetik çekicilik ve küçük ağırlık farklı. Ancak, bakır ile temas ettiğinde, alüminyum galvanik bir çift oluşturur ve aktif olarak korozyona uğrar. Artı baskı yapamaz. Sonuç olarak, bu piller sadece özel evlerde otonom sistemler için uygundur.
- Çelik panel radyatörler şu anda nadiren kullanılmaktadır. Popüler boru sistemleri. Bu nişın en ünlü temsilcisi banyo için ısıtmalı havlu askısıdır.
- Bimetalik pilleri sık sık kurtaran insanlar. Bu yapılardaki çekirdek paslanmaz çelikten imal edilmiştir ve herhangi bir basınç veya su darbesine dayanabilir ve kabuk alüminyumdan yapılır. Bu simbiyozun bir sonucu olarak, bimetalik yapılar eşsiz kalite özelliklerine sahiptir. Aslında, tek dezavantajı yüksek fiyattır.
Pil gücünün yetkin bir hesaplaması tarafından oynanan son rol değil.
Bu durumda, ısı transferini doğru bir şekilde hesaplarsanız, radyatörün hangi malzemeden yapıldığı çok önemli değildir, o zaman eviniz her zaman sıcak ve rahat olacaktır.
- Tavanların yüksekliği 3 m'yi geçmediği tipik kentsel yüksek yükselmeler için, metrekare taban alanı başına yaklaşık 100 W termal enerjinin tüketildiği bir referans olarak kabul edilir. Ayrıca, toplam kareleme 100 W ile çarpılır ve sonucu alırız. Oda köşedeyse veya bir balkon varsa, sonuca% 20 oranında eklenir.
- Özel evlerde, hesaplamalara yaklaşım aynıdır. Sadece burada kare değil, odanın hacmi. Ortalama 1m? Oda 41 watt güç tüketir. Odanın kubbesini hesaplamak ve bunu 41 watt ile çarpmak, radyatörlerin istenen gücünü elde edersiniz.
Bu makaledeki video, konuyla ilgili ek bilgi içerir.
Sonuç
Radyatörlerin doğru şekilde bağlanmasıyla ilgili olarak şahane bir şekilde yapılmış şema, tabii ki evinizin rahat bir atmosferinin anahtarıdır. Küçük bir ev için, kendiniz yapabilirsiniz, ancak uygun bir deneyim olmadan, katı bir yazlık ısıtma tasarımı almamalıdır.