Dahili bilgi sistemlerini barındırmak için şirket ayrı bir oda tahsis eder - bir sunucu odası. Bilgisayarları, bilgisayarları, sunucuları ve diğer telekomünikasyon ekipmanlarını barındırır. Odanın iklim parametreleri için katı gereksinimleri vardır: nem ve sıcaklık. Klimaların montajı, ekipmanın çalışması için en uygun koşulları sağlar. Klima ünitesinin tipi ve kapasitesi, sunucu odasının özellikleri dikkate alınarak seçilir.
Sunucu odalarında iklimlendirmenin amacı
Sunucu odası, telekomünikasyon ekipmanı için ayrılmış bir odadır. Oda yedek güç kaynağı, sıcaklık ve nem sensörleri ile donatılmıştır. Odanın penceresi yoktur. İşletim ekipmanı büyük miktarda ısı üretir, çıkarılmasından klima sistemi sorumludur. Sunucular için uygun bir ortam sağlamalıdır. Havadaki yüksek sıcaklık ve toz, hassas ekipmana zarar verebilir. Göstergeleri normatif olanlara getirmek iklim cihazının görevidir.
Sunucu odalarının özellikleri
Sunucu odaları için bir klima seçerken, tesislerin özelliklerini ve onlar için temel gereksinimleri dikkate alın:
- İklim ekipmanı, yılın 365 günü, 24 saat kesintisiz çalışmalıdır.
- Optimum sıcaklık 18-25 ° C'dir.
- %20 ila %80 aralığında hava nemi göstergesi. Kışın, yaz aylarında% 75-80'e izin verilir -% 65'ten fazla değil.
- Toz miktarı 0.75 mg/m3'e kadardır, partikül boyutu 3 mikrondan fazla değildir.
- Optimum hava akış hızı 0,2 m / s'dir, 0,5 m / s'ye kadar olan aralıktaki dalgalanmalara izin verilir.
- Gürültü seviyesi 65 dB'den yüksek değil.
Klimalar odanın özelliklerine göre nem, sıcaklık ve tozluluk seviyesini kontrol etmelidir.
Klima tipini seçmek için öneriler
Sürekli yük ile zor çalışma koşulları her iklim sistemine dayanamaz. Toz filtresi, nem alma cihazı, kış kiti ile donatılmış olmalıdır. Hava soğutma seçeneklerinden biri, klimalı bir sunucu kabinidir. Tasarım yoğuşma drenajı gerektirmez, dış ünite kompakt boyuttadır. İç ünite, bir sunucu kabininin içine dikey veya yatay olarak monte edilir.
Klimalar için gereksinimler
Sunucu odalarında iklimin korunmasında klimaların sorunsuz çalışması önemlidir. Arıza ve onarımlar telekomünikasyon ekipmanını uzun süre soğutmadan bırakacaktır. Rotasyon ve rezervasyon ilkesi gereğinin karşılanmasını sağlar. Odaya, döner bir cihazla tek bir ağa bağlanan birkaç iklim kontrol ünitesi kurulur. Bir klimanın arızalanması durumunda, yedekleme seçeneği otomatik olarak etkinleştirilir.
Blokların dönüşümlü olarak açılması, yükü dengelemenize ve optimum iklim parametrelerini sağlamanıza olanak tanır. Bu modda, teknisyen dinlenme ve bakım için dönüşümlü olarak durur.
Döndürme ünitesi, sunucu odalarının iklimlendirilmesini kontrol etmeye yardımcı olur.Çalışma birimlerinin açılmasını otomatik olarak değiştirir, gerekirse bir yedekleme cihazını bağlar. İkinci kontrol seçeneği, okumaları bilgisayar monitöründe görüntülenen sensörlerin kurulmasıdır. Sunucu odasındaki koşulları belirlemek için iş yerinizden ayrılmanıza gerek yok. Tablo ve grafik şeklindeki tüm bilgiler bilgisayara gider. Mesajlara sesli bir sinyal eşlik eder.
Bölünmüş sistemler
Sunucu odalarında belirtilen parametreleri korumak için split sistemler kullanılır. Ev tipi veya yarı endüstriyel yüksek güçlü sistemler, 10 kW'a kadar ısı salınımı olan küçük odalara kurulur. Kurulum türüne göre bunlar:
- Duvara monte - çok yönlü ve uygun fiyatlı bir seçenek. Verimlilik 2,5-5 kW'dır, önemli bir freon hattının sağlandığı bir model seçilir. Önerilen üreticiler Daikin, Toshiba ve Mitsubishi Electric'tir.
- Kanallı - cihazlar asma tavanın altına yerleştirilir, yerden tasarruf sağlar ve etkili hava değişimi sağlar. Büyük sunucu odaları için uygundur. Kanallı klima, doğrudan raflara soğuk hava sağlar.
- Kolon - dolap şeklindeki güçlü sistemler zemine kurulur, kurulum gerektirmez.
Kış işletiminin sağlanmadığı split sistemler, kış kitleri ile sonuçlandırılmaktadır.
Hassas iklim sistemleri
Sunucu odası hassas klimaları profesyonel ekipmanlardır. İklim kompleksleri yüksek bir sürekli çalışma kaynağına sahiptir, optimum sıcaklık ve nem parametrelerinin korunmasına izin verir. Ekipmanın avantajlarından biri doğruluktur, büyük tesislerdeki iklim göstergelerinde 1 ° C ve% 2'den fazla olmayan dalgalanmalar vardır. Server odalarında dolap ve tavan modelleri kurulur. Birincisi hacimli boyutları ile ayırt edilir, güçleri 100 kW'dır. Tavan sistemleri daha az verimlidir (20 kW) ve kabinli klimaların yerleştirilmesinin mümkün olmadığı odalara kurulur.
İklim kompleksleri, split sistemlerin tipine göre monoblok ve ayrı olabilir. Sistem çeşitli şekillerde soğutulur: freon, su veya hava devresinin buharlaşmasıyla. Popüler üreticiler: UNIFLAIR, Mavi kutu.
Kurulumların artıları:
- kesintisiz çalışma;
- yüksek ekipman gücü;
- iklim bileşenlerinin hassas kontrolü;
- geniş çalışma sıcaklıkları aralığı;
- sevk kontrolü ile uyumluluk.
Hassas sistemlerin eksileri:
- yüksek fiyat;
- gürültülü monoblok tasarım.
Chiller fan coil sistemi
Klima sistemi, ısıtma ortamı olarak su veya etilen glikol karışımı kullanır. Çalışma prensibi, freonlu kurulumlara benzer. Chiller, fan coil ısı eşanjöründe dolaşan sıvıyı soğutur ve radyatörden geçen hava sıcaklığı düşürür.
Sistem avantajları:
- yüksek performans;
- çok yönlülük;
- güvenli ve uygun maliyetli çalışma.
Kışın klima sorunları
Kışın sıfırın altındaki dış sıcaklıklar, klima ünitelerinin çalışmasında sorunlara yol açar:
- Kompresör yağının viskozitesi artar, özellikleri bozulur. Başlama anında parçaların sürtünmesi artar.
- Dış ünitenin fan kanatlarının buzlanması.
- Sürekli çalışma sırasında kompresörden gelen yağ freonda çözünür.
- Paradan tasarruf etmek için tahliye hortumu sokağa çıkarılır. Negatif sıcaklıklarda, içindeki su donarak yoğuşma tahliyesini önleyen bir tıkaç oluşturur.
- Kompresör karteri ısıtma kablosu. Yağ sıvı hale gelir, parçaların sürtünmesi ortadan kalkar ve hızlı aşınmaya neden olur. Kompresörün altına 30-50 W gücünde bir ısıtma kablosu takılıdır.
- Drenajın ısıtılması boru üzerindeki bir kablo ile gerçekleştirilir.
- Dış fan hız kontrolörü. Elektronik cihaz, fan güç kaynağı kesintisine takılır. Blok, hızı %0'dan %100'e kadar düzenler. Hız, sıcaklık sensörünün okumalarına göre seçilir.
Soğutma türüne göre klima seçimi
Odanın alanına ve sunucu sayısına bağlı olarak aşağıdaki soğutma seçeneklerinden biri seçilir:
- Oda boyunca klima. Bu yöntemin dezavantajı, soğuk havanın eşit olmayan dağılımıdır. Düşük verim nedeniyle elektrik tüketimi artar.
- Sıralar halinde kurulan dolapların bölgesel soğutması. Soğutucu ya rafa monte edilir ya da klimalı bir sunucu kabini kullanılır. Hava akışı, ekipman ızgaralarına veya soğuk bir koridora üflenir. Sıcak ve soğutulmuş hava bölgesinin ayrılması, sistemin verimliliğini artırmaya olanak tanır.
- Bir sunucu rafına hassas bir sistem kurulumu ile bireysel klima. Tesisin verimliliği en verimli şekilde kullanılır. Bu yöntemin dezavantajı, bu tür ekipmanın maliyetinin, iklim teknolojisinin diğer versiyonlarından daha yüksek olmasıdır.
Klimanın gücünün seçimi ve hesaplanması
İklimsel ekipmanların performansı, sunucu odasının tasarım aşamasında belirlenir. Hesaplamalar, her bir kabinin toplam ısı emisyonuna dayanmaktadır. Göstergeler ekipman dokümantasyonundan alınmıştır. Sunucu odası için klima kapasitesinin hesaplanması, odanın özel gerekliliklerini ve ekipmanın çalışma modlarını dikkate alır. Klima seçiminde ana kriter soğuk performanstır. Değeri, toplam ısı yayma oranını aşmalıdır. Özel sitelerde çevrimiçi bir hesap makinesi kullanabilirsiniz. Doğru veriler gerekli olacaktır:
- odanın alanı;
- tavan yüksekliği;
- ısı dağılımı teknolojisi;
- personel sayısı.
Kendinden basitleştirilmiş hesaplama formülü:
PQo + Qn + Qm, nerede
P, klimanın gücüdür;
Qo - telekomünikasyon ekipmanının ısı dağılımı;
Qn - insanların ve yardımcı cihazların ısı dağılımı (kesintisiz güç kaynakları, yapay aydınlatma);
Qm - odaya ortamdan ısı temini.
Sunucu kabinlerinde doğru verilerin olmaması durumunda, ısı dağılımı güç tüketiminin %30-50'si olarak kabul edilir. Bir klima seçerken odanın hacmi (alanı) da dikkate alınır. Gerekli performans hesaplandıktan sonra yedeklilik sağlanır.
Klimanın gücündeki artışın maliyetinin artmasına neden olduğunu unutmayın.