Bu karmaşayı çözmek zor olabilir. 30 amperlik kesicinin iki tarafa birleştiğini görmek, iki sıcak hattın diğer her kesiciyi değiştirmek yerine panelin arkasındaki her iki tarafa doğru aşağı gittiğini gösterir. Eğer dönüşümlü olsaydı, herhangi bir 220 devresinin her iki tarafın tüm alanını kaplamak yerine sadece iki dikey yuvaya ihtiyacı vardır. Bunun anlamı, bu iki devrenin, çizgiler birbiriyle faz içinde olduğu için herhangi bir yere birleştirilebilmesidir.
Kolay düzeltme, her bir hattın ayrı yoluna gitmek yerine o kesici panelinde yanlış bir bağlantınız varsa. Bu durumda, bağlantıyı kaldırırsınız ve sorun çözülür. Diğerlerinin söylediği gibi, ilk adım onu açın ve bir fotoğraf çekin (güç kapalı ve ana kesiciyi besleyen hatlardan kaçınmaya dikkat ederek).
Zor düzeltme, bağlantı evde başka bir yerde ise. Evin nasıl bağlandığını bilmediğiniz sürece, devreyi kabaca ikiye ayıran konumu bulana kadar bağlantıyı çeşitli noktalarda kesebilirsiniz. Bunu yapmak için, odalardan birinde bir priz açar, prizin yük tarafını ayırır (hangisinin hangisi olduğunu bilmiyorsanız bir taraf seçin) ve birini sıfırladığınızda çıkışların sadece yarısının açılıp açılmadığına bakın kesici. İki oda arasındaki devreyi ayırmaya çalışın.
Devrenin nereye ayrılacağına karar verdikten sonra, J kutusundaki diğer devreden ekstra bir telle başa çıkmak veya çıkarmak için kalırsınız. Uygun çözüm onu çıkarmak olacaktır, ancak bunu yapmak muhtemelen duvarın açılmasını gerektirecektir. Kapağını kapatırsanız, kısa devre riskini önlemek için her bir kablonun başka hiçbir şeye dokunamayacağından emin olun ve ardından teli etiketleyin, böylece kimse gelecekte tekrar takmayacaktır. Ayrıca bu bağlantının diğer tarafını bulmak ve bağlantıyı kesmek ve her iki tarafta etiketlemek için ekstra çaba harcayacağım.
Düzenleme: Ayrı kırmızı ve siyah telleri görmek, mgb gibi iki devre ile her çıkıştan devam edip etmediklerini merak ediyor. Eğer öyleyse, sadece iki çizginin kesiştiği yeri bulmanız gerekir. İki devre çıkışlarda kendiliğinden ayrılırsa, bir prizi açtığınızda ve ayrılmış üst ve alt kısımlara giden kırmızı ve siyah gördüğünüzde açık olmalıdır. Bu durumda, gücü her iki devreye de kapatın, bir prizin bağlantısını kesin, açıktaki bağlantıları kapatın ve gücü yalnızca bir devreye açın. Şimdi iki ayrı devreniz varsa, o zaman çapraz bağlantı, çıkardığınız prizde veya evdeki ölü prizlerden birinde. Devreler hala birleştirilmişse, sorun canlı çıkışlardan birinde. Çok fazla çıkış açmamak için eleme işlemini kullanın.
Her zaman olduğu gibi, elektrikle çalışırken, bir kabloya dokunma riskini almadan önce gücün kapalı olduğundan emin olun. Çalışmaya başlamadan önce özellikle durumunuzda prizde kablo olup olmadığını test edin. Paneli açtığınızda, ana devre kesicinin hat tarafı, devre kesici kapalı olsa bile hala sıcaktır. Bunlardan herhangi birini kendiniz yapmaktan çekiniyorsanız, bir elektrikçi kiralayın.