Güç ve iletişim kabloları kılıf faylardan oluşan bir prelocation kablo üzerinde toplamarıza yeri zamanı ve termal stres azaltılmasına yardımcı olur.Bakliyat büyük ölçüdezemin ile nemlendirilmiş bu yana Burada TDRS (Time Domain Reflectometer),uygulanamaz. Bu faylar, en iyi briç yöntemlerle önceden bulunabilir. Bir taraftankadar 5 kV DC için bir test voltaj gereklidir ve diğer yandan bir denge köprü devreolmadığı için geleneksel bir köprü test, bununla birlikte, uygun değildir.
Yüksek gerilim köprü tester MVG 5 5 kV kadar bir test gerilimi vardır ve köprüdengeleme için özel bileşenleri ile donatılmıştır. BT birimi 500-IS-1 veya MMG 5 vetoprak hata bulucu ESG 80-2 aşağı yanık olarak iğne ucu yerde kullanılabilirbileşenler bu kombinasyon son derece uygun maliyetli hale getiriyor, çift kullanımlıvar.ESG 80-2, son derece hassas galvanometreden olarak kullanılır ve uygun MVG5 arasında muhafaza içinde depolanabilir. Mikro anahtarı ile koruyucu bir kapak, yüksek gerilim altında parçalar teması önler.
Aşağıdaki birim MVG 5 yüksek voltaj kaynağı olarak kullanılabilir:
- MMG 5
- MMG 10
- BT 500-IS-1
- 5-1000 SPG
- SPG 40