Yanıtlar:
ABD’de olduğunuzu farz ediyorum.
Bir test cihazı alın ve kutunun topraklı olup olmadığını kontrol edin. İki kurşun neon tipi test cihazı bunun için iyi çalışır. Bir ucu iki uçlu çıkışın bir tarafına takın ve diğer ucu plakayı tutan vidaya değdirin. Diğer tarafı da dene. Vida çıplak metal değilse, bazı boyaları çizmeniz gerekebilir. Eğer yanarsa bu iyi bir haber. AC voltajı veya neon lamba yerine başka bir test cihazı okumak için ayarlanmış bir çoklu ölçüm cihazı kullanabilirsiniz.
Topraklanmış kutular varsa, levhanın vidasını taktığınız bir pabucu olan iki uçlu ila üç uç adaptörünü satın alabilirsiniz veya bu uygulamada sonradan takmak için tasarlanmış yedek prizler satın alabilirsiniz.
Diğer seçeneğiniz bir elektrikçinin gelip kablolarınızı tam topraklamaya yükseltmektir.
Büyük olasılıkla hortumlanmışsın. Prizler topraklanmamışsa, kullanılabilir bir topraklama kablosu bulmanız pek olası değildir. Kutu topraklı değilse dolandırıcı adaptörleri kullanmayın - güvenli değillerdir. Bir cihazın topraklama ucu varsa, çift yalıtımlı değildir, yani üzerinde dokunabileceğiniz yerler olabilir ve vücudunuz zemine dokunmaktan daha iyi bir yolsa elektriğe çarpılabilir. Topraklanmış bir devre üzerinde olması gerekir.
Topraklı prizlerin bulunmaması nedeniyle birkaç daire ve evi geçtik.
Bazı alanlarda, CO (doluluk sertifikası) almak için 3 uçlu topraklı prize sahip olması gerekir. Yani, teknik olarak bu problem çözülene kadar teknik olarak yeni evinize veya evinize taşınamazsınız. Evleri çevirirken buna çok rastladım ve her durumda CO müfettişi topraklanmamış bir prizi yerine geçmek için bir GFI prizi kurabileceğimi söyledi. GFI'ler pahalı olabilir, böylece bir seri prizin ilk çıkışına bir GFI takabilirsiniz ve bundan sonra bağlanan her prizi koruyacaktır. Yani normal 3 çatallı priz takabilirsiniz. Gfi, gfi korumalı diyen etiketlerle gelmelidir. Bunları, taktığınız normal çıkışlara yerleştirin.
Bunun neden sizi korumadığını ama dinlemediğini anlatan 2 sayfalık bir teknik açıklama yapacak insanlar olacağından eminim. Çalışır ve kod memuru onaylıdır.