ABC yangın tüpleri, günümüzde işletmelerde kullanılan en yaygın yangın tüpü türüdür. ABC yangın tüpünün yaygın kullanımı , etkili olduğu birçok farklı yangın türünden kaynaklanmaktadır :
ABC yangın tüplerinin güvenilir olmasını sağlamak için Ulusal Yangın Koruma Birliği (NFPA) 10, aylık denetimleri, yıllık bakım denetimlerini ve yangın tüpleri hidrostatik testi gerektirir.
Görsel denetimler aylık olarak yapılmalıdır. Yangın tüplerinizin aşağıdaki şekillerde yapılmalıdır.
Yıllık bakım muayenesinde, bir teknisyen de yangın tüpünü görsel olarak inceleyecek, ancak aynı zamanda kurcalama contasını çıkaracak ve çekme pimini veya kilitleme cihazını çalıştıracaktır. Çekme pimini test ettikten sonra yeni bir kurcalama contası takılmıştır.
Aylık ve yıllık denetimlere ek olarak, NFPA, ABC yangın tüpü her 12 yılda bir hidrostatik olarak test edilmesini gerektirir. Hidrostatik test, yangın söndürme tüpünün, yangın durumunda düzgün bir şekilde deşarj edilmesi için gerekli basıncı koruyabildiğinden emin olmak için derecesini aşan basınçlara maruz bırakılmasını içerir.
Bu yazının, tek kullanımlık kullanım için tasarlananlar değil, özellikle şarj edilebilir yangın tüpleri ile ilgili olduğunu unutmayın. Yangın tüpü üzerindeki etiketin dolum yapılabilir veya tek kullanımlık olarak tasarlanıp tasarlanmadığını bilmiyorsanız, vanaları kontrol edin – tek kullanımlık yangın tüpleri plastik valflere sahipken yapılabilir yangın tüpleri metal valflere sahiptir.
Hidrostatik bir test, her zaman, çıkarılabilirlerse, isim plakası veya isim bandı grubu altında bulunan silindirin dahili ve harici görsel muayenesini içerir. Görsel denetimin amacı, silindirin bütünlüğünü tehlikeye atabilecek herhangi bir şey bulmaktır. Bu önemlidir çünkü hidrostatik test, yangın tüpü basınç altında tutularak yapılır ve hasarlı bir silindirin test edilmesi, yaralanmalara neden olabilir. Bu ilk adımda, arayan yangın söndürücünün dışını inceliyoruz:
Bu sorunlardan herhangi biri gözlenirse, yangın söndürücü güvenli bir şekilde test edilemez, bunun yerine servisten çıkarılmalıdır. Ek olarak, yumuşak lehim veya perçinlerle birleştirilen bir bakır veya pirinç kabuğu olan herhangi bir söndürücü artık NFPA tarafından eskimiş olarak kabul edilir ve ayrıca servisten çıkarılmalıdır.
Hortumu yangın tüpünden çıkartın ve yangın söndürücüyü tahliye ederken söndürücü maddeyi yakalamak için bir hidrotest / şarj adaptörü ile değiştirin.
Daha sonra, söndürücü maddenin hiçbir etkisinin kalmaması için testten önce yangın söndürücüyü tamamen boşaltırız.
Yangın söndürücü tamamen boşaltıldıktan sonra, silindirin içini temizlemek için valfi güvenli bir şekilde çıkarabiliriz. İncelemeden önce, aşağıda gösterildiği gibi, herhangi bir yangın söndürme maddesi izini hava hortumuyla üfleriz. Silindirin iç tarafını incelerken, öncelikle silindiri tehlikeye atabilecek herhangi bir çukurluğu araştırıyoruz. Çukurcuk bulunursa, yangın söndürücü test edilemez, bunun yerine servisten çıkarılabilir.
NFPA 10’a uygun olarak, ABC yangın söndürücülerinin tüm hidrostatik testleri için su kullanırız.
Güvenlik nedeniyle, silindir koruyucu bir cihaz içinde test edilmeli veya silindir basınç altındayken görsel gözlem yapılmasına izin veren koruyucu bir kalkanın arkasına yerleştirilmelidir.
Hidrostatik test sırasında, silindiri test ediyoruz. Silindiri test ederken, bir basınç düşüşü için test göstergesini izliyoruz, bu da silindirde bir sızıntı olduğunu gösteriyor.
Silindirin basınca maruz kalmaması, yangın söndürücünün kullanım dışı olması gerektiği anlamına gelir. Hidrostatik testlerini geçemeyen yangın söndürücüler tamir edilemez. Daha ziyade, hizmetten kalıcı olarak kaldırılmalıdır.
Test ettikten sonra, suyu tahliye edip söndürücüyü tekrar monte etmeden önce silindiri iyice kurutuyoruz.
Supap sapı ve O-halkaları aşınma öğeleri olarak kabul edilir. Yangın söndürücüyü tekrar monte ettiğimizde bunları yenileriyle değiştiriyoruz.
Bir kez yeniden monte edildiğinde, silindiri yangın söndürme maddesiyle doldurabiliriz
Etiketler sağlam şekilde, silindir basınçlandırılmaya hazırdır.
Son adım, kurcalama contasını ve hortumu kurmaktır. Hortum, söndürücüye tekrar takılmadan önce iyice kuru olmalıdır. Tamamen yeniden monte edildiğinde ve kurcalama mührü bozulmadan, yangın söndürücü bir kez daha kullanıma hazırdır.