MS 140 ısıtmalı pik demir radyatör
Dökme demir radyatörler MS 140, ölümsüz bir klasik olarak adlandırılabilir. Aynı dökme demirin farklı ısıtma cihazları modellerinin çokluğuna rağmen, bu - Sovyet dönemi hala “akordeon” - hala talep görüyor. Daha önce SSCB'ye ait olan çoğu ülkede üretilmektedir. Bunları Rusya, Ukrayna ve Belarus'ta doğru bir şekilde üretin. Üretimin başka ülkelerde de kurulmuş olması muhtemeldir, ancak yakınlarda fabrikalar varsa, neden uzak topraklara mallar getirir.
Özellikleri ve özellikleri
Popülerliklerinin sırrı basittir: Ülkemizde, merkezi ısıtma ağlarındaki böyle bir soğutucu, metallerin bile çözünmesi veya yıkanması. Büyük miktarda çözünmüş kimyasal elementlere ek olarak, boru ve radyatörlerden çıkan kum, pas parçacıkları, kaynaktan “yırtıklar”, onarımlar sırasında unutulan cıvatalar ve bir çok başka şey içeriyor. İlgilenmeyen tek alaşımlı dökme demirdir. Paslanmaz çelik de bununla iyi başa çıkıyor, ama ne kadar böyle bir pilin size mal olacağını tahmin edebilirsiniz.
MS-140 - Ölümsüz Klasik
Ve MC-140'ın popülaritesinin bir başka sırrı düşük fiyattır. Farklı üreticilerin önemli farklılıkları vardır, ancak bir bölümün yaklaşık maliyeti 5 $ (perakende) civarındadır.
Dökme demir radyatörlerin avantaj ve dezavantajları
Pazardan uzun yıllar kalmamış bir ürünün bazı benzersiz özelliklere sahip olduğu açıktır. Dökme demir bataryaların avantajları şunlardır:
- Ağlarımızda uzun servis ömrü sağlayan düşük kimyasal aktivite. Resmi olarak, garanti süresi 10 ila 30 yıl arasındadır ve hizmet ömrü 50 yıl ve daha uzundur.
- Düşük hidrolik direnç. Sadece bu tip radyatörler doğal sirkülasyonlu sistemlerde durabilir (bazılarında alüminyum ve çelik boru şeklinde olanlar da monte edilir).
- Yüksek ortam sıcaklığı. Başka hiçbir radyatör +130 o C'nin üzerindeki sıcaklıklara dayanamaz. Çoğunun maksimum değeri +110 o C'dir.
- Düşük fiyat
- Yüksek ısı dağılımı. Diğer tüm dökme demir radyatörler “dezavantajlar” bölümünde bu özelliğe sahiptir. Bir bölümün sadece MS-140 ve MS-90 termal kapasitesi, alüminyum ve bimetaliklerle karşılaştırılabilir. MS-140 için, ısı çıkışı 160-185 W'dir (üreticiye bağlı olarak), MS 90 için 130 W'dır.
- Boşaltılmış soğutma sıvısı korozyona uğramayın.
MS-140 ve MS-90 - bölümün derinliğindeki fark
Bazı durumlarda bazı özellikler - bu bir artı, diğerlerinde - eksi:
- Büyük termal atalet. MS-140 bölümü ısınırken, bir saat veya daha uzun sürebilir. Ve tüm bu süre oda ısıtılmamış. Fakat diğer yandan, ısıtma kapatılmışsa veya sistemde geleneksel bir katı yakıt kazanı kullanılıyorsa iyi olur: duvarlar ve su tarafından biriken ısı, oda sıcaklığını uzun süre korur.
- Kanallar ve koleksiyoncular büyük kesit. Bir yandan, fakir ve kirli bir soğutucu bile birkaç yıl boyunca bunları elde edemez. Bu nedenle, temizlik ve durulama periyodik olarak gerçekleştirilebilir. Ancak, büyük kesit nedeniyle, bir bölümdeki bir litre soğutma suyu “uyuyor” dan fazla. Ve sistem üzerinden “sürülmelidir” ve ısıtılmalı ve bu ekipman (daha güçlü pompa ve kazan) ve yakıt için ekstra maliyettir.
"Temiz" kusurları da mevcuttur:
- Çok ağır. 6 mm'den 7.12 kg'a 500 mm'lik bir merkez mesafesi olan bir bölümün kütlesi. Ve genellikle oda başına 6 ila 14 parçaya ihtiyaç duyduğumuzdan, kütlenin ne olacağını hesaplayabilirsiniz. Ve giyilmek zorunda kalacak ve hala duvara asılacak. Bu başka bir dezavantaj: karmaşık kurulum. Ve hepsi aynı ağırlıktan dolayı.
- Kırılganlık ve düşük çalışma basıncı. En hoş özellikler değil. Dökme demir ürünleri ile tüm büyüklükleri dikkatle ele alınmalıdır: çarpma üzerine, patlayabilirler. Aynı kırılganlık en yüksek çalışma basıncına yol açmaz: 9 atm. Sıkıştırma - 15-16 atm.
- Düzenli boyama ihtiyacı. Bütün bölümler sadece astarlanmış. Sık sık boyanacaklar: yılda bir veya iki kez.
Termal atalet her zaman kötü değildir...
uygulama alanı
Gördüğünüz gibi, ciddi avantajlardan daha fazlası var, ama dezavantajları da var. Her şeyi özetliyorsanız, kullanım alanlarını belirtebilirsiniz:
- Çok düşük soğutma sıvısı kalitesine sahip ağlar (9'un üzerinde Ph) ve çok sayıda aşındırıcı parçacık (kir tutucu ve filtresiz).
- Otomasyon olmadan katı yakıtlı kazanları kullanırken bireysel ısıtmada.
- Doğal dolaşımı olan ağlarda.
Üreticiler, modeller, özellikler
MS-140 aşağıdaki bitkileri üretir:
- Nizhny Tagil kazan-radyatör tesisi (Rusya);
- Isıtma Cihazları Minsk Fabrikası (Belarus);
- Lugansk Döküm ve Mekanik Tesis (Ukrayna);
- OJSC "Santechlit" Bryansk bölgesi (Rusya);
- Descartes LLC Novosibirsk (Rusya).
Ürünlerde bazı özellikler ve farklılıklar var, 300 mm ve 500 mm'lik bir orta mesafeye sahip modellerin yanı sıra daha küçük MS-90 derinliği seçeneği var.
Nizhny Tagil kazan-radyatör tesisi
Bitkinin ürünleri ISO 9001: 2008'e göre Rusya Sicili sertifikasına göre sertifikalandırılmıştır, GOST R Sistemi ve IQNet'ten bir sertifika bulunmaktadır.
Nizhny Tagil'in MS-140 üretiminin genel boyutları
+130 o C'ye kadar soğutma suyu sıcaklığı, 12 Bar'a kadar çalışma basıncı, diğer teknik özellikler tabloda verilmiştir.
Döküm radyatörler MS-140: teknik özellikler ve özellikler
Şu anda ülkemizde ısıtma cihazı olarak en yaygın kullanılan dökme demir radyatör MS-140'dır. Bu cihazın güvenilirliği, dayanıklılığı ve pratikliği uzun yıllardır pratikte test edilmiştir. Bu pillerin üretim teknolojileri halihazırda modası geçmiş olsa da, Rusya'nın dört bir yanında binlerce konut, idari, ofis, ticari, endüstriyel ve kamu binalarını ısıtır.
Bu ısıtma cihazları ile vatandaşlarımız çok uzun zamandır tanınıyor.
Genel veriler
Üreticiler tarafından sunulan piller, bölümlerin sayısına göre farklılık gösterir.
- 10 bölümde;
- 7-bölüm yürütmede;
- 4 bölümde.
Dikkat edin!
Farklı sayıda bölüm, farklı boyutlarda odalara bir dökme demir radyatör koymanıza izin verir.
Yani, belirli bir oda için en uygun olacak bir cihaz seçebilirsiniz.
MC marka pil çeşitleri
MC-140-500 düz bir yüzeye sahiptir ve farklı renklerde boyanır.
Daha modern cihazlarla rekabet edebilmek için, dökme demir ısıtma bataryalarının üreticileri bu ürün hattını genişletmek zorunda kaldılar.
Şu anda, aşağıdaki modeller Rus pazarında sunulmaktadır.
- Dökme demir radyatörler MS-140-500, Belarus Cumhuriyeti tarafından üretilmektedir. Bu cihaz birkaç iyileştirme geçirdi. Şimdi yüzeyi, bir kural olarak, düz bir görünüme sahiptir. Ayrıca, ürün zaten farklı renklerde boyanmıştır.
- 7 ısıtma elemanı için akü MS-140-500. Bu önceki modelin önden bir sürümüdür.
- Analog MC-140-300. Bu cihaz 300 milimetre meme uçları arasında bir boşluk ile ayırt edilir.
- Model МС-140-108, önemli bir bakım gerektirmez ve sürekli bakım gerektirmez.
Farklı cihaz modelleri arasındaki fark.
- Dökme demir radyatörler MS-140-180 ve 98 numaralı ısınma işaretlerinin 108 ve 98 milimetrelik uçları arasında boşlukları vardır. Bir önceki, Rusya ve Ukrayna gibi üretilen cihazlar.
Böylesine geniş bir ürün seçeneği sayesinde, mülk sahipleri evdeki ısıtmayı en iyi şekilde ayarlayabilirler.
Özellikleri ve özellikleri
Tarif edilen ısıtma cihazları, termal enerjiyi ısıtma sisteminden halka, konut, endüstriyel ve diğer binalara aktarmak için tasarlanmıştır. Soğutucu sıcaklığı +130 dereceye kadar ve ortamın 0,9 MPa'ya kadar olan (aşırı) basıncı için tasarlanmıştır. Ürünler, 131311/2005 sayılı Standartlara ve 4935/005/00288372/05 sayılı Teknik Şartnamelere göre üretilmektedir.
Dökme demir bataryaların avantajları
- Yüksek derecede korozyon direnci. Bu dökme demir kalitesi, çalışma sırasında “kuru pas” nın yüzeyinde birikmesidir. Ayrıca malzemeyi korozyona karşı korur.
- Dökme demir iyi aşınma direncine sahiptir. Sistemin içindeki kir ve artıklar ona zarar vermez.
- Mükemmel seviyede termal atalet. Dökme demir bataryaları, ısıtma kapatıldıktan sonra 60 dakika sonra ısıyı yaklaşık yüzde 30 oranında tutar. Çelik analoglarda bu parametre sadece yüzde 15'tir.
- Çok uzun servis ömrü. Kaliteli bir cihaz yaklaşık 100 yıl dayanabilir. Üreticiler 15/25 yıl sorunsuz hizmet garantisi veriyor.
Termal fotoğraf, pilin bir kısmının kalıntılarla tıkanmış olduğunu gösterir, bu da temizlenmesinin gerektiği anlamına gelir.
- Bölümlerin iç alanlarının büyük bir kısmı. Bu nedenle, piller birkaç yılda bir kez temizlenmelidir.
Dikkat edin!
Dökme demir, yapısı gereği, elektrokimyasal korozyon türü için bir katalizör olamaz.
Başka bir deyişle, malzeme çelik ve plastik ısıtma boruları ile çatışmaz.
- Bu tür ısıtıcıların fiyatı nispeten küçüktür.
Radyatörlerin özellikleri
Şimdi bu ürünlerin teknik özellikleri hakkında biraz. MC markasının tüm modelleri için biraz farklıdır. Örnek olarak, MC-140-98 pilleri hakkında bilgi sunuyoruz.
MS 140 teknik özelliklerinin ısıtılmasında pik demir radyatörler
Modifiye edilmiş malzemeler kullanarak modern teknolojiler üzerine yapılan birçok yeni radyatör ve ısıtma konvektörü modelinin ortaya çıkmasına rağmen, dökme demir bataryalar günümüzde popülerliğini kaybetmez. Bazı olumlu nitelikler nedeniyle, birçok apartman dairesi ve özel konut sahipleri bunları tercih ediyor.
MS 140 teknik özelliklerinin ısıtılmasında pik demir radyatörler
Teknik özellikleri aşağıda tartışılacak olan MS 140 dökme demir radyatörlerin hem olumlu hem de dezavantajları vardır. Günümüzde, ısıtma sisteminin bu unsurlarının önemli ölçüde iyileştirildiği dikkate alınmalıdır - teknik özellikleri geliştirilmiş ve Sovyet zamanından herkese tanıdık olan eski versiyonlar da satılıyor olsa da, daha estetik bir görünüme sahipler.
Dökme demir radyatörlerin kısa tarihçesi
Pek fazla insan dökme demir pillerin 150 yıldan fazla bir süredir kullanıldığını biliyor. Bunlardan birincisi 1855'te, Alman kökenli bir Rus girişimci olan Franz San Galli'nin fabrikasında St. Su temini ve ısıtma ekipmanlarının geliştirilmesi ve üretimi konusunda uzmanlaşmış tesis.
Rus bir girişimci olan Franz San Galli, bir dökme demir radyatörün “babası” olarak kabul edilir.
Dökme demir radyatörün ilk adı “Heizkörper” dir (yani “sıcak kutu”). Dikey olarak monte edilmiş diskler ve büyük çaplı borulardan oluşan bir "kutu" dan oluşuyordu.
Bugüne kadar, dökme demir radyatör üretiminin temel teknolojisi herhangi bir temel değişiklikten geçmemiştir - kil-kum kalıplarında gri demirden dökülmüştür.
Bu ısıtma cihazının olağanüstü nitelikleri, birçok nesil tarafından takdir edildi ve 2005 yılında Samara Devlet Bölgesi Santrali'nde dökme demir radyatörün 150. yıldönümü anısına unutulmaz bir kabartma aldı.
Dökme demir radyatörün 150. yıldönümü anısına anıt
Heykel kompozisyonu, usta N. Kuklev tarafından bir fotoğraf yarışması temelinde yapıldığı için, birçoğu “halk çalışması” olarak adlandırılabilir, bunların çoğu kurulu pilleri ve evcil hayvanları ısındı.
Dökme demir radyatörlerin avantajları ve dezavantajları
Cihazın modeli çok uzun bir süre kullanıldığında ve tüketicinin hala talep görmesi durumunda, kesinlikle kalite ve verimliliğini ve bu “hat” daki en iyi seçeneğin icat edilmediğini kabul eder. Bununla birlikte, herhangi bir cihazda olduğu gibi, dökme demir akülerin sadece inkar edilemez avantajları değil, aynı zamanda dezavantajları vardır.
Dökme demir radyatörlerin olumlu nitelikleri
- Dökme demir aletlerin ana avantajı, mutlak güvenilirliklerini doğru bir şekilde isimlendirecektir. Üreticiler, hizmet ömürlerini 50 yıla çıkardılar, fakat bildiğiniz gibi, özellikle uygun düzenli bakımın yapıldığı durumlarda, daha uzun süre çalışabilirler.
Tarihe dönersek, bu güne kadar işlev gören en eski batarya, 110 yıl önce Tsarskoe Selo'nun seçkin evlerinden birinde kurulmuş bir radyatördür.
- Dökme demirin yüksek ısı kapasitesi, tasarım özellikleri ve bu tür ısıtma cihazlarının büyüklüğü nedeniyle, ısıtma ortamının ısıtılmasından sonra uzun bir süre ısıyı tutabilmektedirler.
- Dökme demir bataryalar, 9 ÷ 12 atmosfere kadar basınçlara dayanabildikleri için hem merkezi hem de otonom ısıtma sistemlerine monte edilir. Bu, özellikle merkezi ısıtma sisteminde kurulu olan cihazlar için, özellikle ince duvarlı bataryalara zarar verebilecek su çekicisinin bulunduğu cihazlarda önemlidir. Bu nedenle, dökme demir varyant stol, yüksek binalarda kurulum için yaygın olarak kullanılmaktadır.
- Bu tip radyatörler, yüksek kalitedeki montajlarıyla, yüksek co 130 ° C'ye kadar ulaşan yüksek sıcaklıklara dayanabilir.
- Kalorifer cihazlarının merkezi ısıtma sisteminde kurulmasına izin veren herhangi bir kaliteye sahip ısı taşıyıcısına karşı dayanıklılık. Gerçek şu ki, CHP'de ısınan su, ana şebekeden geçiyor ve soğutma sıvısı eski borulardan kirleniyor ve dairelere metal için agresif bir ortam olarak giriyor, bu da dökme demir hariç herhangi bir metalde korozyona neden olabilir.
- Radyatörün tasarımı geniş iç kanallara sahiptir, bu sayede soğutma sıvısının yolunda nadiren tıkanma meydana gelir. Geniş kanallar ayrıca hidrolik şoklar sırasında bölümlerin bütünlüğünün korunmasına katkıda bulunur.
- Radyal ısıtma Domuz demir radyatörler, çevreye düşen nesnelere ısıyı kızılötesi radyasyon vererek ısıtarak ısıtmak için alüminyum veya çelikten daha büyük bir kapasiteye sahiptir. Böylece, ısıtılmış nesneler, odanın hava boşluğuna ısı göndererek ek bir ısıtma kaynağı haline gelir.
- Bu tip radyatör demonte edilir. Yani, gerekli ısı çıkışına sahip bir bataryayı kurmak ve gerekirse gerekli sayıda bölümü ekleyerek veya çıkararak bir ayarlama yapmak her zaman mümkündür.
- Bugün ortalama 400 ÷ 500 ruble olan bu tip dökme demir bataryaların uygun fiyatları.
Diğer değerlendirme kriterleri açısından olumlu olarak adlandırılan bazı niteliklerin eksiklik olarak görülebileceği gerçeğinin açıklığa kavuşturulması gerekir:
- Örneğin, bataryaların içindeki geniş kanallar, kirlenmiş soğutucunun serbest geçişi için iyidir. Ancak, aynı zamanda, bu tür radyatörlerin monte edildiği ısıtma sistemi için, büyük miktarda ısıtılmış suya ihtiyaç vardır, bu da özerk sistemde daha fazla yakıt harcanacak ve bu da maliyetlerin artmasına neden olacaktır.
- Yüksek termal atalet, diğer bir deyişle, radyatör bölümlerinin oldukça uzun bir ısınması, ince metal plakalardan yapılan diğer tip pillerle karşılaştırıldığında. Uzun ısıtma, kazanın uzun süre kesintisiz çalışmasına neden olur ve bunlar da ekstra yakıt masraflarıdır. Bununla birlikte, bu negatif faktör, ısıtma kapatıldığında soğutucu ve bataryaların uzun süreli soğutulması ile telafi edilir.
Dökme demir radyatörlerin dezavantajları şunları içerir:
- Büyük bir ısıtıcı kitlesi - 500 mm'lik bir merkezi mesafeye sahip bir bölümün ağırlığı 6 ila 7,5 kg arasındadır. Pil genellikle 6 ÷ 10 bölümden oluşur, bu nedenle toplam ağırlığı yaklaşık 36 ila 75 kg olacaktır. Odanın katı bir alanı varsa, bazen pili ve daha fazla sayıda bölümü oluşturmak gerekir.
- Büyük ağırlık, ısıtma sisteminin kurulumunu zorlaştırır. Eğer radyatörler duvar braketlerine asılmışsa (ve çoğu durumda bu durumda), önce çitin böyle bir yüke dayanma kabiliyetini dikkatlice değerlendirmeli, armatürlerin mukavemetini hesaplamalı ve bunları duvardaki belli bir derinliğe yerleştirmeli ve daha sonra ısıtma elemanlarını üzerlerine asmalıdır.
- Döküm demirin çeşitli olumsuz etkenlere karşı yüksek mukavemetine rağmen, oldukça kırılgan alaşımlardır, bu nedenle kurulum sırasında, çatlama veya patlama olabileceğinden, grevlerden ve düşen pillerden kaçınmak gerekir.
Primatlı pik demir radyatör MS-140
- Eski modelin MS-140 dökme demir bataryaları periyodik boyama gerektirir - en az iki ila üç yıl. Radyatörlerin satışında astarlanmış bir form gelir.
- Unaesthetic, birçok apartman sahibinin görüşüne göre, eski modellerin pillerin görünümü. Bu küçük dezavantaj, her zevke göre seçilebilen çıkarılabilir ekranların yardımıyla tamamen sabitlenebilir.
Döküm radyatörler MC-140
Bu dökme demir bataryaları, daha önce neredeyse her özel konut veya şehir dairesine yerleştirildikleri için en çok kullanılanlar olarak adlandırılabilir. Bu radyatörün bir bölümünün derinliği 140 mm, eksenel yükseklik 500 mm, kazan dairesinin ana moduna bağlı olarak ısı transferinin 160 W'ye kadar ulaşabiliyor. Bu tür bir radyatör MS 140 - 500 işaretlenmiştir.
Temel malzeme gri dökme demir cinsi SC-10'dur. Nipelleri bağlamak için, KCh - 30 - 6-F sınıfı ya da çelik 08KP (08 PS) dereceli dökme demir kullanılır. Contalar - ısıya dayanıklı kauçuktan TTS veya PI. Bağlantı nipellerini veya fişlerini bağlayın - 1¼ inç.
Kural olarak, radyatörler fabrikadan 7 veya 4 bölümden oluşan piller halinde gönderilir. Bina organizasyonu için uygulama, 9 adet bölüm ve bir adet dört bölümlü batarya içeren "paketlerin" teslimidir.
Dökme demir bataryaları için çeşitli seçenekler üretin MS 140:
- Standart iki kanalın yanı sıra MS 140 - 500, kanatlara sahip olabilir.
Paletlere sahip pik demir radyatör
Bu tip radyatörlerin en verimli olduğu düşünülür, çünkü bölümün iki dikey kanalı arasına yerleştirilen ek yüzgeçler ısıtılırken, aktif ısı değişim alanını keskin bir şekilde yükseltmektedir. Bu batarya seçeneğinin gücü “klasik” tipinden daha yüksektir ve 195 watt'a kadar ulaşabilir.
Bununla birlikte, radyatörün bu versiyonunu kurarken, verimli çalışabilmesi için kanatçıklarının periyodik olarak kir ve tozdan arındırılmış olması gerektiğini, aksi takdirde ısı transferinin 25 ÷ 40 W düştüğünü unutmamak gerekir.
Döküm radyatör MS-140-300
Bu tip bir radyatörün derinliği 140 mm'dir, ancak akslar arasındaki yükseklik sadece 300 mm'dir, bu nedenle bir bölüm yaklaşık 120 ton termal enerji üretir. Bu kompakt batarya seçeneği, küçük odalar için veya zemin ile eşik arasındaki mesafe daha yüksek bir ısıtıcı tipine sığmayacak kadar küçük olduğunda uygundur.
Döküm radyatör üreticileri MC-140
MS-140 bataryaların üretimi çeşitli ülkelerde fabrikalar tarafından gerçekleştirilmekte ve ürünleri teknik özelliklerine göre farklılık gösterebilmektedir.
Rusya'da radyatörler aşağıdaki şirketler tarafından üretilmektedir:
- Kazan-radyatör tesisi, Nizhny Tagil;
- JSC "Santechlit", poz. Lyubohna Bryansk bölgesi;
- LLC "Descartes", Novosibirsk.
Belarus Cumhuriyeti'nde, radyatör üretimi, ısıtma ekipmanı olan Minsk tarafından gerçekleştirilmektedir.
Buna ek olarak, Rus pazarında Lugansk şehrinde bulunan döküm-mekanik tesislerinde üretilen dökme demir piller bulunmaktadır.
MS-140 radyatörler kanatlı ve kanatsız, ve karşılaştırmalı MS-90 radyatör
MS 140 radyatörlerine ek olarak, daha küçük bir derinliğe sahip olan bu işletmelerde başka bir tip üretilmektedir - MS-90 ile işaretlenmiştir.
Kazan-radyatör tesisi, Nizhny Tagil
Tesis, Rusya Sicil Belgesi'nde ISO 9001: 2008 standardına göre ürünler üretiyor, sertifikayı GOST R ve IQNet sisteminden kullanıyor.
MS-140 M2-500 radyatör çizimi
Aküler, 125 - 130 dereceye kadar soğutma sıvısı sıcaklığı ve 12 atm'dan fazla olmayan çalışma basıncı için tasarlanmıştır. Ana özellikler tabloda sunulmaktadır:
Pik demir radyatör, ms 140
Bugün, dökme demir radyatör 140 çok popüler, fiyatı herkesin kullanımına açık!
Dökme demir radyatörün teknik özelliklerini 140 m, türlerini, maliyetini ve belirli bir oda için bölümlerin sayısını nasıl seçeceğimizi ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.
MS-140 dökme demir radyatör: özellikleri
Domuz demir ısıtma radyatörü ms 140, Ukrayna, Belarus ve Rusya'da üretilmektedir. Bu tür pillerin yüksek kullanışlılığı ve olağanüstü güvenilirliği onlarca yıldır test edilmiştir. Bu nedenle, pazarlama alanında 7 yıl boyunca yapılan istatistiklere göre, bu tip bir ısıtma cihazı Rusya pazarında bugüne kadar yaygın olmaya devam etmektedir. Üretim teknolojisinin artık yeni olmamasına rağmen, Rusya genelinde yüz binlerce apartmandaki dökme demir 140 140 radyatör ve diğer seri hala ısı kaynağıdır.
MS-140 dökme demir, modern ısıtma cihazlarına bir alternatiftir
Dökme demir radyatör MS 140m 500 ve diğer modelleri döküm için temel yüksek kaliteli gri dökme demirdir. Bileşimi, agresif bir ortamın etkisini düzelten birkaç değişikliğe yol açan safsızlıklar içerir: mekanik etki ve korozyona karşı koruma, ayrıca çalışma ömrünü arttır.
Bugün, elbette, bu tür radyatörlerin tasarımı değişti ve oldukça modern bir görünüm kazandı. Ön yüzey düz ve çeşitli renklerde mümkündür.
Modern dökme demir radyatör markası MC-140
MS-140 akülerinin teknik performansı, en iyi ithal edilen modellerden hiçbir şekilde daha düşük değildir: çalışma basıncı 9 ila 11 atmosfer arasındadır ve test basıncı 18 atm'dır.
1 bölüme dayanarak, MS-140 dökme demir ısıtıcılardan maksimum ısı transferi 175 W.
Bölüm sayısına bağlı olarak, bu oranla bir döküm demir batarya modelini seçmeniz gerekir: bu radyatörün gücü 1000 W olduğunda, 10 metrekarelik bir oda ısıtılır. m.
Ve radyatörün bir bölümünün ağırlığını bilerek MC-140 markasının dökme demir ısıtma cihazının ağırlığını hesaplamak mümkündür. Ortalama değer genellikle 6, 15 kg olarak kabul edilir.
Böyle bir akünün ısınma alanı doğrudan radyatör bölümlerinin sayısına bağlıdır.
Dökme demir aküler için popüler çevrimiçi mağazalara göz atın - bağlantıya bakın: http://remontspravka.com/gde-kupit-chugunnyie-radiatoryi/
Bir sonraki yazımızda dökme demir radyatörlerin tüm avantaj ve dezavantajları bulunabilir.
MS-140 ısıtma demir döküm cihazının boyutları şu şekilde belirlenir:
- Bölümlerin sayısı.
- Cilt.
- Menşe Ülke
Mağazaya gitmeden önce, odadaki en konforlu sıcaklık koşullarını oluşturmak için ihtiyaç duyulacak bölümlerin sayısı konusunda uzman tavsiyesi almanız önerilir. Tabii ki, bir alternatif var - bağımsız olarak istenilen sayıda döküm demir radyatörlerin adet sayısını 140 500 ve diğer serilerin bir hesaplamasını yapabilirsiniz. Bunu nasıl doğru yapacağız aşağıda verilmiştir.
Dökme demir radyatör bölümü ms 140 ve nasıl doğru seçilmesi
MS-140 markalı dökme demir ısıtma bataryaları bölümlerin sayısında farklılık gösterir. 4, 7 ve 10 bölümlü yürütme yapılır.
Pilin yedi bölümlü versiyonu ms-140
Farklı sayıda radyatör bölümü, farklı boyutlardaki odalarda dökme demir ısıtma bataryalarının kullanılmasını mümkün kılar. Dökme demir radyatörün en büyük avantajı 140m, kimyasal saldırıya ve uzun ömürlüdür, bu da yüz yıla kadar ulaşabilir.
Dökme demir radyatör MS 14 sayma bölümleri
Kesitlerin sayısı doğrudan ısıtmalı odanın şekline bağlıdır. Her şeyden önce, buradaki ana gösterge alan, ancak zemin, zonalite, niş ölçüleri, tavan yüksekliği, pencere sayısı ve çift camlı pencerelerin varlığı gibi diğer önemli faktörler de var. Bu nedenle, odada birkaç pencere varsa, her birinin altındaki pillerin takılması tavsiye edilir, bu da ısı kaybını önemli ölçüde azaltacaktır. Aşağıda vereceğimiz sayım için bir talimat var.
İpucu! Köşe odalar için, daha güçlü bataryalar seçmek ve birkaç ek bölüm daha yerleştirmek daha iyidir - ikiden fazla değil. Bu, kullanıcının rahatını etkileyebilecek ek ısı kaybından kaynaklanmaktadır.
Tavan yüksekliği 3 m'den fazla olmayan ve alanı 50 metre karelik bir oda için, bir demir döküm radyatörün MS 14 gerekli sayıda sayılması için oldukça basit bir formül düşünün. m:
Böyle bir oda için gerekli bölüm sayısını hesaplamak için, odanın alanını 100 watt ile çarpmanız gerekir. Ve sonra - 1 bölümün ısı transfer kapasitesine bölün.
10 bölümlü MS-140 radyatör - klasik model
İpucu! Sayımdan sonra, bir kesirli numaranız varsa, küçük bir termal güç rezervi sağlamak için onu yuvarlamak daha iyidir.
Isıtma aküsünün nasıl doğru bir şekilde monte edileceğine dair detaylı talimatlar da sitemizde yer almaktadır.
En popüler dökme demir radyatörler markası Konner. Onlar hakkında daha fazla bilgi için bkz: http://remontspravka.com/radiatoryi-konner-chugunnyie/
Gürültülü radyatörünüz varsa, üzülmek için acele etmeyin, rahatsız edici seslerden kurtulabilirsiniz. Tam olarak nasıl - buraya bakın.
Pik demir radyatör ms 140m: türleri
Uzun süre ayakta kalmak için, MS-140 radyatör üreten firmalar üretilen ürün hattını yenilemek zorunda kaldılar. Sonuç olarak, bu tip ısıtma radyatörleri, iç ısıtma sistemleri pazarında ortaya çıktı:
- Domuz demir radyatörleri ms 140 500. Bu model Belarus'ta üretilmektedir. Bugün, bu radyatör modeli önemli değişiklikler geçirdi ve çoğu durumda yüzeyi düz. Ek olarak, bu piller çok çeşitli renklerde mevcuttur. Özel dökme demir batarya ms-140 500 serisi
- Pik demir radyatör MS 140m 500, 7 kesitli, ilk modelin bir tür ön aküsüdür.
- Pik demir radyatör MS-140 300. Bu radyatör modeli sadece derinlik, kapasite ve ağırlık değil, aynı zamanda denir. 300 mm indüktans mesafesi. 300 serisinin pik demir ısıtma cihazı ms-140
- Dökme demir bataryaların MS-140 108 modeli. Farkı, kiracıdan özel bakım gerektirmesidir. Pik demir bataryası ms-140 serisi 180
- MS-140 98 ısıtıcı, önceki model gibi, sadece meme deliklerinin merkezleri arasındaki mesafeye bağlıdır. MS-140 dökme demir radyatörün tüm modelleri şu özelliklere sahiptir: Soğutucu akışkanın boyutu, basıncı ve sıcaklığı.
Domuz demir radyatör ms 140: fiyat - daha ucuz!
Dökme demir ısıtma cihazları MS-140 ülkemiz nüfusu içinde büyük talep olduğundan, Sovyet sonrası tüm alanlarda bile satın alınabilir. Böylece, 7 bölümlü bir dökme demir akünün ortalama fiyatı 400 ruble.
Ancak, belirli bir şehre bağlı olarak 320 ruble arasında değişebilir. 600 rubleye kadar Ayrıca, ısıtma ekipmanlarının satın alınmasına ek olarak, birçok mağazanın teslimat gibi bir hizmet sağladığının da hatırlanması gerekir. Maliyeti doğrudan, dökme demir radyatörün ms 140m 500 veya başka modellerin satın alındığı mağazada belirtilmelidir.
Pik demir radyatör MS-140-500, 13 bölüm, güç 2080 W
tanım
Döküm radyatörlerin MC-140M'nin başlıca avantajları:
En belirgin avantajı, başka hiçbir radyatörün artık “övünme” yapamayacağı uzun bir hizmet ömrü. Üreticiler, iki kat daha uzun hizmet vermelerine rağmen, 30 yıl boyunca dökme demir radyatörlerin çalışması hakkında mütevazı bir şekilde konuşuyorlar.
Dökme demir radyatörlerin ikinci avantajı (aynı zamanda önemli), temizlik yapmadan uzun bir süre çalışmasına izin veren büyük iç kesittir.
Dökme demir, elektrokimyasal ve aşınmaya karşı çok dayanıklı (korozyona maruz kalmaz) (küçük taşlar da dahil olmak üzere, ısıtma borularının çeşitli döküntüleri, ona fazla zarar vermez).
İyi termal atalet (ısıtmayı kapattıktan sonra daha uzun süre soğumaya bırakın).
MS-140M dökme demir radyatörlerin ana teknik özellikleri:
- Dökme demir radyatörler, sol taraftaki dişlere sahip iki kör tapa ve G 3/4 "dişli deliklere (MS-140-500) veya G 1/2" (MS-140-500) ile iki tıkaç ile tamamlanmış contalar kullanılarak nipellerin üzerine monte edilmiş ayrı dökme demir bölümlerden oluşur. -140-300) yanı sıra onlar için lastik pedler.
- Çalışma basıncı: 0.9 (9) MPa (kgf / cm2)
- Isı taşıyıcısının maksimum sıcaklığı: 130 ° С
- Garanti: 10 yıl, GOST 8690-94'e karşılık gelen 1.5 MPa (15 kgf / sq Cm) hidrolik basınç ile test edilmiştir
- Montajlı radyatörler bir zemin kaplamasına sahiptir.
Alıcı, radyatörün boyasını bağımsız olarak gerçekleştirir veya uzmanlarımız bunu profesyonel ekipmanlarda yapabilir.
Dökme demir radyatörlerin teknik özellikleri MS 140
Görünümlerinden itibaren onlarca yıl sonra, MS 140 döküm radyatörleri, günümüzde ısıtma sistemlerinde hizmet vermeye devam ediyor. Bu cihazlar piyasada sürekli bir talep olduğu için, bu malzemede yapılacak olan parametreler ve kurulum hakkında konuşmak mantıklıdır. Her şeyi bitirmenin mümkün olacağı günü bir gün atayalım. Sizin için ne zaman uygun?
Pillerin teknik özellikleri MS 140
Bu tip radyatörlerin üretimi için, tüm ürün parametrelerini düzenleyen bir GOST 8690–94 geliştirilmiştir. Buna uygun olarak, 300, 400, 500, 600 ve 800 mm eksenel mesafelere sahip 5 standart boyda pil üretildi. Aşağıdaki tablo, GOST 8690'a uygun teknik özellikler boyutlarına sahip dökme demir radyatörleri göstermektedir.
Önceden, bu cihazların tüm boyutları sadece dairelerde değil, aynı zamanda endüstriyel veya idari binalarda da görülebilir. En çok talep edilen 300 ve 500 mm'lik en fazla “iki” boyutun özelliklerinin gözden geçirilmesi tavsiye edilir. Kalan modifikasyonlar şimdi çok nadirdir ve sadece siparişe göre yapılır.
Aşağıdaki tabloda, 300 ve 500 mm'lik bir merkezi mesafeye sahip olan bir dökme demir radyatörün (MS 140) ana teknik özellikleri gösterilmektedir.
Tüm özellikleri inceledikten sonra, dikkate alınan ısıtma cihazlarının avantajları ve dezavantajları hakkında sonuçlar çıkartabilirsiniz. Avantajları aşağıdaki gibidir:
- Dayanıklılık. En az 30 yaşında.
- Isı transferi. Eskimiş tasarıma rağmen, MS 140 dökme demir radyatör oldukça iyi ısı çıkışı değerleri gösterir.
- Unpretentiousness. Cihazların yapıldığı gri dökme demir, korozyona karşı hassas değildir ve yüksek oksijen içeriğine sahip zayıf bir soğutucuyu sakin bir şekilde tolere eder.
- Gereksiz bakım. Ürünün kanallarının her 2 yılda bir yıkanması asla gereksiz değildir, ancak bu yapılmazsa, MS 140 güvenli bir şekilde çalışmaya devam edecektir. Sadece ısı transfer oranı düşmeye başlayacaktır.
- Atalet. Her ikisi de bir batarya artı ve eksi. Avantajı, ısıtmayı kapattıktan sonra, cihaz odaya uzun bir süre ısı verir.
- Uygun maliyetli.
Şimdi, eksiklikleri hakkında, çok fazla. Cihazların aynı inertliği, uzun süreli ısınmaya neden olur ve termal kafaların yardımı ile regülasyon olasılığını ortadan kaldırır. Diğerleri var:
- Büyük kapasiteli soğutma sıvısı. Bu, sistemin ısınma ve soğuma hızını etkiler ve aynı zamanda büyük bir su miktarını ısıtmak için çok fazla termal enerji harcamanın gerekli olmasını sağlar.
- Ürünlerin önemli ağırlığı radyatörlerin kurulumunu etkiler. Zamanımızda çok popüler olan gözenekli hafif malzemelerin duvarlarına sabitlemek çok zordur.
- Düşük eşik çalışma basıncı. Bu onu yüksek binalara monte etmeyi imkansız kılar.
- Kırılganlık. Duvarlara monte edilen dökme demir radyatör MS 140 500, ince duvarlara sahip olduğu için darbelerden korkmaktadır. Dondan gelen suyun en ufak donmasını engeller.
- Dökme demir bataryaların daha modern analoglarına kıyasla görünmez görünüm.
Seçim ve kurulum için öneriler
Bu tür pilin seçimi, belirli bir odayı ve uygun bir boyutu ısıtmak için gereken sayıda bölümün belirlenmesine indirgenir. Bunu yapmak için, gerekli ısı çıkışını bilmeniz veya yaklaşık olarak kuadratürle hesaplamanız ve bazı kenar boşluklarına sahip radyatörleri kabul etmeniz gerekir. Her m2 için 100 m2 ısıya ihtiyaç duyulduğunda 10 m2'nin 1 kW'lık sıcağa, MS 140 500-1000 / 160 = 6.25 kısmına 7 adet parça kabul edilir.
Kuzey bölgeler için, termik güç değerine ve güney bölgeler için 0,7'lik azalan bir indekse 1.5 ila 2'lik bir artış faktörü uygulanmalıdır.
Radyatörlerin montajı, şemaya uygun olarak dış duvara yapılır.
MS 140 kullanılan bataryalarda 2 tip braket kullanılmıştır: çelik ve dökme demir.
Gözenekli malzemelerin bir duvarına monte edildiğinde en iyi şekilde kullanılan çift köşeli parantezler vardır. Yüzeye çeşitli noktalarda sabitlenebilirler.
Sonuç
MS 140 olarak adlandırılan demir döküm aküleri, zaman içinde kendini kanıtlamış avantajları ve güvenilirliklerinden dolayı, iç ve dış mekanlarda, daha sıklıkla iç mekanlarda, düşük maliyetle konutlarda uygulamalarını bulmaktadır. Ancak özel evlerde, arka odalara ve çeşitli teknik odalara ya da ev binalarının ısıtılmasına yerleştirilebilirler.
Isıtma radyatörlerinin hesaplanması
“Sıcak pillerin var mı?” Ya da “Sıcak radyatörleriniz var mı?” - Bir apartman dairesinde, bir ofiste, bir üretim odasında serinken komşularımıza bu tür sorular soruyoruz. İnsanların çeşitli ısınma cihazları, genellikle, pilleri veya ısıtmanın radyatörlerini adlandırın.
Bu terimler arasında panel ve kesit radyatörleri, kanatlı tüpler, düz boruların kayıtları, çeşitli konvektörler ve hatta bazen nispeten egzotik tavan radyatörleri sayılabilir.
Okuduğunuz makalede, MS Excel'de radyatörlerin ve konvektörlerin termal hesaplamasını yapmanıza izin veren küçük bir program sunulacaktır.
Bir ısıtma radyatörü, ısı enerjisini sıcak bir ısı taşıyıcıdan (çoğu zaman sudan) duvarlarına aktarırken, havayı ve odadaki nesneleri radyasyon ve konvektif ısı değişimi yoluyla ısıtan bir cihazdır.
Konvektör ısı enerjisini konvektif ısı değişimi ile sadece (% 95 oranında) çevredeki alana aktarır - hava jetlerinin sıcak duvarları ile ısıtma.
Bazı ısıtma cihazları için konveksiyonla (sırasıyla kızılötesi radyasyon ile kalan kısım) aktarılan ısı oranı aşağıda gösterilmiştir:
Pik demir radyatörler (piller) - 25... 35%
Alüminyum kesit radyatörler - 50... 60%
Panel çelik radyatörler - 65... 75%
Ne tür ısıtma cihazları kesinlikle söylenemez. Herkesin kusuru var. Bununla birlikte, konvektörlerin tasarım ve imalat kalitesinin artması, bu tür cihazların son yıllarda pazar paylarını sürekli arttırmasına olanak sağlamaktadır.
Son beş yılda, büyük bir alışveriş kompleksi (4 kat, 30 binden fazla metrekare) ve bir üretim atölyesi (500 metrekare) için ısıtma sistemlerinin seçimine ve tasarımına katılma fırsatım oldu. Hem burada hem de orada, “fiyat / kalite / verimlilik kriteri” ne göre ısıtıcılar olarak, konvektörler kullanıldı ve bu da rekabet seçeneklerini önemli ölçüde belirginleştirdi (hava ısıtma seçeneği dahil). Sonraki operasyon pratiği, seçilen çözümün doğruluğunu teyit etti - konvektörler, nesneleri mükemmel bir şekilde ısıtır!
Isı mühendisliğindeki çoğu hesaplama gibi, önerilen radyatör hesaplamaları yaklaşık olacaktır. “Yaklaşım”, cihazların gerçek ısı aktarımının, bazılarının pratik deneylerde belirlenen katsayılar tarafından “doğru” hesaplarda dikkate alındığı bir düzine faktörden etkilendiğidir ve bunlardan bazıları düşük öneminden dolayı tamamen yok sayılır.
Aşağıda önerilen ısıtma radyatörlerinin hesaplanması, bir dizi koşul karşılandığında, faktörlerin% 90...% 95'ini dikkate almaktadır:
1. Cihazların çalışma yerine atmosferik basıncı yaklaşık 760 milimetre cıva olmalıdır. Yüksek dağlık alanlar için “doğru” hesaplamalar için ek bir düzeltme yapılması gerekmektedir.
2. Cihazın su kaynağı “aşağıdan yukarıya” olmamalıdır! Gönderme, herhangi bir, tercihen - "yukarıdan aşağı" olabilir. Aksi takdirde, ek olarak yaklaşık% 15... 20 ısı alınmayacaktır.
3. Radyatörün montajı, yüzeyleri boyunca havadaki serbest dolaşımın dikey yönde olmasını sağlamalıdır. Cihazın zeminden tabanına ve cihazın üstünden pencere eşiğine veya duvardaki montaj boşluğunun tepesine kadar olan mesafe tercihen en az 100 milimetre olmalıdır.
Excel'de daha fazla hesaplama sunulması, Open Office paketinden OOo Calc'de gerçekleştirilebilir.
Bu blogun makalelerinde kullanılan Excel sayfasının hücrelerinin renkleri hakkında "Blog hakkında" sayfasında okunmalıdır.
Excel'de ısıtma radyatör ve konvektörlerin hesaplanması.
Arka plan:
1. Seçilen ısıtıcı kaydını yazın
kombine hücrelerde C3D3E3: Radyatör MS-140-108
2. Seriye bağlı cihazların (bölümler) N sayısı. giriyoruz
Aşağıdaki 5 parametre cihaz üreticisinin teknik özelliklerinden alınmıştır.
3. Cihazın nominal kesit sıcaklığı (bölüm) Qn biz W getiriyoruz
D5 hücresinde: 185
4. Cihazın nominal sıcaklık başlığı (bölüm) dtn ° C de getiriyoruz
5. Cihaz (bölüm) G boyunca nominal su akışın girdiğimiz kg / saat
D7 hücresinde: 360
6. Sıcaklıktan n ısı aktarımı doğrusal olmayan göstergesinin gösterimi
D8 hücresinde: 0.30
Akış hızı p gelen ısı aktarımı nonlineerlik 7. Göstergesi
D9 hücresinde: 0.02
Takip eden 3 parametre, sonraki işlemin algılanan gerçekliğine göre ayarlanır. Isı kaynağına ve odanın tipine bağlıdırlar.
8. “Akış” da su sıcaklığı tn ° C de getiriyoruz
D10 hücresinde: 85
9. Dönüş borusunda su sıcaklığı tyaklaşık ° C de getiriyoruz
D11 hücresinde: 60
10. Odadaki hava sıcaklığı tiçinde ° C de giriyoruz
D12 hücresinde: 18
Hesaplama sonuçları:
11. Nominal ısı akışı N cihazları (bölümler) ΣQn kW olarak hesaplıyoruz
D14 hücresinde: = D4 * D5 / 1000 = 1,850
12. ° C cinsinden sıcaklık basıncı belirlenir.
D15 hücresinde: = (D10 + D11) / 2-D12 = 54,5
13. Kestirilen optimum su tüketimi G kg / saat olarak hesaplanır.
D16 hücresinde: = ((0.86 * D14 * 1000 * ((D15 / D6) ^ (D8 + 1)) * (1 / D7) ^ D9) / (D10-D11)) ^ (1 / (1 -D9)) = 44
14. KW cinsinden hesaplanan ısı transferinin N cihazları (bölümleri) KW cinsinden hesaplanmıştır.
D17 hücresi: = D14 * ((D15 / D6) ^ (D8 + 1)) * (D16 / D7) ^ D9 = 1.281
ve kontrol yap
D18 hücresi: = D16 / 0.86 * (D10-D11) / 1000 = 1.281
15. N cihazlarından gerçek ısı transferinin% olarak nominal ısı akısına ∆ oranı belirlenir.
D19 hücresi: = D17 / D14 * 100 = 69
Bu hesaplamada, Excel radyatör MS 140-108 ısıtmada, 10 bölümün ayakta kalması sağlandı.
Excel konvektörü KSK 20-2,083PS'de benzer bir hesaplama yapın.
Sonuçlar.
85/60 ° C'lik bir soğutucu akışkan grafiği ile, ısıtma yazmaçlarının ve konvektörlerin ısı çıkışı, nominal gücün yalnızca% 60... 70'i kadardır - yani, satıcının size söyleyeceği şey. Isıtma için cihaz alırken anlaşılması ve dikkate alınması önemlidir.
10 bölümden oluşan MS-140-108 ısıtma radyatörlerinin ve KSK 20-2.083PS konvektörlerin hesaplanması, ısı kapasitelerinin ısı taşıyıcılarının eşit akış hızlarında ve aynı sıcaklık koşullarında yakın olduğunu göstermiştir. Ancak bugün konvektörün fiyatı yaklaşık 2.100 ruble ve yeni radyatör ise 3.800 rubleden fazla.
Karşılaştırılabilir boyutları ile (uzunluk: 1076/1080 mm; yükseklik: 400/588 mm; derinlik: 156/140 mm), konvektör 25. 27 kg ağırlığında ve radyatör yaklaşık 76 kg ağırlığındadır. Konvektörün hacmi - 1.5 litre. Dökme demir radyatör miktarı - yaklaşık 15 litre. Dökme demir radyatörler daha ataletli cihazlardır. Ancak konvektörler için, ısı çıkışı soğutucu akışkanın düşük sıcaklıklarında daha keskin bir şekilde düşer (hesaplamalarda radyatörün ve konvektörün gerçek ısı aktarımının f kısmına dikkat edin).
Tercih, uygulama koşullarına, önceki deneyimlere ve alışkanlıklara ve bağlılıklara bağlı olarak her zaman bizimdir.
Sevgili okuyucular, yorum yaz! Düşünceleriniz, yorumlarınız ve önerileriniz her zaman meslektaşları ve yazar için ilginçtir.
Aboneliğinizi, e-posta adresinize gelip (Spam klasörüne gelebilir) mektubun üzerindeki bağlantıya tıklayarak onaylamayı unutma.
Dosya indirmek için link: raschet-radiatorov-otopleniya (xls 25,0KB).
İlgili makaleler
yorumlar
"Isıtma radyatörlerinin hesaplanması" ile ilgili 20 yorum
- Nikolay Gruzin 26 Nis 2014 21:35
İyi günler. Yanlışlıkla materyalinizi fizik fiziği bölümünden, ısı mühendisliği bölümünden aldım. Baktım ve şaşırdım! Kim öyle düşünüyor? Ve sadece bu makalede öğrendim - tasarımcı! Tüm malzemeler kesinlikle temiz olduğunda: fabrika temiz. Ve 20 yıl boyunca yıkama yapmayan ve iç duvarlarda muhtemelen 3-4-5 mm çökeltme çamuru olan pilin ısısını nasıl sayabiliriz! Ve ilk bölümde (tedarik tarafında) 9-kesitli dökme demir batarya 37 dereceye ve son - 9. bölüm 32 dereceye sahiptir! Lanet bir kapitalizm bizi ne getirdi!
. Ben hiçbir şey anlamadım. Neye şaşırdın? Sen ne düşünüyorsun Tasarımcı kimdir? Peki kapitalizm nedir?
Sosyalizm altında radyatörleri kendilerini unutmadan yıkacakları bir şey görmedim.
Burada yazıyorsunuz "Bir ısıtma radyatörü, havayı ve odadaki nesneleri radyasyon ile ısıtan bir cihazdır"
Çernobil'i hemen patlattığında. üç kere.
Bu ne. böyle bir şaka mı?
Hayır, şaka değil. Bu kızıl ötesi radyasyonla radyasyon ısınması anlamına gelir.
Alexander, merhaba! Sadece yararlı hesaplarınız için değil, aynı zamanda excel imkanlarını göstermek için de teşekkür ederiz. Bazı fonksiyonlardan haberdar olmadım ve onları hizmete soktum, şimdi böyle bir soru. Görevimi çözmek için yakındaki bir gönderiden hidrolik hesaplama için programınızı kullandım. İçinde, “D” sütunundaki “G” soğutma suyu akışını hesaplamak için bina Q'nun hesaplanan ısı kaybı parametresi yerine, gerçek su ısıtma cihazlarının mevcut programınıza göre ısı transfer göstergelerini kullandım. Bunu yaptım çünkü hesaplamada bina var (2 katlı konut), piller zaten asılı ve borular hariç değişmeyecek, bağlantı şeması açık, bağımlı düzensiz asansör. Radyatörlerin verim dağılımı, farklı sıcaklıklar için% 50 ila 80 arasında değişiyor ve bu da beni biraz şaşırtıyor. Eh, sorunun kendisi, benim durumumda, akış hızını hesaplamak için hidrolik hesaplamada bir hata değil, tam olarak radyatörler gelen ısı transferi hesaplamak için değil, binanın ısı kaybının hesaplanan göstergeleri ?? (Bu arada, pillerin ısı transferi binanın ısı kaybının hesaplanan değerinden daha yüksektir)
İyi günler Sergey!
Isıtma cihazından ne kadar su akarsa, binanın ısı kaybına veya radyatörlerden gelen ısı transferine BAĞLAMAYIN. Sistem elemanlarının hidrolik dirençlerine ve pompanın özelliklerine veya giriş ve çıkıştaki basınç parametrelerine bağlıdır.
Bu, mevcut sistemin hidroliğini hesapladığınızda, hangi cihazdan ne kadar soğutucu aktığını öğrenirsiniz. Bunu bilerek, her bir cihazın gerçekte ne kadar ısı verdiğini belirleyin. Daha sonra belirli tesislerin ısı kaybıyla karşılaştırın ve çok ilginç şeyler öğrenin.
Akülerin binanın ısı kaybının üzerindeki ısı transferi durumunda, içerideki sıcaklık, bina / çevre sisteminin dengeli bir duruma (kayıp = varış) döneceği değere yükselecektir. Çok sıcak hale gelirse (gerekli olacaktır), o zaman soğutma sıvısının giriş sıcaklığındaki (asansör, dönüş akışını beslemeye karıştırarak) ve / veya akış hızını (örtü) azaltması gerekir. Akışı değiştirin - kötü. Tüm hidrolikler öngörülemeyen dengesizdir (dallar ve enstrümanlar için gerçek maliyetler değişecektir). Bir yerlerde, bir yer ısıtan yıpranacak, donacak. Ama neden ekstra ısıtma cihazları satın alıp kuruyorsunuz, para harcıyorsunuz ve sonra bununla başa çıkabiliyorsunuz?
Tabii ki haklısınız, Alexander, sistemdeki akış oranı, binadaki yüksek kaliteli ısı regülasyonu ile sabit olmalıdır. Tablodaki formüllerimi kontrol etmeye başladım ve utanç verici bir şey gördüm.) Isıtmanın sıcaklık grafiğinden farklı değerlerin grafikleriyle yer değiştirmesinden sonra, akış hızını tekrar hesapladım ve buna göre basınç kaybı değişti, düzeltildi ve her şey yerine oturdu. Ve aldığım numaralar. Binanın hesaplanan ısı kaybı 35 kW, bimetal için 180 watt'lık radyatörlerin ısı çıkışı 43 kW, tabağınızdaki gerçek ısı çıkışı 28,5 kW olarak belirlendi, bu yüzden% 20'lik az ısınma çıkıyor, ancak bu geri dönüş akışını karıştırarak düzeltilebilir.
Sergey, dönüş borusunun karışımıyla ısınmak iyileşmeyecek, ancak daha da kötüye gidecek!
İskender, tedarik sıcaklığındaki bir düşüşü değil, aksine, ben bunu belirsiz bir şekilde ısıya bağlı olarak ısıyı düzenlerken, ısı transferinin verimi biraz arttığında, ısınmayı% 5'e kadar arttırırken, 5 dereceye kadar artar, 31 nadiren sahip olduğumuz caddede. Ve -25'e kadar olan modlarda her şey sistemde sabittir. Asansörün iki yönlü bir pompaya geçeceğinden bahsetmeyi unuttum. Bununla birlikte, aküleri kurmak hala daha kolay ve daha hızlıdır ve hidroliklerin tekrar hesaplanmasıyla karışımları akıtmaktan veya soğutma suyu akışını arttırmaktan daha ucuzdur. Ne diyorsun
Yorumunuzun ilk bölümünden hiçbir şey anlamadım.
Pilleri artırmak daha doğrudur, ancak her zaman daha kolay değildir ve dahası, her zaman daha ucuz değildir. Her belirli durumda, tüm artıları ve eksileri tartmanız ve ardından tek doğru kararı almanız gerekir.
Excel hesaplamaları kişisel ve bana açık. Bu dosyaların kaynağını nasıl alabilirim?
Boris, kaynakların indirilmesi için yapılan linklerin dikkatle okunması zor makalelerin okunmasıyla.
Ancak, belirli bir hacimdeki havanın ısıtma süresini, kapalı sirkülasyon yöntemini (örneğin, bir ısı tabancası) kullanarak bilinen bir güç kaynağıyla nasıl hesaplayabiliriz. Formül bana bilinmektedir: T (s) = (M (kg) * (t2-t1)) / W (kW). Buradaki havanın özgül ısı kapasitesi, dönüştürme faktörü W ile kW arasında azalır. Sonuçta, dolaşımla ısıtıldığında, t1 sürekli olarak t2'ye yaklaşır (sıcaklık farkı daralır), t2'ye ulaşma süresi azalır. yani Gerçek zamanlı T, formül tarafından bulunandan daha az olacaktır. Ne kadar daha az acaba? Muhtemelen burada herhangi bir şekilde farklılaşma olmadan mı? Ve tam olarak nasıl yapmalı?
Lütfen bana hesaplama algoritmasını söyle.
Evet, ısı kaybı ihmal edilebilir. Onların hiç var olmadıklarını varsayalım. kısa bir süre içinde.
Nicholas, yukarıdaki formülü dikkate al. Bu durumda farklılaşmaya ve bütünleşmeye gerek yoktur. Sözlerimin doğru olduğundan emin olmak için t2-t1 aralığını birkaç (en az bir derece) olarak bölün ve sonra ekleyin.
Genel olarak, böyle anlarda soyut olmanız gerekir:
Yalıtılmış bir ortam var, dt'ye ısıtılması gerekiyor. Dış kaynağın gücü sabit ve bilinir.
Gerçek şu ki, kuşkusuz, aralıklara bölünürken, zaman aralıklarının toplamı tüm zaman aralığına eşit olmalıdır. ama formülü, Mendeleev-Klaperon denklemine göre hava kütlesindeki değişimi hesaba katıyor. Ve bu zaman hala sıkıştırılmış, ama önemli değil çıkıyor. birkaç saniye. Ve bu, kafanı kandıramayacağın anlamına gelir. ) Bana hemen kırılma fikri gerçekleşmedi. Fikre işaret ettiğiniz için teşekkürler!
Evet, ısınmanın hızlandırılmasında yanılmışım.
İyi günler Alexander! Hesaplamalarınızı beğendim: materyal, tasarım, içerik sunumu.
Radyatör ve konvektör hesaplarını kontrol etmeye başladım. Radyatörde: 44 kg / saat su tüketiminiz var, 38 kg / saatim var ve hesaplanan ısı transferinde fark var.
Konvektör ile: 45 kg / saat su tüketiminiz var, 27 kg / saatim var.
Özgün hepsi senin.
Saygılarımla, Kolesova L.N.
Larissa, iyi günler.
Ben bir hata bulamıyorum. Lütfen 38 ve 27 kg / saat veren masraflarınızı hesaplayın.