SUNTEC, POMPA TİPİ TA yağ pompası,
POMPA MODELLERİ TA2, TA3, TA4, TA5
SUNTEC TA yağ pompası, endüstriyel ısıtma uygulamaları için özel olarak tasarlanmıştır hafif veya ağır yağlar kullanarak. Soğuk çalıştırmayı sağlamak için bir ön ısıtıcı konumu ile donatılmıştır. Daha kolay.
UYGULAMALAR
- Hafif ve ağır yağ.
- Bir veya iki borulu sistem.
POMPA ÇALIŞMA PRENSİBİ
Dişli takımı, tanktan yağ çeker ve bunu, yağı ayarlayan valfe aktarır. meme hattına yağ basıncı. Meme hattından geçmeyen tüm yağlar
iki borulu tesisatta vanadan dönüş hattına geri boşaltılmalı veya varsa dişli takımına geri dönen tek borulu bir kurulumdur.
PÜSKÜRME BASINÇ AYARI:
Basınç göstergesi portunun tapası, hava tahliye edilene kadar gevşetilmelidir. sistem.
Seviye :
Tüm TA modelleri iki borulu sistem için teslim edilir (vakumlu baypas fişi ölçer bağlantı noktası). Tek borulu sistem için baypas fişi çıkarılmalı ve dönüş portu kapatılmalıdır. çelik fiş ve rondela ile.
ÖN ISITMA TESİSİ
Pompanın yüksek viskoziteli soğuk yağ ile çalıştırılmamasına dikkat edilmelidir. pompa ve kaplin hasarı. Bu nedenle TA pompa gövdesi bir delme içerir bir elektrikli ön ısıtıcı kabul etmek için. Bu sondaj maksimum ısı verecek şekilde yerleştirilmiştir. doğrudan temas olmadan ısıtıcıdan pompadaki yağa transfer ısıtıcı kartuş ve yağ arasında.
Pompa çalıştırılmadan önce ısıtıcılar belirli bir süre bağlanmalıdır. Ne zaman doğru sıcaklığa ulaşıldığında, kapatılabilirler veya kalıcı olarak bırakılabilirler Periyodik brülör kapatmaları sırasında sıvı yağı pompada tutmak için açılır. Yağ beslemesi, borular ve filtreler ayrı ayrı ısıtılmalıdır.