Modern devre kesiciler satın alırken, bunların tamir edilemeyeceğini bilmelisiniz, çünkü bunlar kalıplı bir kutuda üretildiğinden parçalar birbirinin yerine geçemez. Yeni elektrikli cihazlar satın almak zor değil - herhangi bir hırdavatçıda satılıyorlar ve maliyetleri çok uygun.
- Devre kesici nasıl çalışır
- Ana sorunlar
- Cihaz belirgin bir sebep olmadan bayılıyor
- Yük açıldığında tetikleme
- makine açılmıyor
- Sıkışmış kol
- Kısa devre ile makine kapanmıyor
- Makineyi devre dışı bırakma nedenleri
- makine hatası
- Arızalı ev aletleri
- Aydınlatma cihazlarının yanlış çalışması
- Kablolamadaki kusurlar
- Bir devre kesicinin ömrü nasıl uzatılır
- Devre kesicinin kontrol edilmesi
Devre kesici nasıl çalışır
Devre kesicilerin arızalanmasının ana nedenlerini bulmadan önce, cihazı ve ünitenin çalışma prensibini tanımanız önerilir. Makine birkaç elektromanyetik ayırıcı, termal ayırıcı ve güç kontağı içerir.
Nominal akım aşıldığında, termik ayırıcının özelliği yavaş çalışmaya indirgenir. Elektromanyetik cihaz, aşırı akım veya kısa devre durumunda saniyenin çok küçük bir bölümünde tetiklenir.
Ana sorunlar
Yapı az sayıda parça içerir. Devre kesici sahipleri üç ana arıza türüyle karşı karşıyadır:
- bayıltır;
- eğilmemiş;
- kapanmıyor.
Makine düzenli olarak çalıyorsa, bu keskin bir voltaj kaybına işaret edebilir veya güçlü bir ev aleti açıldığında devrelerden biri besleme hattından ayrılır. Makine ayrıca aşağıdaki nedenlerle açılmayabilir:
- Teller makineyi yakmış veya basitçe erimiş.
- Kol sıkıştığı için eğilmemiştir.
- Kol kaldırıldığında, hemen aşağı iner, voltaj hiç görünmez veya kısa bir süre için görünür.
Yukarıdaki arızaların tümü acil çözüm gerektirir, aksi takdirde yangın olasılığı artar.
Cihaz belirgin bir sebep olmadan bayılıyor
Besleme ağındaki voltaj dalgalanmaları veya termik ayırıcının yanlış çalışması nedeniyle makine düzenli olarak kapanabilir. İlk sorun sadece makinenin girişine monte edilmiş bir voltaj regülatörü ile ortadan kaldırılabilir, ancak bu büyük finansal maliyetler gerektirir. Termal ayırıcı tarafından açmanın nedeni, nominal akımın değerinde uzun süreli ancak önemsiz bir sapmadır.
Kural olarak, bu, elektrikli bir cihazın arızalandığını değil, yanlış kullanımı hakkında olduğunu gösterir. Örneğin, bir makine çatırdadığında, vızıldadığında veya hoş olmayan bir koku aldığında aşırı yüklenmiştir. Ayrıca, neden kontakların açılması olabilir.
Sorunu çözmek için, telin sıkılığını kontrol etmeyi deneyebilir ve gerekirse kontakları karbon birikintilerinden ve oksitlerden temizlemek için çıkarabilir, ardından tekrar sıkabilirsiniz. Önce makineyi sökmeden sorun çözülemez. Prosedürü gerçekleştirmek mümkün değilse, yeni bir cihaz satın almak daha iyidir.
Yük açıldığında tetikleme
Belirli bir ev veya aydınlatma cihazını açarken makine düzgün çalışmıyorsa, sorun cihazın kendisinde veya sorunun kaynağına giden kabloda yatmaktadır.Kablonun yalıtım katmanının bütünlüğünün ihlali sonucu kısa devre meydana gelir.
Sorunu çözmek için tanılama yapmak, ana hat kablosunu geçici olanla değiştirmek gerekir. Bu yardımcı olursa, evin etrafındaki kabloları tamamen kontrol etmeniz ve yükseltmeniz veya değiştirmeniz gerekecektir.
makine açılmıyor
Bir kişi kolu kaldırmaya çalışırsa ve otomatik olarak tekrar düşerse, bu, ünitenin çalışma birimlerinde kısa devre veya mekanik aşınma olduğunu gösterebilir. Bundan oldukça basit bir şekilde emin olabilirsiniz - bir gösterge tornavidası veya bir ohmmetre ile besleme fazını sıfıra getirmelisiniz. Sorunu çözmek için, yalıtım tabakası eski haline getirilir veya kablo değiştirilir, ancak kısa devre yoksa, ekipmanın tamamen değiştirilmesi gerekecektir.
Sıkışmış kol
Kolu alt konumdan hareket ettirmek mümkün olmadığında bir sorun vardır. Bunun tek bir açıklaması var - kontak tahrik mekanizması sıkışmış. Cihazın yük altında kapanması veya sıçramaların hareketli kontağı sıkıştırması, güçlü bir ark oluşması sonucu bir sorun ortaya çıkabilir. Kural olarak, sorunu çözmek için yeni bir makine kurmanız gerekir.
Kısa devre ile makine kapanmıyor
Kısa devreye yanıt verilmemesinin en yaygın iki nedeni vardır:
- Elektromanyetik ayırıcının mekanizması sıkışmış veya arızalı.
- Açıklıklar sırasında aşırı ısınma ve ark nedeniyle kontaklar sıkışmış.
Sorunu çözmek için yeni bir makine kurmanız gerekir.
Makineyi devre dışı bırakma nedenleri
Dairede makinenin devrilmesinin ve açılmamasının 5 ana nedeni vardır:
- Elektrik kablolarında kısa devre meydana geldi.
- Elektrik hattının aşırı yüklenmesi.
- Arızalı aydınlatma armatürleri veya bunlardan biri.
- Devre kesicinin bozulması.
- Elektrikli cihazlardan birinin hatalı çalışması.
makine hatası
Özellikle markalı modeller tercih edildiyse, cihazın kusurlu olarak satın alınması ve kurulması olasılığı ihmal edilebilir. Makinenin çalışabilirliğini kontrol etmenin tek etkili yolu, yerine yenisini takmaktır. Yeni cihaz da bayılırsa, nedeni tamamen farklıdır.
Diğer elektrikli cihazlar gibi, bir devre kesicinin de kendi hizmet ömrü vardır. Bileşen aşınması, performansın ve performansın düşmesine neden olur.
Arızalı ev aletleri
Ev aletleri de makinenin devrilmesine neden olabilir. Bunu aşağıdaki yollarla doğrulayabilirsiniz:
- Bağlı tüm ev aletlerini prizlerden çıkarın.
- Makine devrilmediyse, kademeli olarak bir seferde bir elektrikli cihaz bağlamanız gerekir.
- Makine kapanır kapanmaz hangi cihazların arızalı olduğu anlaşılacaktır.
Bulaşık makineleri veya klimalar gibi bazı ev aletleri doğrudan bağlıysa, yalnızca santralden enerjileri kesilebilir.
Aydınlatma cihazlarının yanlış çalışması
Aydınlatma cihazının dahil edilmesiyle makinenin bayıldığı durumlar vardır. Bu, avizenin arızalandığını gösterir.
- Lamba tabanında kısa devre. Tüm ampulleri sökün ve tek tek bağlayın.
- Avize içindeki kablolar ile güç kaynağı iletkeni arasında zayıf temas.
LED lambaların popülaritesindeki hızlı artışla birlikte, makineleri devre dışı bırakma sorunu yaygın bir sorun haline geliyor. Bu, 12 voltta çalışacak şekilde tasarlanmış bir transformatörün varlığından kaynaklanmaktadır. Sorunu çözmek için yeni bir aydınlatma armatürü kurmanız veya başka bir transformatör satın almanız gerekir.
Kablolamadaki kusurlar
Sebep kablolamadaysa, iki sorun olabilir:
- İletkendeki yalıtım malzemesinin aşınması.
- Kötü temaslar.
İlk durum, ikinci ile karşılaştırıldığında daha karmaşıktır. Kural olarak, kısa devre için de geçerlidir. Özel ekipman olmadan bir KZ sitesi bulmak imkansızdır. İkinci durumda, soketi sökmek ve kontakları temizlemek yeterlidir.
Bir devre kesicinin ömrü nasıl uzatılır
Bir devre kesicinin ömrünü uzatmak için iki basit ipucunu izlemeniz gerekir:
- Yük altında olan bir cihazı kapatmayın.
- Korumalı hattı, anma değerinden daha yüksek bir akımla aşırı yüklemeyin.
Kontaklardan akım geçtiğinde ve bunlar kesilmek üzereyken bir ark oluşur. Sonuç olarak, ekipmanın çalışma süresi kısalır, kontaklar hızla bozulur ve karbonlaşır.
Devre kesicinin kontrol edilmesi
Özel ekipman kullanmadan devre kesicinin kendi kendine çalıştığından emin olabilirsiniz. Bunu yapmak için, aşağıdaki eylem algoritmasına uyun:
- Bir apartman dairesinde, ofiste, kır evinde vb. panelin enerjisini tamamen kesin.
- Devre kesiciyi ayırın.
- Makine kolunun ayarlanması ile devam edin. Etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılmasına karakteristik bir tıklama eşlik etmelidir.
Ses gelmiyorsa, cihaz arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir. Ses duyuluyorsa, anahtarlar arasındaki terminallerdeki direnç seviyesinin ölçülmesi gerekir. Konum açıkken değer sıfıra yakın, kapalıyken ise tam tersi sonsuz olmalıdır.
Devre kesici, elektriğin kullanımını daha güvenli hale getiren son derece kullanışlı ve işlevsel bir elektrikli parçadır. Bunları yalnızca sertifikalı ve orijinal ürünlerin satıldığı özel mağazalardan satın almanız önerilir.