Bir bodrum, periyodik boşaltma gerektiren en basit kanalizasyon sürüşüdür. Konteyneri tortudan serbest bırakmak için genellikle bir vakum kamyonu çağırırlar. Ancak, fekal bir pompa ile, kendi başına boşaltılabilir. Bununla yüzleşelim: hepimiz bu prosedür için hangi birimin seçileceğini bilmeyiz.
Özerk kanalizasyon sistemlerinin sahiplerinden kaynaklanan çok çeşitli sorulara cevap veren güvenilir bilgilere sahibiz. Sağladığımız bilgilerin kullanımı, teknik bir cihazın seçimini büyük ölçüde kolaylaştıracak ve hızlandıracaktır.
Makale, ziyaretçilerin dikkatine, tasarım özelliklerini ve fekal pompaların prensibini ayrıntılı olarak açıkladı. Yaklaşan çalışma koşullarına bağlı olarak ünitelerin farklılıklarını özetlemektedir. Popüler modellerin, fotoğrafların ve video incelemelerinin bir derecesine sahip olan alıcıya yardımcı olmak için.
Cihaz fekal pompalarının özellikleri
Ekipmanın ana amacı, yüksek konsantrasyonda lifli ve katı madde içeren viskoz ve kirli bir sıvıyı dışarı pompalamaktır. Mekanizmalar, sıvı işlemeyi kolayca idare eder, lineer büyüklükleri 50 mm'ye ulaşabilir.
Çamur pompaları vazgeçilmezdir:
- çamur birikintilerinden kanalizasyon kuyularından ve sığınaklardan temizlenirken;
- Atık suların taşınması sırasındaki sıhhi standartların düzenlediği bir mesafeden uzaklaştırılması;
- Evlerdeki yağmur suyu hendekleri ve bodrumları boşaldığında.
Siteyi merkezi kanalizasyon şebekesine bağlarken bu tür ekipmanlara ihtiyaç duyulabilir. Sistemin tıkanmasını önlemek için boru hattının küçük eğim açısını telafi etmek gerektiğinde monte edilirler.
Ünitenin ana yapısal unsurları şunlardır:
- motor - kaynakların ürettiği enerjiyi pompaya tahrik eden mekanik çalışmaya dönüştüren bir cihaz;
- pompa - hareketli bir parça, sıvıyı özel bir depoya pompalamak;
- giriş kanalı - akışkanın pompaya girmesini sağlar;
- Çıkış valfi - atık deposuna boşaltılır.
- kıyıcı - büyük kapanımları öğütmek için tasarlanmış bir döner eleman.
Diğer tip pompalardan fekal cihazlarda karakteristik bir fark, arttırılmış güvenilirlik ve daha büyük kanal çapıdır.
Öğütücü, modellerin çoğunun zorunlu bir işlevsel elemanıdır. Ünite girişine monte edilmiş döner bıçaklardan oluşur. Öğütme kolları, enkaz ve küçük taşların küçük bir kısmındaki küçük parçalar, dönen elemanlar tıkanmayı ve ünitenin devre dışı kalmasını önler.
Çamur pompaları agresif ortamlarda çalışacak şekilde tasarlandığından, ürün gövdesi her zaman ağır malzemelerden üretilmiştir. Çoğu zaman, çelik, paslanmaz çelik veya dökme demir onu oluşturmak için kullanılır.
Ünitelerin çalışma koşullarına göre farkı
İnşaat tipine ve ünitenin kanalizasyon sistemine göre bulunduğu yere bağlı olarak çamur pompaları aşağıdaki tiplerde olabilir: dalgıç, yarı dalgıç ve yüzey. Atıkları pompalama yeteneği ile ilgili olarak, üretilen birimlerin üç versiyonunun pratik olarak hiçbir farkı yoktur. Ama yine de, her türün kendi özellikleri vardır.
Dalgıç tip modelleri
Herhangi bir model pompa dalgıç performansı, doğrudan karı veya çöplüğün içeriğinin kalınlığına gömülü olan bir monobloktur. Ünite indirilir ve tankın altına monte edilir.
Bu tip pompa, yüksek performansına uygun bir fiyatla ünlüdür. Bu nedenle, hem evsel kullanımda hem de endüstriyel ölçekte yaygın olarak talep edilmektedir.
Dalgıç modellerinin bir özelliği, “iç kısımları”, kanalizasyon toplama sistemi ve fosseptik tankların karakteristiği olan agresif bir ortamın girişinden koruyan güçlü bir hermetik muhafazadır. Cihazların bu konumda sorunsuz çalışabilmesi için üreticiler bunları güçlü pompalarla donatmaktadır.
Dalgıç yapıların tasarımı bir float içerir. Tankın dolum derecesine cevap veren bir sensöre bağlanır. Kanalizasyon seviyesi çok düşükse, cihaz otomatik olarak kapanır.
Şamandıralarla donatılmış pompalar, kuyularda uzun süre kalabilir. Tankları zamanında boşaltacak ve sistemin kesintisiz çalışmasını sağlayacaktır. Ana şey, pompalanacak sıvının sıcaklığının + 40 ° C'nin altında olmasıdır. Bu, dalgıç ünitelerin tasarımından dolayı, cihazın motorunun soğuması pompalanacak tüm sıvıyı gerçekleştirdiğinde gerçekleşir.
Dalgıç pompaları, öğütücülerle donatılmış olanlar bile, mekanik parçacıklardan düzenli temizlemeye ihtiyaç duyarlar. Bunu yapmak için, her üç ayda bir önleme yapmak için yüzeye çıkarılır.
Kullanım kolaylığı için bazı üreticiler dalgıç modellerini halat veya kızak asansörü ile donatmaktadır. İşin tamamlanmasından sonra, profilaksinin gerçekleştirilmesi veya bir arıza durumunda ünitenin yüzeye çıkarılmasını kolaylaştırırlar.
Yarı dalgıç üniteler
Yarı dalgıç modeller, dalgıç ve dış analogların avantajlarını birleştirdikleri için evrensel olarak kabul edilir. Yarı dalgıç modellerde, sadece pompa atık suya gömülür ve cihazın motoru karterin dışındaki yüzeyde kalır. Ünitenin motorunun sıvı ortamın dışında yer almasından dolayı, rutin muayene ve onarım çalışmalarının yapılması daha kolaydır.
Fekal pompalarda ev içi kullanımlar için, tedarik edilen hortumlar küçük çaplı olabilir. Bu, ünitenin kapasitesini önemli ölçüde sınırlayabilir. Ek olarak, çoğu model kesme mekanizmalarıyla donatılmamıştır. Bu onların uygulama kapsamını büyük ölçüde sınırlar. Bu bağlamda, yarı dalgıç modeller genellikle sadece geçici olarak seçilir.
Dalgıç modelleri ile karşılaştırıldığında, yarı dalgıç pompalar çok daha ucuzdur. Bu, cihazların mekanizmalarının ve muhafazaların yapımında kullanılan malzemelerin agresif bir ortamın zararlı etkilerine karşı biraz daha az direnç göstermesiyle açıklanmaktadır.
Yüzey Yüzey Modelleri
Dış pompalar çok yüksek verimsizdir. Ek olarak, kapsayıcıların büyüklüğü üzerinde bir sınırı vardır. Fraksiyonların çapı 5 mm olmalıdır. Standart modellerde bağlı hortumun izin verilen maksimum uzunluğu 7 metreyi geçmez.
Hareketliliğin gerekli olduğu durumlarda yüzey modelleri seçilir.
Bir yer pompasını sabit tutmayı planlarken, üniteyi olumsuz harici faktörlerden korumak için dikkatli olunmalıdır. Bunu yapmak için, çöp kutusuna yakın bir keson veya çukura yerleştirilebilir. Çalışma alanının yakınında bir kamu binası ya da kamu hizmet biriminde bir yer varsa, ünite içine güvenli bir şekilde yerleştirilebilir.
Kanalizasyon için bir pompa seçmek için kriterler
Tüm pompa birimleri, evsel ve endüstriyel olarak ayrılmıştır. Endüstriyel analoglara kıyasla ev birimleri, performans ve performansın daha düşük performans özelliklerine sahiptir. Ve maliyeti çok daha ucuz.
Sitenizin koşullarında bir karter düzenlemek için uygun bir birim seçerken, aşağıdaki kriterlere odaklanmalısınız:
- Güç cihazı - pompadaki akışkanın oranını tanka göre belirler.
- Maksimum kafa derecesi - ünitenin pompalanan sıvıyı ne kadar kaldırabildiğini gösterir.
- Orta sıcaklık ve kimyasal agresiflik.
- Gövdenin malzemesi.
- Parçalayıcı varlığı.
Ünitenin gerekli gücünü doğru şekilde hesaplamak için, karterin hacmini temel alın. Pompalanan hacim ne kadar büyük olursa, güç de o kadar yüksek olmalıdır.
Gerekli basınç derecesini belirlemek için çukurun duvarlarının yüksekliğinden yararlanın. Üç metreyi aşarlarsa, maksimum basınç derecesine sahip bir ev modeli satın almak daha iyidir.
Durumda belirtilen işaretleme, ekipmanın yeteneklerini anlamada yardımcı olacaktır:
- İşaretleme sadece harf içermeyen bir sayısal kod ise, bu modelin, atık suyun pompalanması için 5 mm'yi geçmeyen atık su pompalamak için tasarlandığını gösterir.
- "F" harfi, ünitenin sıvıları taşıyabildiğini belirtir, bunların büyüklüğü 35 mm'ye ulaşır.
- "H" harfi, aygıtın agresif bir ortamda çalışabilme yeteneğini belirtir.
Pompayı yalnızca bir klozet boşaltımı için kullanmayı planlayan, izin verilen maksimum 40 ° C'lik transfer sıcaklığına sahip bir model seçebilirsiniz. Sistem aynı bulaşık makinesinin veya çamaşır makinesinin eriklerine bağlanacaksa, sıcak tahliyeleri kaldırmak için tasarlanmış bir üniteye ihtiyacınız olacaktır.
Fiyat için en pahalı - çelik modeller. Harika iş kaynakları için ünlüler. Ortalama fiyat aralığı, dökme demir ürünler tarafından işgal edilmektedir. Operasyonda dayanıklıdır. Fakat oldukça fazla kilo, uygulamalarında ciddi kısıtlamalar getiriyor. Bütçe modelleri plastikten yapılmıştır. İç mekanizmanın üretim malzemesi, birim tipine ve amacına bağlıdır.
Tek odacıklı kurutma havuzlarını pompalamak için döner bıçaklarla donatılmış üniteler kullanın. Eğer temizleme sistemi birkaç kuyucuktan oluşuyorsa, o zaman büyük kapanımların ilk çökeltme tankından sonra sıvı içinde sadece çamur vardır. Çamurun öğütülmesi için daha pahalı bir model için aşırı ödeme yapmak mantıklı değildir.
Lider üreticilere genel bakış
Pompa ekipmanlarının üretiminde uzmanlaşmış lider üreticiler, ünitelerin performansını iyileştirmek amacıyla ürünlerini sürekli geliştirmektedir. Her marka kendi tasarım özelliklerini tanımlayabilir.
İtalyan markası Pedrollo'nun ürünleri
Pedrollo, ürünleri dünyanın 160'tan fazla ülkesinde temsil edilen en iyi İtalyan üreticisidir. Bu marka altında üretilen ekipman, UNI EN ISO 9001 uluslararası kalite standartlarını karşılamaktadır.
Pedrollo ürünlerinin özel bir özelliği, hem harici hem de dalgıç modellerin, paralel olarak öğütücünün işlevini yerine getiren pervanelerle donatılmasıdır. Bu çözüm, ek ekipman satın alma ihtiyacını reddettiği için kullanışlıdır.
Bu markanın ünitelerinin ikinci özelliği, pervanenin iki kanallı çalıştırılmasıdır. Böyle bir çözüm, döner elemanlar birbirine donduğunda geleneksel modellerde sıklıkla meydana gelen lifli kapanımlarla tıkanmanın mekanizma riskini en aza indirgemeyi sağlar.
Pompa ekipmanları Grundfos
Müşterileriyle çok popüler olan Danimarkalı bir şirketin ürünleri, kelimenin tam anlamıyla "ilkbahar" anlamına gelen, saflık açısından eşanlamlı olarak adlandırılan ürünler, gelişmiş su arıtma teknolojilerinin kullanımı ile ayırt edilmektedir.
Takılı termik röleye ek olarak pervanenin kontrol sistemi, ünitenin çalışma ömrünü uzatır ve çalışma sırasında güvenliğini arttırır. Bu markanın ekipmanı, kısa süreli sıcaklık artışları + 35 ° C'ye ulaşan fekal kanalizasyon sistemine hizmet verebilmektedir.
Birçok taraftar, “Grundfos seg” modelini buldu, bu da büyük miktarda çöp içeren durgun drenlerle başa çıkıyor. Ürün fiyatı - 50 bin ruble.
Profesyonel Calpeda birimleri
İtalyan şirketi, dünya sahnesinde bir başka büyük üreticidir. Geniş bir ürün yelpazesine ve devasa bir ürün yelpazesine sahiptir.
Bu markanın bir dizi fekal pompası dört hatla temsil edilmektedir: “GMG” - öğütücülerle, “GMV” - girdap çarkı, “GMC” - tek kanallı tekerleği, “GMN” - çok kanallı.
Dzhileks - yerli üretimin bir ürünü
Profesyonel ekipmanın iç pazarındaki lider, Dzhileks markasıdır. Şirketin üretimi, yenilikçi teknolojilerin kullanımıyla küresel holdinglerin deneyimi üzerine kurulmuştur.
Yerli pompalar, yüksek miktarda silt ve kumlu kapsüllü olan kirli suların pompalanması ve taşınması için kullanılabilir. Boyut sınırı kesirler - 35 mm.
Hanehalkı modeli "Fekalnik 150/6", ortalama 3 bin ruble ortalama fiyatı ile ayrı bir dikkat. Ünite profesyonel amaçlar için tasarlanmamıştır, ancak özel bir evde kanalizasyon pompalama ile kolayca başa çıkabilir.
Konuyla ilgili yararlı video
Fekal pompa modelini seçmeden önce, nasıl çalıştığını görmek ve uzmanların önerilerini dinlemek gereksiz olmayacaktır.
Bir taşlama cihazının nasıl çalıştığına iyi bir örnek:
Popüler fekal pompa modelleri:
Bir kesme cihazı ile daldırma modelinin video incelemesi:
Kanalizasyon pompasının seçimine uygun olarak, pis su deposunu kirliliğin giderilmesi için en az çaba harcayabilirsiniz. Yüksek kaliteli birimin satın alınmasından tasarruf etmeyin, bir yıldan uzun bir süredir size düzenli olarak hizmet vereceğinden emin olabilirsiniz.
Septik tanklar için pompaların özellikleri ve çeşitleri
Ülke evleri, evler ve evler sahipleri, tam konfor ve yaşam için sadece yüksek kaliteli su temininin değil, aynı zamanda uygun kanalizasyonun da gerekli olduğunun bilincindedir. Bazen merkezi bir kanalizasyona bağlanma imkanı yoktur.
Bu durumda, bir septik tank inşa etmek zorunda kalacaksınız. Atık su tüm evden bu yapıya akacak - lavabo, tuvalet, küvet veya duş, çamaşır makinesi ve kanalizasyon sisteminden. Akışkanın yerçekimini sağlamak imkansızsa, fosseptik için bir pompaya ihtiyacınız olacaktır. Drenaj veya fekal cihazlar böyle bir pompa olarak kullanılır.
1 Septik tank için pompa çeşitleri
Bir septik tankta bulunan pompa üniteleri, inşaat özelliklerine ve kurulum yöntemlerine göre çeşitli tiplere ayrılabilir:
1.1 Farklar fekal ve drenaj pompaları
Kanalizasyon suyu pompalamak için kullanılan üniteler, farklı özelliklere ve bileşimlere sahip bir sıvı ile çalışır. Sunulan pompaların ana farklılıkları, fekal cihazın, farklı derecelerde viskoziteye sahip sıvıyı ve katı fraksiyonları içerebilen sıvı halde sıvı pompalama yeteneğidir.
Bir fossepteki bir pompanın kullanılması örneği
Bu tip pompalar için parça boyutu 40-80 mm'dir. Ünite öğütücülerindeki büyük parçacıkların işlenmesi için monte edilir. Büyük kapanımlar işlerken, ekipman aşınma güvenliği uzar.
Septik tank için drenaj pompası aynı işlevi yerine getirir, ancak bazı farklılıklar vardır. Dışkılardan farklı olarak, sunulan tipteki pompaların atık sıvıları, madde içindeki küçük parçacıklar ile dışarı pompalayabildiği göze çarpmaktadır. Daha ince bir fraksiyon için, pompalarda özel bıçaklar veya mekanizmalar yer alır, bu da gerekirse çeşitli eklemeleri ince bir duruma çarptırır. Fraksiyonlar 5 ila 10 mm arasında olabilir.
Kanalizasyon standartları, fosseptik yeraltında yer alacak şekilde düzenlenecektir. Septik tankın üstünde bir karter bulunur. Bir septik tanktan pompalamak için bir pompa, sıvı atıklarını bir kanalizasyon çamuruna, kanalizasyon sistemine veya temizlik için yapıya pompalar. Septik tanklar için pompalar, suyun iyice temizlendiği bir kuyuda veya tanktan sulanması ve filtrasyon alanlarına suyun tahliyesi için kullanılır.
Kirliliklerde partikül madde bulunan birinci bölmeden gelen sıvıyı pompalarken, septik tankı pompalamak için dışkı pompaları kullanılır.
menüye ↑
1.2 Dalgıç
Dalgıç septik pompalar dökme demir veya paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Bu, bu cihazların çalıştığı ortamın çoğunlukla kimyasal olarak aktif olduğu gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Bu tür üretim sadece bu malzemelerin durumunu değil, aynı zamanda tüm bileşenlerini ve malzemelerini de kapsamaktadır. Ünitenin gövdesi sıkıca yapılmış ve monte edilmiştir.
Dalgıç pompa Dzhileks
Bu tip bir pompa ismini almıştır çünkü işlevselliği, kanalizasyon seviyesinin altına düştükten sonra ortaya çıkar. Çukur ve fosseptiklere ek olarak, bu cihazların yardımıyla, çukurları veya bodrumları pompalayabilir ve doğal su kaynaklarından su temin edebilirsiniz. Bu, bu sınıfa ait ekipmanların yüksek gücü nedeniyle kısa bir sürede yapılabilir.
Daha önce de belirtildiği gibi, dalgıç pompa açılmadan önce tamamen suya batırılmalıdır. Bu görevi tamamlamak için makinenize bir çelik kablo, halat veya zincir takmanız gerekecektir. Bu ekipmanı iki şekilde monte etmek mümkündür - mobil veya sabit, ancak her zaman onarımı için ekipmanı sökme fırsatını bırakın. Duvarlardaki konteynırda, cihazın bağlı olduğu özel kılavuzlar vardır. Tankın altındaki atıkları pompalamak için boruyu bağlayın. Boru esnek bir hortum ile pompaya bağlanır.
Farklı kapasiteye sahip bu tip pompaların birçok modeli vardır. En güçlü cihazların parametreleri 40 kW'a ulaşır. Bu tür ekipmanlar, saatte 400 metreküpe kadar pompalama kapasitesine sahipken, kaldırma yüksekliği 20 metreye kadar çıkabilir.
Dalgıç pompaların avantajları şunlardır:
- yoğunluk;
- performans ve verimlilik;
- sessiz çalışma;
- çalışma sırasında güvenlik ve güvenilirlik.
Önemli bir dezavantaj, ünitenin monte edilmesi zorluğudur, periyodik muayene veya onarım için yüzeye çıkma ihtiyacıdır. Dezavantajlara bağlı olarak, septik tankta kaldığı süre boyunca aparatlı aparatın bulaşmasını sağlayabilirsiniz.
Drenaj pompası DP 400 DF
Dalgıç pompanın güvenilir çalışmasını sağlamak için, aşağıdaki bileşenlerin eklenmesi gerekir:
- otomatik kapanma için seviye şamandırası;
- kontrol paneli;
- çek valf;
- öğütme mekanizması;
- Motoru aşırı ısınmaya karşı koruyan termik aşırı yük röleleri.
1.3 Yüzey pompaları
Kanalizasyon seçeneklerinden biri, yüzey tipi pompaya sahip bir fosseptik tanktır. Bu birimler, yeryüzünün yüzeyindeki fosseptikten ve fosseptik için inşa edilen çukurlardan uzakta yer almamaktadır. Bir çukura batırılmış bir hortum, atığı dışarı pompalamak için kullanılır. Ünitenin gövdesinde aşağıdaki işlevleri yerine getiren iki bağlantı vardır:
- Çöp kutusunun kanalizasyondan emilmesi için giriş tasarlanmıştır;
- Depodan çıkan pis suların uzaklaştırılması için çıkış tasarlanmıştır.
Bu cihazların bariz dezavantajları düşük güç ve performanslarını içerir. Pompalayabilecekleri partiküllerin boyutu sadece 5 mm'dir. Cihazın durumu zayıf bir su geçirmezliğe sahiptir. Bunun sebebi suya batmamasıdır.
Yüksek nemde, motor sargıları nemin ve muhtemelen kısa devrenin yanı sıra parçaların iç korozyonu biriktirir. Bu bakımdan, kalıcı faaliyet için kurulması tavsiye edilmez. Bir gölgelik altına yerleştirildiğinde bile, kış mevsiminde, içindeki nem donacak ve bu da pompanın arızalanmasına neden olacaktır.
Santrifüj yüzey pompası
Yüzey cihazlarının avantajları, kullanım kolaylığını etkileyen hareketliliklerini içerir. Sökme kolaylığı, pompanın hızlı ve uygun maliyetli bir revizyonunu yapabilmenin yanı sıra onarım ve yeniden kurulumunu gerçekleştirmenizi sağlar. Onlar için fiyat bariyeri diğer türlerden daha düşük.
Bu tür cihazlar kısa süreli kapanımlar için en uygun ve 1500 l / saate kadar küçük bir sıvı hacmini pompalamaktadır.
menüye ↑
1.4 Yarı dalgıç pompalar
Yarı dalgıçlı bir septik tanktaki bir drenaj pompasının montajı aşağıdaki gibi gerçekleştirilir. Pompa tarafından temsil edilen çalışma kısmı, pompalanan sıvıya daldırılır ve elektrik parçası (motor) yüzeydedir. Bir şamandıralı şalterin varlığı, tanktaki su seviyesi değiştiğinde üniteyi otomatik olarak açıp kapatmaya yardımcı olur.
Bu cihazlarda yeterli güce sahip elektrik motorları monte edilir. Birçok model ek olarak büyük kapanımlar için özel öğütücülere sahiptir. Öğütücüler olmadan, 15 mm'ye kadar fraksiyonları ve ayrıca çöp ve lifleri de pompalayabilirler.
Dalgıç ve yarı dalgıç üniteler benzer özelliklere ve parametrelere sahiptir, ancak maliyetleri önemli ölçüde farklıdır. Yarı dalgıç pompalar, dalgıçlardan% 30 daha azına mal olmaktadır. Bunun nedeni, davalarının daha az mühürle yapılmasıdır.
menüye ↑
2 Septik tank için pompa seçimi
Bir septik tank için bir drenaj veya fekal pompa seçerken, cihazın monte edildiği malzemeye özellikle dikkat edilir. Bu, cihazın çalışacağı ortamdan kaynaklanır. Ortam kimyasal olarak agresif olabilir, bu da pompa malzemelerinin korozyonuna neden olur.
Septik tank için öğütücü ile dalgıç dışkı pompası
Sıvıyı dışarı pompalamak için bir cihaz seçmek için başka bir kriter de elektrik motorunun gücüdür. Ancak bu kuralın her zaman doğru olmayabileceğini ve pompanın performansının her zaman kapasitesine bağlı olmadığını bilmek önemlidir.
Ünitenin ideal performansını anlamak için, saatte 5 metreküp su pompalanması gerektiğini bilmelisiniz. Doğal olarak, bu gösterge bir standart değildir, performansın beş kat daha fazla olduğu modeller vardır. Pompanın gücünü ve performansını seçerken, kurulacağı tankın hacmine dikkat etmelidir.
Cihazın uzun süreli çalışması için, geçirilecek parçacıkların boyutu dikkate alınır. Ünite düşük geçirgenlik için tasarlanmış ve büyük kesirler ile çalışacaksa, hızlı bir şekilde kullanılamaz hale gelecektir.
Önemli bir faktör, sıvının maksimum yükselişinin yüksekliğidir. Yükselişin yüksekliğine kadar, sıvının pompalanacağı mesafeyi eklemeniz gerekir.
Daha fazla bilgi için, ilgili forumlarda incelemeleri görebilir veya arkadaşlarınızla görüşebilirsiniz.
2.1 Drenaj veya fekal pompalar nasıl seçilir? (Video)
2.2 Ortak pompa markaları
Aşağıdaki üreticiler pazarda yüksek popülerlikten faydalanmaktadır:
Topas pompaları geniş bir model yelpazesi ile temsil edilmektedir. Çalışırken, çok az ses çıkarırlar, kimyasal saldırılara ve korozyona karşı dayanıklıdırlar. Bir kompresör ile donatılmıştır ve yaklaşık iki yıl boyunca sürekli modda çalışabilirler.
Septik tank Tver, doğru miktarda sıvıyı pompalayabilen pompalama ekipmanı ile donatılmıştır. Bu cihazların, yeraltı suyu seviyesinin normu aştığı alanlarda kurulması tavsiye edilir.
Dzhileks şirketi, bir septik tank için drenaj ve fekal pompaları temsil etmektedir. Drenaj üniteleri, esas olarak 5 mm büyüklüğündeki partiküller için tasarlanmıştır ve küçük kirlilik içeren bir sıvı ile çalışır. Fekal pompalar, boyutları 35 mm'ye kadar olan partikülleri ve kontamine sıvıları geçebilecek şekilde tasarlanmıştır.
Marka GNOM ve Irtysh markaları
Firma Irtysh PFS 50 / 125.120'nin pompaları. Bu ünite 1,1 kW gücünde olup 6 metreye kadar sıvı iletebilmektedir. Cihazın performansı küçük değil ve 16 m³ / s.
Kanalizasyonların inşası için ortak bir sistem, Septic Tank'dır. Septik Tankı kurmak için profesyonel yardıma ihtiyacınız olacaktır. Kurulumun zorlukları bu cihazın avantajları ile dengelenir.
Yerleşimin kalbi yeraltındadır. Temizleme işlemi, evsel atık suyun deşarj edildiği, foseptik tankın ilk odası ile başlar. Organik ve organik olmayanlar çürüyor. Katı formdaki inorganik bileşenler, odanın tabanına yerleşir.
Temiz su, borulardan ikinci bölmeye pompalanır, burada katı fraksiyonlar ayrışır ve su arıtılır. İkinci odadan sonra biyofiltrede ek işlem gerçekleşir. Son aşamada su% 75 arındırmaya ulaşır.
Septik tank için pompalar: çeşitleri ve uygulaması
Eğer septik tankın içeriğini kendiniz dışarı pompalamayı planlıyorsanız, bu amaçla özel ekipman - bir pompa kullanmalısınız. Tabii ki, eski moda metodu - kovaları kullanabilirsiniz, ancak bu tür çalışmalar çok zahmetli ve çok tatsız olacaktır.
Ayrıca, bugün özel bir evde kanalizasyonun bakımı için tasarlanmış birçok pompa çeşidi vardır. İşlev, performans ve fiyat açısından farklılık gösterir.
Makalenin içeriği:
- Uygulama türüne göre: drenaj veya fekal
- Dalış türüne göre:
- Dalgıç pompaları ve kullanım özellikleri
- Yüzey tipi pompalar ve ana özellikleri
- Yarı dalgıç pompalar - nasıl farklılar
- Pompalama ekipmanının fiyatı nedir
- video
Pompa bu şekilde dışarı pompalanır.
Uygulama türüne göre
Başlangıçta tüm ekipman iki kategoriye ayrılır: drenaj ve fekal pompalar. Her modelin uygulanmasına dikkat edilmelidir.
Septik tank için drenaj pompası
Bir septik tank için drenaj pompası çoğu durumda, zaten saflaştırılmış suyu havzaya veya bahçeye pompalamak için kullanılır.
Uygulamanın bu özelliği, bu tür ekipmanların temiz veya hafif kirli su ile çalışacak şekilde tasarlandığından dolayı.
Aksi takdirde, cihaz sadece çalışma koşullarını geri yükleme veya yeni bir pompa satın alma maliyetini gerektirecek şekilde bozulabilir.
Bir septik tankta bir drenaj pompası kurulması
Bir fosseptik pompa için böyle bir pompa seçerken, suyun içinde mevcut olabilecek fraksiyonun maksimum boyutuna özel dikkat gösterilmelidir.
Genellikle 5-10 mm arasında değişir. Ayrıca, ekipman farklı kurulum yoludur.
Yüzey, dalmış ve yarı dalgıç olabilir.
Son iki durumda, pompa gövdesi sızdırmazdır, bu nedenle ekipmanı suya taşımak kolaydır.
Fekal atıksu pompası
Fekal atık su pompaları, oldukça büyük katı parçacıklar içeren bir sıvı ile çalışabilmeleri ile karakterize edilir.
Onların büyüklüğü 40-80 mm ve daha fazla olabilir. Aynı zamanda, öğütücülerle donatılmış modeller vardır, bu tür pompalar çalışma koşullarını korurken daha büyük fraksiyonları işler.
Fekal pompa, ilk haznenin içeriğini dışarı pompalar.
Katı kapanımların mevcut olduğu birinci bölmenin içeriklerini dışarı pompalamak gerektiğinde, septik tank için bir dışkı pompası kullanılır.
Dalgıç pompaları ve kullanım özellikleri
Dikkate alınacak ilk şey dalgıç bir pompadır. Septik tankın altına yerleştirilmiştir.
Cihazın gövdesi mühürlenmiş olduğundan, teknik özellikleri tam olarak ortaya koyan böyle bir ortamda mükemmel çalışır, korozyonun etkisine maruz kalmaz.
Tipik olarak, bu tip pompalar dökme demir veya çelik muhafazaya sahiptir.
Dalgıç fekal pompası
Sıvı, pompanın alt kısmında bulunan özel bir delikten emilir.
Çok büyük partiküllerin ekipmana girmesini engelleyen özel bir ağ ile kaplanmıştır.
Aynı zamanda, cihazın gücü o kadar yüksektir ki, pompa suyu kolayca 15-20 metreye kadar yükseltir.
Kendisinin yüksek güvenilirlik ve dayanıklılığa sahip olması, çalışmasını mümkün olduğunca basit ve kullanışlı kılan küçük boyutlara sahiptir.
Dalgıç fekal pompasının çalışma prensibi
Çoğu zaman, bu tür ekipmanlar, sıvı seviyesindeki değişikliklerle birlikte dikey bir düzlemde hareket ederek, onu açıp kapatan özel şamandıralarla donatılmıştır.
Yüzey tipi pompalar ve ana özellikleri
Özel bir evde bulunan septik tank için böyle bir pompa dışarıda kurulur. Ambarın yanında bulunabilir, ancak çoğu zaman ekipman stabilitesini garanti eden özel bir çukura yerleştirilir.
Septik tank için aşırı pompa
Pompa iki nozul ile donatılmıştır. Bir giriş. Bir septik tank veya çöplüğün içine gömülür, pompalanan sıvıyı üste taşımaya yarar.
İkinci hortum - egzoz. Bununla birlikte, drenler gerekli kapasiteye veya sadece bahçeye yönlendirilir.
Yüzey pompalarının teknik özellikleri hakkında konuşursak, diğer tiplerden daha aşağıdırlar.
Ekipman kasası çok daha büyüktür, ancak su geçirmezlik ile donatılmamıştır, bu nedenle cihaz, çökeltme sırasında kullanmak için bile istenmemektedir.
Günde, böyle bir fekal pis su pompası da bir dalgıç olandan daha düşük olacaktır. Aynı zamanda, katı parçacıkların maksimum boyutu genellikle 5 mm'yi geçmez.
Yüzeysel fekal pompa fiyatları yüksek değildir.
Bu tür ekipmanların tek avantajı, diğer modellerden de ayırt edilmesini sağlayan uygun maliyetli maliyetidir.
Yarı dalgıç pompalar - nasıl farklılar
Bu tür ekipmanlar dalgıç pompalara çok benzer.
Ama bazı farklılıklar var. Örneğin, bir tankın altına bir dalgıç pompa monte edilmişse, yarı dalgıç pompa sadece kısmen sıvıya girer.
Özel bir şamandıra sayesinde motoru yüzeyde tutulur.
Dikey yarı dalgıç pompa
Performansa gelince, çoğu yarı dalgıç pompa modelleri büyük parçacık boyutlarına sahip kanalizasyonları pompalayamaz.
Maksimum kesir boyutu 15 mm'dir.
Ek olarak, ekipmanın gücü dalgıç ve yüzey pompaları arasındaki orta noktalardadır.
Ancak, ülke evlerinde ev kullanımı için bu özellikler oldukça yeterli olacaktır.
Yüksek sıcaklıklarla çalışın
Yarı dalgıç pompanın önemli bir avantajı, 90 dereceye ulaşan bir sıvı ile çalışabilmesidir.
Ancak, septik bir tanktan gelen atıkların pompalanması söz konusu olduğunda, bu özellik özel bir rol oynamayacaktır.
Pompalama ekipmanının fiyatı nedir
Pompaların fiyat konusunu ele alırsak, çok geniş sınırlar içinde değişecektir.
Ekipmanın maliyeti aşağıdaki gibi göstergelere bağlıdır:
- üretim ülkesi;
- vücudu ve parçaları yapmak için kullanılan malzeme;
- ekipman performansı;
- Pompanın montaj şekli;
- motor gücü;
- otomasyonun kullanılabilirliği;
- maksimum katı büyüklüğü.
Dalgıç pompanın maliyeti yaklaşık 9000 ruble olacak
Bir örnek düşünün. Dzhileks firmasının dalgıç dışkı pompası yaklaşık 4,000 rubleye mal oluyor. Aynı zamanda, gücü 550 W, su yükselmesinin yüksekliği - 7 metre, ve dakikada 150 litre performans. Aynı zamanda, Energomash firmasının aynı pompası aynı fiyata sahip, ancak gücü 900 W, kaldırma yüksekliği 12 metredir ve kapasite dakikada 233 litredir. 9000 ruble için Whirlwind markasından bir pompa satın alabilirsiniz. 18 metre yüksekliğe kadar drenaj yapabiliyor, 1500 watt gücünde. Bu tür ekipmanların performansı da dikkat çekicidir - pompa bir dakikada 400 litreden fazla pompalayabilir.
Septik tank için bir pompa nasıl seçilir ve kurulur
Bir banliyö bölgesinde bir yerçekimi drenaj sistemi inşa etme olasılığı yoksa, bir septik tank için bir pompa gereklidir. Ekipmanın uzun süre düzgün çalışması için, doğru bir şekilde seçilmesi ve kurulması gerekir. Pompayı bağımsız olarak nasıl alır ve nasıl kurarım, okumaya devam edin.
Septik tank için donatım
Bir pompa nasıl seçilir
Bir fosseptik içinde kurulum için bir pompa seçerken, aşağıdaki parametreleri göz önünde bulundurun:
- ürün tipi;
- kuruluma bağlı olarak pompa tipi;
- ekipman işletme parametreleri;
- üreticisi.
Septik tank için ana pompa tipleri
Aşağıdaki tiplere uygun bir fosseptik pompası için:
Drenaj pompası farklıdır:
- atık suyun, 10 mm'ye kadar çapa sahip parçacıklarla pompalanması;
- + 40 º C'ye kadar sıcaklıklarda çalışma yeteneği;
- ekipmanı büyük kir parçacıklarının girişinden koruyan özel bir ızgara varlığı.
Atık suları küçük kirlilik parçacıkları ile pompalamak için pompa
Fekal pompa, drenaj pompasından farklı olarak, atık suda bulunan daha büyük partikülleri işleyebilir (çap olarak 80 mm'ye kadar). Bu nedenle, cihaz atıkların bir septik depoya pompalanması için en sık kullanılan yöntemdir.
Büyük miktarda kirlilik içeren atıkların pompalanması için donatım
Atıkların pompalanması için gerekli pompalara ek olarak, gerekli olan ve doğrudan kanalizasyon arıtma tesisine kurulan ekipman gereklidir. Septik tankın hava pompası aşağıdaki işlevleri yerine getirir:
- Bakterilerin aktif çalışması için kanalizasyon arıtma tankını oksijen ile doldurun;
- kanalizasyon arıtma tesisinin çalışmalarına katkıda bulunur.
Septik tank için hava pompası
Kurulum yöntemine bağlı olarak pompa tipleri
Kurulum yöntemine bağlı olarak, pompalar şunlar olabilir:
- daldırma;
- yarı dalgıç;
- yüzeyi.
Dalgıç pompa doğrudan fosseptik içine monte edilir. Ekipman farklı:
- paslanmaz çelik veya dökme demirden yapılmış dayanıklı bir kılıfın varlığı;
- Yüksek güç sadece atık su pompalamak için değil, aynı zamanda atık su arıtma tesisinin dibinden su toplamak için de gereklidir;
- işlevsellik. Ekipman çamur pompalamak için kullanılabilir, büyük kirleticiler ile drenaj vb.
- yüksek maliyet.
Bu tip pompanın tek dezavantajı, 40ºº'den daha yüksek bir su sıcaklığında çalışan ekipmanın imkansızlığıdır.
Alttan bir fosseptik pompalamak için donatım
Yarı dalgıç pompa, dalgıç pompa ile neredeyse aynıdır, ancak özellikleri bakımından önemli ölçüde farklılık gösterir:
- Bu tip bir pompa sıcaklığı 90ºº'ye ulaşan bir ortamda çalışabilir;
- Pompa, boyutları 40 mm'den fazla olmayan parçacıkları öğütür.
Yarı dalgıç ve dalgıç pompalar, daha büyük fraksiyonların kirletici maddeleri ile kanalizasyonun pompalanmasını sağlayan bir öğütücü ile desteklenebilir.
Ek ekipmanlı yarı dalgıç pompa
Yüzey pompaları septik tankın etrafında çalışır, yani cihazın kendisi kanalizasyona daldırma gerektirmez. Yüzey pompalarının avantajları şunlardır:
- taşınabilirlik - septik tanktan uzak bir yere kirli su için ekipman yükleme kabiliyeti (mesafe 9 m'den fazla olmayan);
- Dalgıç ve yarı dalgıçlara kıyasla düşük maliyet.
En önemli dezavantajlar arasında şunlar bulunabilir:
- sadece küçük parçacık parçacıkları içeren atıkların pompalanması olasılığı;
- Düşük güç ekipmanı;
- olumsuz hava koşullarında ekipman kullanırken yüksek kırılma olasılığı.
Toprağa fosseptik pompalamak için donatım
Çalışma parametrelerinin seçimi
Pompa seçimi ayrıca aşağıdakileri içeren temel çalışma parametrelerini temel almalıdır:
- ekipman performansı;
- kafası.
Performans, septik tankın hacmine ve pompalama hızına bağlı olarak belirlenir. Ev içi ihtiyaçlar için, saatte 25 m³ kapasiteli modeller en uygunudur.
Ekipman basıncının en uygun göstergesini belirlemek için şunları yapmanız gerekir:
- Bir fossepteki daldırma derinliğini hesaplamak;
- Kanalizasyonların pompalanacağı mesafeyi belirler.
Pompalama ekipmanının gerekli basıncının hesaplanması
Pompanın tüm ana teknik özellikleri, ekipman üzerindeki işaretlerin okunmasıyla bulunabilir.
Etiketin özellikleri
Pompa üreticileri
Hangi pompa en iyisi? Ekipmanı seçerken, aşağıdaki üreticilere dikkat etmeniz önerilir:
- JEELEX. Üretici, farklı performans özelliklerine sahip çeşitli tipte pompalar üretmektedir. Her tüketici, parametreler için en uygun ekipmanı seçebilir;
- Astra. Bu tür pompalar genellikle aynı septik tank ile donatılmıştır. Ekipman dayanıklıdır;
- Tver. Şirket esas olarak, sabit ve uygun şekilde bakım yapılmışsa 3 yıldan fazla sürebilen öğütücülerle fekal pompalar üretmektedir;
- Tapas. Yaygın olarak popüler olan septik tanklar için en yaygın pompa markası, ekipmanın mükemmel özellikleri düşük maliyetle tamamlanmaktadır.
Pompa kurulum
Yüzey pompalarının montajı özel bilgi gerektirmez. Cihaz, güç kaynağına bağlanır ve hortum, septik depoya indirilir.
Dalgıç ve yarı dalgıç pompalar aşağıdaki şekilde monte edilir:
- İlk aşamada, ekipman monte edilir. Güç kaynağı kablosu ve boşaltma hortumu (boru kesimi) pompa gövdesine bağlanır;
- Pompayı indirmek ve tutmak için kanalizasyon arıtma tesisinin tankına metal kılavuzlardan yapılmış özel bir asansör yerleştirilmiştir. Kurulum maliyetini azaltmak için, asansör güçlü bir kablo ile değiştirilebilir;
- Pompa, septik tankta seçilen tasarıma sabitlenir ve güç kaynağına bağlanır.
Bir dalgıç pompanın kurulumunun ana aşamaları
Drenaj pompasına genel bir bakış ve kurulumu, videoda ayrıntılı olarak sunulmuştur.
Herhangi bir pompa, esas olarak ekipmanı temizlemekten oluşan periyodik bakım gerektirir. Cihaz 12 ay içinde en az 2 kez temizlenmelidir.
Septik Pompa
Septik Pompa
Septik Pompa
Ülkesi arsa, birçok vatandaşın en büyük hayalidir ve tam olarak aynı zevki karşılayabilmektedir. Örneğin, lağımları alın. Kanalizasyonun "kendi başına" hareket ettiği bir sürüklenme sistemi kurduysanız iyi olur. Ancak bir nedenden ötürü mümkün değilse, bir fosseptik için bir dışkı pompasının kurulması dışında hiçbir şey kalmaz. Herkes ne olduğunu bilmiyor. Bu nedenle, böyle bir cihaz kurmayı planlıyorsanız, operasyonun prensibini ve ana çeşitleri önceden anlamanız gerekir. Özellikle siz kendiniz seçersiniz.
Fekal pompalar arasındaki fark nedir?
Prensip olarak, bu kanalizasyon için aynı pompadır. Sadece katı parçacıkların bulunmadığı drenleri pompalayabilmesinden farklıdır. Bu sırada, normal drenaj pompası, küçük fraksiyonlu taşların ve diğer ağır kirliliklerin bulunduğu bir ortamda çalışmaktadır, bu nedenle cihaz pervanesi kırılabilir. Bu nedenle, drenaj pompaları girişte özel bir süzgeç ile donatılmıştır, bu da çok büyük partikülleri geciktirir.
Dışkı pompalarında filtreler yoktur ve kanalizasyon kanallarının maksimum boyutları sadece içine düştükleri giriş deliğinin çapı ile sınırlıdır (çoğu durumda 3,5 cm veya daha fazladır).
Dikkat edin! Septik tanklar için en modern pompalar, cihazın çalışması tam otomatik olduğundan, bir şamandıra ve bir anahtarla donatılmıştır.
Fekal pompalarda sıklıkla süzgeç yoktur.
Ayrıca bu pompanın genellikle bodrumdan su pompalamak için kullanıldığını unutmayın.
Fekal ekipman çeşitleri
Bu tür pompalar:
- yüzeysel;
- daldırma;
- yarı dalgıç.
Yüzey pompaları
Ucuzluk ve düşük teknik özelliklerde farklılık gösterir. Pompalar, tam olarak ihtiyaç duydukları yere tam olarak monte edilebilir, ayrıca, tanktan önemli bir mesafede (9 m'ye kadar). Bu pompalar bodruma su basmak için kullanılabilir.
Daldırma cihazlarını kalıcı olarak monte etmek istenmeyen bir durumdur, çünkü zayıf bir su geçirmezliğe sahip olduklarından, nem nedeniyle arızalanabilirler: Sıcaklık sıfırın altına düşerse, pompadaki kalan sıvı donacak ve yok edilecektir.
Yüzey pompası ve montaj şeması
Bu tür cihazlar sıcak su pompalayabilirler (60 ° C'den fazla olmayan). Pompanın kendisi sadece uzaktan değil, aynı zamanda, örneğin, tankın kenarına da monte edilebilir ve sadece emme memesi, kanalizasyona girer. Yüzey pompaları iki gruba ayrılır.
- Olmayan. Emme hortumu tamamen doldurulurken suyu 7 m'ye kadar derinlikten kaldırabilirler.
- Kendinden emişli. Bunlar, 8 metreye kadar daha yüksek bir kaldırma yüksekliği ve emme hortumunun sıvı ile dolmaması gerçeğiyle karakterizedir.
Ayrıca, motorun türüne bağlı olarak, yüzey pompaları:
Çoğunlukla bu pompalar merkezkaç kuvveti prensibine göre çalışır, ancak kurulumları imkansız olduğunda, vorteks cihazları daha kompakt olduklarından kullanılır. Vorteks pompaları büyük güce sahiptir, neredeyse sessizdir, ancak sadece sığ derinliklerde etkilidirler.
Artıları:
eksileri:
- Düşük verimlilik;
- olumsuz hava koşullarında sık sık arızalar;
- fraksiyonu 5 mm'yi aşmayan partiküllerin transferi.
Septik tank için dalgıç pompalar
Bu tip cihazlar çok üretken olduğundan, sadece özel evlerde değil, aynı zamanda endüstriyel tesislerde de kullanılmaktadır. Bunların çalışması da santrifüj kuvvetine dayanırken, elektrik motoru pervane ve bıçaklarla etkileşir. Motor döndüğünde, emiş hattında bir vakum oluşur, bu nedenle kanalizasyon kanalları emilir.
Dikkat edin! Dalgıç modelleri yeterince güçlüdür (40 kilowatt'a kadar) ve bir öğütücü kullanmadan 4 cm'ye kadar katıları pompalayabilirler (ne olduğu, biraz sonra konuşacağız).
Cihazların durumu, agresif ortama dayanıklı malzemeden yapılmıştır, çünkü tüm operasyon süresi boyunca onunla temas etmesi gerekir. Çoğu zaman, bu malzeme dökme demir ve "paslanmaz çelik" dir.
Şamandıralı dalgıç pompa
Artıları:
- yüksek performans;
- makul fiyat.
eksileri:
- Cihazı 40 ° C'nin üzerindeki sıcaklıklarda kullanmayın.
Dalgıç Pompa Montaj Şeması
Farklı üreticilerin fekal dalgıç pompaları için karşılaştırmalı özellikleri ve fiyatları
Septik tanklar için yarı dalgıç pompalar
Bu tür cihazlar geleneksel dalgıç pompalara çok benzerler, fakat pompalayabilecekleri katı parçacıkların boyutu zaten 1.5 cm'den daha kısadır. Yarı dalgıç pompalar çoğunlukla küçük kuyular için kullanılmaktadır, bu yüzden bunlar endüstri alanında bulunmazlar.
Operasyon esnasında, motor özel şamandıralardan dolayı sıvının üzerinde bulunur ve pompanın mekanik tasarımı suya batırılır.
Dikkat edin! Motorun montajı özellikleri, 90 ° C'ye kadar çok sıcak sıvıya sahip benzer pompaların kullanılmasına izin verir. Aşırı ısınma olmayacak.
Artıları:
- cihaz yüksek sıcaklık koşullarında uygulanabilir;
- tasarım özellikleri sayesinde elde edilen onarım kolaylığı.
eksileri:
- pompalanan katı parçacıkların küçük boyutları.
Drenaj pompaları
Bu, septik tank için özel bir pompa türüdür. Yeraltı suyu, yağış ve diğer düşük kirlenmiş sıvıları pompalamak için kullanılabilirler. Bizim durumumuzda, filtrasyon kuyusundan arıtılmış su pompalamak için kullanılacaktır.
Bu pompanın ana özelliği, büyük katı maddelerin cihaza girmesini engelleyen koruyucu bir örgüdür.
Fekal ekipmanda kıyıcı
Bunları iki kategoriye ayıran başka bir pompa sınıflandırması vardır.
- Soğuk / sıcak drenaj pompalayabilen bir değirmeni olan cihazlar.
- Parçalayıcı olmayan benzer cihazlar.
Dikkat edin! Öğütücü - çok büyük katı parçacıkların öğütülmesi için pompaların içine yerleştirilmiş özel bir cihaz.
Onları daha ayrıntılı olarak düşünün.
Soğuk sıvı cihazlar
Bu tür bir pompanın bir kıyıcı olmadan montajı, aynı anda birkaç tesisat cihazının paralel olarak bağlanmasını sağlar. Çok uygundur, ancak sıcaklık sınırını unutmayınız - en fazla + 40 ° C. Dahası, kanalizasyona düşen her şeyi dikkatli bir şekilde izlemeniz gerekir.
Bir değirmeni olan cihazlar genellikle bir sıhhi tesisat armatürünün hemen arkasında bulunan bir tuvalet pompasıdır. Atıkları kendi içinde biriktirir, ezer ve kanalizasyona yönlendirir. Cihazı tuvalete bağlamak için özel bir adaptör gereklidir.
Bu pompalar uzun bir servis ömrü ile karakterize edilir, ancak sıvının sıcaklığının yukarıdaki işareti aşmaması şartıyla.
Dikkat edin! Bu durumda, boru hatlarının büyük bir çapı gerekli değildir, çünkü drenler iyice ezilmiştir.
Sıcak sıvı cihazlar
Bir parçalayıcıya sahip olmayan pompalar, lavabo, bulaşık makinesi, küvet ve çamaşır makinelerinin yanında monte edilir. Atık suyun maksimum sıcaklığı 90 ° C'dir.
Son olarak, bir değirmeni ile donatılmış fekal pompalar. Tüm katı atıkları ezerek daha yüksek bir sıcaklığa (yaklaşık 95 ° C) dayanırlar. Herhangi bir tesisat tesisatına monte edilirler.
Video - Kanalizasyon Pompaları Kesme
işaretleme
- Pompa sadece rakamlarla işaretlenmişse, katı parçacıkların 5 mm'den büyük bir boyutta olduğu atık su için kullanılabileceği anlamına gelir.
- "H" harfini görürseniz, pompa gövdesi paslanmaz çelikten imal edilir. Başka bir deyişle, agresif çevreye karşı dayanıklıdır.
- “Ф” harfi, 3,5 cm'yi geçen katı parçacıkların yanı sıra uzun lifli kirliliklere sahip sıvıları pompalama olasılığını ifade eder.
Bir fosseptik için pompanın seçiminin özellikleri
Burada ana konuya geliyoruz - uygun bir pompa seçimi. Satın alırken dikkat edilmesi gereken ana parametreler aşağıdadır.
- Daldırma derinliği
- Septik tank içine beslenen boru hattının çapı.
- Çitin noktasından pompanın yerleştirilme yerine kadar olan mesafe.
- Kanalizasyona girebilecek maksimum katı partikül boyutları.
- Gerekli kapasite, m³ / h Sıvının ne kadar hızlı pompalanması gerektiğini belirler.
Drenlerin yükseleceği yüksekliği belirlemek için, dalgıç tankından hortumun uzunluğunu suyun taşınacağı yere kadar ekleyin (son değer, 10 m yatay olarak 1 m'ye dikey olarak eşit olduğu için on ile bölünmelidir).
Örnek: Pompa 6 m derinliğe daldırıldı, atık bertaraf alanına olan mesafe 15 m, aşağıdaki formülü kullanıyoruz: 6 + m.
Bu durumda, suyu 7.5 m kadar kaldırabilecek bir pompanın alınması gerektiği ortaya çıkmaktadır.
Fekal pompa kurulumu
Adım 1. İlk önce otomatik bir bağlantı sistemi monte etmeniz gerekiyor. Bu bir tür bağlantıdır, bir ucunun tankın dibine sabitlenmesi gerekir, diğeri de bir fosseptik için pompaya bağlanmalıdır.
Adım 2. Sonraki kılavuz tüplerin kurulumu. Bağlantıdan boruların döşenmesi, bir çek valf ve bir valf ile donatılması gerekir.
Aşama 3. O zaman elektrikle çalışmanız gerekir. İlk olarak, şamandıra sensörleri kontrol paneline daha fazla bağlantı ile ayarlanır. Orada pompa bağlı. Bundan sonra, panel elektrik getirmelidir.
Dikkat edin! Kurulumun bu aşamasında, sizi güç dalgalanmalarının hoş olmayan etkilerinden kurtaracak bir voltaj regülatörüne dikkat etmeniz önerilir.
Fekal pompa kurulumu
Aşama 4. Pompayı çalıştırın. Cihaza özel boşaltma zincirleri koymalı ve önceden monte edilmiş kılavuzlar boyunca deponun dibine indirmelisiniz. Otomatik bağlantı ve pompanın önemli ağırlığı nedeniyle, eklemlerin maksimum sıkılığını sağlayabilirsiniz.
Fekal pompaların çalışma özellikleri
- Kullanmadan önce cihazı temiz suyla iyice yıkayın.
- Önleyici test yılda en az bir kez yapılmalıdır.
- Yağın durumunu ve seviyesini dikkatlice izlemek gerekir. İlk kontrol, satın alındıktan bir hafta sonra gerçekleştirilir. Yağın grimsi bir tonu varsa, suyun girdiği anlamına gelir; Muhtemelen şaft contasındaki bir kusur nedeniyle.
- Kablo girişi, sıkma ve bükülme olmaksızın mühürlenmelidir.
- Pompa hızlı bir şekilde tıkanırsa, kıyıcı yıpranır. Bu kesim parçalarının yuvarlaklığı ile belirlenebilir.
- Atık suların ve diğerlerinin izin verilen sıcaklığı gibi üreticilerin tüm gereksinimlerine uygunluk, dışkı pompasının çalışması için bir ön koşuldur!
Dalgıç pompa operasyonda
bulgular
Fekal pompa, herhangi bir sebepten ötürü bir yerçekimi kanalizasyon sisteminin donatılması imkansız olduğu takdirde, bir septik tankın yeri doldurulamaz bir elemanıdır. Bu pompanın özellikleri akış kanalının geniş genişliği, agresif ortamlara (tabii ki kanalizasyon drenajlarına) direnç ve daha fazla dayanıklılıktır.
Bir fosseptik için pompa: seçim, kurulum, operasyon nüansları
Bir kır evi, yazlık ya da yazlık düzenlemesinde, önemli bir nokta otonom bir kanalizasyon sistemi sorunudur, çünkü merkezi bir sisteme bağlanmak genellikle mümkün değildir. Bu durumda, bir fosseptik deposu takın ve gerekli ekipmanla donatın.
Septik tank için ekipmanın ana elemanı bir pompadır. Onun doğru seçimi tüm bireysel kanalizasyon sisteminin düzgün çalışmasını sağlayacaktır.
1 Septik tank için pompa çeşitleri
Septik tanklar için tasarlanan üniteler sadece sıradan pompalar gibi temiz su pompalamakla kalmaz, aynı zamanda aşağıdaki özelliklere sahiptir:
- kirlilik içeren bir sıvı ile çalışabilir;
- özerk bir arıtma tesisinin içeriğini dışarı pompalamak için uyarlanmıştır;
- su basmış tesislerden (bodrum, kiler, vs.) su pompalamak için sel için vazgeçilmezdir.
Bu tür özel birimler aşağıdaki tiplerden oluşmaktadır:
- yüzeysel;
- daldırma;
- Yarı daldırma;
- hava;
- boşaltın.
Fosseptik tankın büyüklüğü, toprak kalitesi, atıksu ve dışkı miktarı dikkate alınarak pompa seçimi yapılmalıdır.
menüye ↑
1.1 Septik tanklar için yüzey pompaları
Bu tür ekipmanlar, yerel arıtma tesislerinde su pompalamak için kullanılır. Septik tanktan belli bir mesafede (9 m'ye kadar) yerleştirilebilir. Bu düzenleme ile, pompa yüzey üzerinde kalır ve sadece emme nozülü kuyuya yerleştirilir.
Bir septik tank için drenaj pompasının cihazı
Yüzey cihazları manuel modda veya tam teşekküllü bir otomatik istasyonda çalışan kompakt üniteler olabilir.
Yüzey ekipmanı, zayıf bir su geçirmezliğe sahip olduğundan ve sıcaklık dalgalanmaları ve nemin etkilerine karşı hassas olduğundan, iç mekana kurulmalıdır. Uygun bir oda yoksa, ekipman, bir septik tankın yanında düzenlenen bir çukur veya keson içine yerleştirilir.
Motor tipine bağlı olarak, yüzey pompaları iki tip olan elektrikli, benzinli ve dizel motorlara göre farklılık gösterir.
- Kendinden emişli cihazlar, 8 metreye kadar kaldırma yüksekliğine sahip olup, emme hortumu sıvı ile doldurulmamıştır.
- Kendinden emişli olmayan cihazlar 7 metreye kadar kaldırma yüksekliğine sahiptir Emme hortumu tamamen sıvı ile doldurulmuştur.
Yüzey cihazlarının avantajları şunlardır:
- taşınabilirlik;
- ucuz maliyet.
Yüzey cihazlarının dezavantajları şunlardır:
- Düşük verimlilik;
- pompalanan parçacıkların fraksiyonu 5 mm'yi geçmez.
1.2 Septik tanklar için dalgıç cihazlar
Cihazlar katı kirliliklere sahip sıvıları pompalamak için tasarlanmıştır. 2 tip cihaz vardır: sabit ve taşınabilir. Dalgıç pompaları aşağıdaki özelliklerle ayırt edilir:
Septik tank için dalgıç pompa takılması
- Büyük bir kapasiteye (40 kW'a kadar) sahiptirler ve 1 saat içinde 400 metreküp sıvı işleyebilir ve 20 metreye yükseltebilirler.
- Geniş akışlı kanalların varlığı, tıkanmayı önleyen 40 mm çapa ve yoğun uzun lifli kirliliklere sahip katıların pompalanmasını mümkün kılar.
- Mekanizmanın gürültüsü duyulmaz değildir. Ekipmanın çalıştığı ortam tarafından emilir.
- Cihazlar yüksek performansa sahiptir.
Çoğu zaman, dalgıç modellerde ek taşlama ekipmanı bulunur ve aşağıdakilerle donatılmıştır:
- kontrol paneli;
- bir veya daha fazla yüzer;
- cihazı, tankın dibinde sabitleyen bağlantı;
- çek valf;
- taşlama sisteminin kesme mekanizması;
- cihazı aşırı ısınmadan koruyan termik röle;
- termal koruma ile su geçirmez motor.
Dalgıç üniteleri dayanıklı, kimyasal olarak dirençli malzemelerden yapılmıştır: paslanmaz çelik ve dökme demir.
Septik tanklar için dalgıç pompaların kullanılması tavsiye edilir:
- ülke binalarında;
- üretim tesislerinde;
- yeraltı otoparkında;
- Araba yıkama bölgelerinde.
Dalgıç pompalama cihazlarının bir dezavantajı vardır. Çalışma ortamının sıcaklığı 40 dereceyi geçmemelidir.
menüye ↑
1.3 Yarı dalgalı septik tanklar için pompalar
Bu tür cihazların ana ayırt edici özelliği, motoru su yüzeyinin üzerinde tutan bir şamandıranın varlığı ve su altında pompalama mekanizmasıdır. Bu tür pompaların tahrik sistemi elektriktir. Cihazın çelik gövdesi ve uç contası, cihazı neme ve kırılmaya karşı korur. Sürücünün yüzey konumu, 90 dereceye kadar sıcaklığa sahip sıvılarla çalışmak için yarı dalgıç cihazların kullanılmasını mümkün kılar. Motor aşırı ısınmayacaktır.
Yarı dalgıç cihazların avantajları şunlardır:
- tasarım özellikleri ile elde edilen onarım servisinin sadeliği;
- Yüksek sıcaklık koşullarında çalışma yeteneği.
Yarı daldırma aparatının önemli bir dezavantajı, küçük bir fraksiyon (15 mm'ye kadar) katı pompalı partiküllerdir.
Septik tank için yarı dalgıç pompa
Endüstriyel alanda yarı daldırma cihazları kullanılmamaktadır. Genellikle küçük hacimli bir fosseptik pompalamak için kullanılırlar.
menüye ↑
1.4 Septik tank için hava pompaları
Bir fosseptik için kompresör, bağımsız kanalizasyonun genel sisteminin gerekli bir elemanıdır. Aşağıdaki destek işlevlerini gerçekleştirir.
- Temizleme işlemini tamamlar, drenajları oksijen ile doldurur. Herhangi bir kanalizasyon arıtma tesisinin işleyişine yardımcı olur, bu da septik tankın dışından daha fazla basınç oluşturur.
- Tüm arıtma sisteminin normal çalışması için gerekli olan septik tank için aerobik bakterilerin etkinliğini koruyun.
Bir hava pompasının düzgün çalışması için, aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekir:
- serbest hava erişimi;
- Septik tankın içinde, yoğunluk, sıkıştırılmış havanınkinden daha düşüktür.
Septik tank için 1.5 Drenaj pompası
Drenaj cihazları aşağıdaki niteliklere ve teknik göstergelere sahiptir:
- birim tipi - bıçak;
- yüksek oranda kontamine olmuş sıvıları absorbe etme kabiliyetine sahiptir;
- temiz ve akış suyunun pompalanması yapılabilir;
- üniteler, içerideki büyük kirlilik parçacıklarının içeri girmesini önleyen bir filtre ağına sahiptir (10 mm'ye kadar);
- Cihazın aşırı ısınmadan korunması, bir şamandıralı şalterin mevcudiyeti ile sağlanır;
- +40 dereceye kadar sıcaklıklarda sıvılarda kullanılır;
- standart kablo uzunlukları 5 m ila 10 m arasında değişir;
- Su taşkınları sırasında sulama, sulama ve acil durum pompalama için cihazlar kullanılabilir.
2 Septik tank için pompa seçimi
Bir birim seçerken, aşağıdaki parametrelere dikkat edin:
Zorunlu drenaj ile septik tankın düzenlenmesi
- daldırma derinliği;
- Emme giriş ve besleme borusunun çapı;
- Cihazın kurulum yerinden alma noktasına olan mesafe
- drenajlarda ortaya çıkabilecek maksimum katı kirlilik boyutları;
- atık suyun sıcaklık koşulları;
- Akışkan pompalama hızını karakterize eden m³ cinsinden makine kapasitesi.
Atık suyun yüksekliğini hesaplamak için, septik tanktan boşaltma yerine giden sıvıları besleyen hortumun uzunluğunun göstergesine daldırma derinliği göstergesini eklemeniz gerekir. Doğru bir sonuç elde etmek için hortum uzunluğu 10'a bölünmelidir, çünkü yatay yönde 10 m uzunluğunda dikey olarak 1 m.
20 m'lik bir tankı çıkarırken 6 m derinliğe sahip bir fosseptik atık su pompalamak için, 6 m + 2 m = 8 m derinlikteki sıvıları hareket ettirebilen bir pompaya ihtiyacınız olduğunu düşünün.
Bir septik tank için ünitenin seçiminde ekipman işaretleme yardımcı olacaktır.
- "H", pompa gövdesinin agresif ortamlarda kullanılabilecek şekilde paslanmaz çelikten yapıldığını söylüyor.
- "F", pompanın sıvıyı uzun lifli inklüzyonlar ve katı partiküller ile 35 mm'ye kadar bir fraksiyonla pompalama yeteneğini bildirir.
- Üniteyi bir rakam ile işaretlemek, 5 mm'ye kadar çapa sahip katı partikülleri sıvı pompalama yeteneğini gösterir.
2.1 Septik tankın pompa ile çalışması (video)
3 Septik bir tankta drenaj pompası nasıl kurulur?
Çoğu zaman, üreticiler müşterinin belirttiği parametrelere göre, septik tankları pompalarla tamamlarlar. Bu nedenle, özellikle popüler olan herhangi bir modifikasyonun bir septik tankı için, doğrudan tank üreticisine pompalamak için bir pompa sipariş edebilirsiniz. Uzmanlar, bir septik tankın seçilen modelinde ünitenin kurulumunu yapacaklar.
Fosseptik tank bireysel olarak yapılırsa veya pompa olmadan satın alınırsa, montajı ciddi zorluklara yol açmamalıdır. Pompayı aşağıdaki sıraya göre kurmak gereklidir.
- Otomatik bir bağlantı sistemi kuruyoruz. Kuplajın bir ucunu tankın tabanına takın ve diğerini pompaya bağlayın.
- Tank duvarı boyunca bulunan kuplajdan, kılavuz boruları, bir valf ve bir çek valf sağlayarak sabitleriz.
- Üniteye bir kontrol paneli bağlanır, şamandıralı anahtarın tepki seviyesi ayarlanır, güç kaynağı bağlanır. Sistemde bir voltaj dengeleyici uygulamak gereksiz olmaz.
- Ünite önceden belirlenmiş kılavuzlar boyunca bir kablo veya zincirler vasıtasıyla tankın altına indirilir.
- Sistemin test çalıştırmasını gerçekleştirin.
3.1 Pompaların çalışma nüansları
- Cihazı kullanmadan önce temiz su ile durulayın.
- Denetim yılda en az 1 kez yapılmalıdır.
- Yağın seviyesini ve durumunu yakından izleyin. Operasyonun başlamasından 7 gün sonra 1. revizyon.
- Kablo bükülmeden, kelepçelenmeden ve mühürlenmeden döşenmelidir.
- Üreticinin talimatlarında belirtilen tüm şartların yerine getirilmesi zorunludur.
Bir septik tank için pompanın uygun seçimi ve uzun bir süre çalışma kurallarının yerine getirilmesi kanalizasyon sistemi ile ilgili problemlerden kurtulacaktır.