Özel binalarda açık ısıtma sistemlerinin kullanılması bazı durumlarda yangına neden olabileceğinden tehlikelidir. İçlerinde bulunan duman tahliye borusu o kadar ısınır ki yanıcı maddelerle temas halinde yangın çıkması mümkündür. Korumasının en önemli unsurları, egzoz gazlarının güvenli bir şekilde boşaltılmasını sağlayan ve güvenlik gereksinimlerine uygun olarak monte edilen bir tavandan geçiş baca ünitesini (PPU) içerir.
Baca kanalı tavanının görevleri
PPU, duman egzoz borusunun evin tavanından geçişini organize etmek için tasarlanmıştır. Ortası delikli yuvarlak veya kare şeklinde modüler bir tasarımda üretilmektedir. Ana görevi, ısıtma sisteminin çalışması sırasında olası ahşap parçaları aşırı ısınma ve yangından korumaktır.
Baca geçiş üniteleri monte edilmiş halde ücretsiz satışa çıkıyor, ancak dilerseniz kendiniz monte edebilirsiniz. Kullanıma hazır bir ürün seçerken aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurmanız gerekecektir:
- duman egzoz kanalının boyutu (çapı);
- fırının yeri;
- tavan plakalarının özellikleri.
Geçidin ısı yalıtımı için yüksek sıcaklıklara dayanabilen koruyucu folyo ekranlı bazalt yün kullanılır.
Cihaz türleri ve onlar için gereksinimler
Ancak iç pazar birçok baca kanalı örneği sunmaktadır. Şekillerinde farklılık gösterirler, kare ve yuvarlaktırlar. Birinci tipteki geçiş düğümleri tek ve çift yapılır. İkinci tip modeller, ortasında bir boru deliği bulunan çift kare kutu şeklinde yapılır.
Daha karmaşık bir yapı, yuvarlak bir şekle sahip yapıların özelliğidir. Dışa doğru, düz bir kare taban üzerine monte edilmiş bir silindirdir. Varsa, montajı doğru yere monte etmede herhangi bir sorun yoktur.
Güvenlik gereksinimleri
PPU'yu kurarken, kolayca yanıcı yapıların yakınından geçen kanalın 50 ° C'nin üzerine ısınmaması gerektiğine göre güvenlik gereksinimi zorunludur. Bu koşullar SNiP 41-01-2003'te daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Geçiş koruyucu yapı kullanılmadan doğrudan boru döşeme, mevcut standartların gerekliliklerinin büyük bir ihlalidir.
Borunun binanın ahşap yapıları ile doğrudan teması yoksa, baca geçişini tavandan düzenlemek de gereklidir. Dış duvarlarının çalışma sıcaklıkları, bitişik alanların yanması ve ardından yanması için yeterli değerlere ulaşır. Bu, geçiş elemanlarının NG yalıtım sınıfı aracılığıyla korunmasını gerekli kılar.
Bitmiş bir ürün satın alırken, güvenlik gereksinimlerine uygunluk ile ilgili kurulum ve dokümantasyon için ekli talimatları incelemeniz önerilir.
DIY hazırlık ve kurulum
Bir PPU bacasının bir hamamda veya başka bir ahşap yapıya montajı hazırlık önlemleri ile başlar. Bu, seçilen tasarımın türünü, bacanın karakteristik boyutunu ve monte edildiği malzeme sınıfını (tuğla, sandviç veya çelik) dikkate alır.Çalışmaya başlamadan önce aşağıdaki aracı ve sarf malzemelerini hazırlamanız gerekecektir:
- elektrikli yapboz;
- çekiç ve elektrikli matkap;
- işaretleme aracı;
- bir çift kutu veya başka bir taban için parantez ve boşluklar;
- donanım (vidalar, vidalar, vb.).
Geçiş yolunun düzenlenmesi ile ilgili hazırlık işlemleri sırasında, PPU montajı için tavana bir alan işaretlenir. Kirişler yakın yerleştirildiğinde, uzmanlar, duvarları minerit ile kaplanmış bir ara ahşap kutu yapılmasını önerir. Gerekli değilse, aşağıdaki işlemlere geçin:
- Geçit yapısının boyutuna göre bir tavan deliği yapılır.
- Ünitenin kendisi ile aynı sınıf bir ısı yalıtkanı ile kaplanmıştır. Benzer veya daha iyi özelliklere sahip başka herhangi bir yalıtım malzemesinin kullanılmasına izin verilir.
- Daha fazla güvenilirlik için, ısı yalıtımının üzerine çelik şeritler yapıştırılmıştır.
- Satın alınan geçiş tertibatı bitmiş deliğe yerleştirilir. Borunun üzerine konulmasına ve onunla birlikte monte edilmesine izin verilir.
- Yapıyı hazırlanan yere yerleştirdikten sonra, PPU panelini, delikleri önceden açılmış kendinden kılavuzlu vidalarla sabitlemelisiniz.
Bundan sonra, oluşan boşlukları ısıya dayanıklı yalıtım malzemesi ile doldurmak kalır. Bazen zeminlerin ahşap yüzeyleri, yangın olasılığını azaltan koruyucu bileşiklerle (yangın geciktiriciler) kaplanır.
Isıya dayanıklı koruyucu kaplama, bu tür yapıları kazara yangından koruyamaz, hizmet ömürleri bir yıl ile sınırlıdır.
Tuğla baca geçişi
Bir tuğlanın iyi bir ısı yalıtkanı olmasına rağmen, bacaların imalatında, kolay yanıcı malzeme ve yapılardan geçişlerin tasarımına ilişkin kurallara uyulur. Deliğin kenarından boruya olan mesafe en az 25 cm yapılır, bunun için soba-duvarcılık şeması, tavandan kablolama alanındaki kalınlığını artıran ayrı bir sıra sağlar. Herhangi bir nedenle bu yerde değilse, düzenlemeler tavanda yapının kendisinden 10 santimetre daha büyük bir delik açmanıza izin verir. Ardından, hazırlanan yerden penetrasyon tasarımına geçebilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki işlemleri yapmanız gerekir:
- seçilen ısıya dayanıklı malzeme ile zeminin kenarlarını kapatın;
- birkaç metal veya minerit şeridi ile örtün;
- çelik sac boşlukları ile odanın yanından geçişi dikin;
- bir sonraki katın veya çatı katının yanındaki mevcut boşlukları aynı ısıya dayanıklı bileşikle doldurun;
- bir sonraki katın veya çatı katının kenarından kesilen PPU'yu uygun boyutta bir çelik sac ile kapatın.
Bu işlemler tamamlandıktan sonra tuğla boru döşeme elemanlarından iyi bir şekilde yalıtılacaktır.
Güvenilirlik için, erime noktası yaklaşık 800-1000 ° C olan yalıtım malzemelerinin kullanılması tavsiye edilir.
Çatı giriş açıklığı
Bacayı çatıdan geçirirken aşağıdaki görevler çözülür:
- bir çelik veya tuğla kanalın çatı yapısının elemanları ile temasının sınırlandırılması;
- tavan arasına nem girişi hariç, geçidin sıkılığının sağlanması;
- çıkış yapısının güvenilir şekilde sabitlenmesi.
Bunun için doğrudan geçiş alanında bir kutu kiriş ve birkaç enine kiriş düzenlenmiştir. Şekli ve bileşimi, özel kablolama koşullarına (baca malzemesi ve boyutları) bağlıdır.
Sandviç boru geçiş düzenlemesi
Birçok kullanıcı, aşağıdaki nedenlerle sandviç baca tasarımlarını tercih etmektedir:
- sadece onların yardımıyla dış devrenin sıcaklığını 200 dereceye düşürmek mümkündür;
- kullanımları yoğuşma birikimini önler;
- fırından sandviç kanala doğru giden boruların ısınması azalır;
- tüm yapının hizmet ömrü bir bütün olarak artar;
- en fazla 3 dirsek içeren bir sistemin kurulumunu kolaylaştırır.
İlk aşamada, geçiş yolundaki bir banyo veya ev ocağına bir metreden uzun olmayan basit bir koruyucu modül monte edilir (bunun yerine bir ısı eşanjörü kullanılmasına izin verilir). Diğer işlemler aşağıdaki sırayla gerçekleştirilir:
- Sandviç boruya, çift duvarlı bir PPU yapısı ile ısı eşanjörüne uyan bir adaptör monte edilmiştir. Bir bağlantı yeri seçerken, boruların zemin ve çatı tavanlarına birleştirilmesinin kesinlikle yasak olduğu SNiP'nin gereksinimlerini hatırlamak gerekir.
- Baca, kullanıma hazır bir PPU tertibatı vasıtasıyla tavandan geçirilir.
- Baca montajının bu aşamasının sonunda, yapının duvarları ile boru arasındaki boşluk, koruyucu bir perde ile bazalt yünü ile doldurulur.
Dolgu hazırlanırken, sadece bazalt kayalara dayalı değil, diğer ısıya dayanıklı malzemelerin kullanılmasına izin verilir. Yapıda çekişi bozdukları için döşeme sırasında yatay bölümlerin yapılması önerilmez. Bu başarısız olursa, toplam uzunlukları bir metreyi geçmemelidir. Çekiş, sistemdeki tercihen 2'ye düşürülmesi gereken diz sayısından da etkilenir.
Çoğu malzeme kuvvetli bir şekilde ısıtıldığında genleştiğinden, yapı geçiş noktasında çok katı bir şekilde sabitlenmemelidir.