Southern Stock / Stockbyte / Getty Images
Hepimiz bunu zaman zaman yaptığımızın farkındayız ve muhtemelen tekrarlanacaktır. Bu doğru, bir devrenin aşırı yüklenmesi veya çok fazla aygıt bulunan damla kablosu kullanmaktan bahsediyorum. Elektrik yükünü ayırmak için başka bir devre veya uzatma kablosu farklı bir devreye çalıştırmak yerine, devre kesici devreye girene kadar yalnızca cihaz eklemeye devam ediyoruz. Elektrik devresi aşırı yükleri, bir elektrik kablosuna veya devresine daha fazla amper yükleyebildiğinde ortaya çıkabilir.
Örneğin, # 14 tel güvenli bir şekilde 15 amper taşıyabilir ve 15 amp kesici ile korunmalıdır. Bunun yerine bir 20 amper kesiciye bağlanırsa, kesici yalnızca 15 amper işleyebilen bir tel üzerinden 20 amper akım akmasına izin verecektir. Tel ve şalter ısınmaya başlar ve bir elektrikli ateşe neden olabilir.
Ampasite, voltaj miktarını voltaja bölerek hesaplanabilir. 120 voltta çalışan 1, 000 watt'lık bir saç kurutma makineniz var diyelim. Bunu bölün ve 10 amper akım çekin alırsınız. 20 amperlik bir devre üzerinde, bu kullanılan devrenin yarısı zaten.
Şimdi, evinde yemek yemeyi düşünün. Her biri 1, 000 vat güç çeken birkaç bardak tencere takın ve devrenin maksimum kapasitede nasıl olduğunu görebilirsiniz. Sorun şu ki, başka şeylerin de tıkanmış olması muhtemel ve şüphesiz devre dolaşacaktır. Bu durumda, sorunu çözmenin tek yolu, aygıtlardan birini farklı bir devredeki başka bir prize takmaktır.
Kural olarak, motorlu bir şeyin kendi devresine ihtiyacı olduğunu unutmayın. Bu şekilde cihazın fişe takılması için daima yeterli devrenin olacak. Aynı şekilde, taşınabilir ısıtıcılar gibi her birinin kendi devrelerini oluşturması gerekir. Aynı devreye birden fazla taşınabilir ısıtıcı bağlıysa, bu son derece tehlikelidir.
Bir kiracının duman gibi kokladığını söylediği için bir keresinde bir arkadaşımdan kira nedeniyle durmamı isteyen bir telefon geldi. Aynı devreye takılan üç elektrikli ısıtıcı nedeniyle duman oluştu. Şalterin devreye girip girmediğini sorabilirsin. Verdikleri cevap 13 kez "evet" idi! Neyse ki, onları evden ve itfaiyeden çıkardım ve duvar kavitesinde erimiş bir tel buldular. Onarımlar yapılırken kiracıların arkadaşlarıyla kalmaları birkaç bin dolara maloldu ve birkaç hafta rahatsız oldu.
Devre aşırı yüklemelerine gevşek veya aşınmış kablolar ve bağlantılar da neden olabilir. Özellikle bağlantı neme maruz kaldıysa, bir kutunun içindeki bir ek kesici bağlantı olabilir, bir kablo bir tel somun ek yeri altında iyi bir temas oluşturmaz, yalnızca tel yüklendiğinde eşit şekilde dizilmediğinden veya bir ışık fikstürünün bir parçası üzerinde gevşek bir bağlantı olabilir.Tabii ki, liste uzayıp gidiyor. Önemli olan, eğer şalter patlarsa veya sigorta patlarsa, bir sorun var. Bu kısa veya sadece devre aşırı olabilir.
Sorunun düzeltilmesi, önceden yüklenmiş bir devreye taktığınız bir cihazın fişini çekmek kadar kolay olabilir.
Bir sorun olduğunda sağduyu kullanın. Kendinizi düşünün, son zamanlarda devreye giren devreye ne ekledim. Bu soruna neden olabilecek bir şey miydi? Belki sadece sıcak bir gün gibi basit bir şey ve bir klima ve bir çift fanın takılması. Aniden kesici geziler. Fanları sökün ve şalteri sıfırlamadan önce birkaç dakika bekleyin. Sonra, kesiciyi dinlendirin ve sadece klimayı açmayı deneyin. Ünitedeki isim etiketi derecesine bakarsanız, klima cihazının devrelerin çoğunu tükettiğini ve fanların kenara koyduğunu görme şansınız vardır.