Ürün Açıklaması
Regülatör yapısı ana gövdeye, soğutma yağı deposuna ve tahrik kontrolüne ayrılabilir.
- Yara tipi asenkron motor gibi, ana gövdesi stator, yara rotoru ve paneli ve dikey olarak monte edilen tabandan oluşur. Regülatörün sargısı genellikle aşağıdaki gibidir: çift fazlı kısa hatveli yığın sargısı üç faz için kullanılır ve tek katmanlı konsantrik tip sargı tek faz için kullanılır.
- Sürücü kontrolü iki türe ayrılır: elektrikli veya manuel. Manuel tip sadece 10 kVA veya daha azı içindir. Net "Gerilim artışı" ve "Gerilim düşüşü" dönüş yönü işaretleri vardır.
- Elektrikli ve manuel elektrikli çift kullanımlı tahrik cihazları iki çift sonsuz dişli, sonsuz, debriyaj (Düz dişli), el çarkı, tahrik motoru (Servo motor standart üç fazlı asenkron motor), seyahat anahtarı (Sınırlayıcı) , tıpa ve diğer bileşenler. İlk sonsuz dişli ve sonsuz dişli çifti, motor hızını azaltmak ve ikinci çift sonsuz dişli ve sonsuz dişliyi sürmek için tahrik motoru ile elastik kuplaj yoluyla bağlanır. Elektrikli sürücü için, uzaktan kumanda cihazındaki düğme genellikle voltaj regülatöründeki motorun pozitif ve ters dönüşünü kontrol etmek için kullanılır, böylece voltaj regülatöründeki yük voltajını değiştirir. Volan tahriki, düz bir dişli ve uzun bir anahtar vasıtasıyla ikinci çift solucanla bağlanır. El çarkı tahriki, genellikle tahrik motorunun arızalanması durumunda voltajın ince ayarlanması veya regülatör voltajının normal ayarının yapılmasını sağlamak için kullanılır. Volan tahriki elektrikli sürücüye geçtiğinde veya bunun tersi olduğunda, debriyaj (Düz dişli) bunun için bağlantı mekanizmasına itilebilir. Sürüş şalteri, regülatörün yük voltajı üst veya alt sınırda sınırlı olduğunda motor gücünü otomatik olarak kesmek için kullanılır; durdurucu, rotorun gerekli mekanik açı içinde dönmesini önlemek için kullanılır. Yük ucunda aşırı yük veya kısa devreyi önlemek için, şanzıman kontrol mekanizmasının zarar görmesi kolay olduğundan, aşırı yük veya kısa devre durumunda kontrol mekanizmasını kesmek için emniyet cıvatası sağlanır.
- Manuel tahrik cihazı, sonsuz dişli, sonsuz dişli, el çarkı, durdurucu ve diğer bileşenlerden oluşur. Regülatörün yük voltajını ayarlamak için, el çarkı voltaj regülasyonunun amacına ulaşmak için sonsuz dişliyi ve solucanı tahrik etmek için döndürülür. Durdurucu sadece rotorun dönüşünü belirtilen mekanik açı içinde sınırlamak için kullanılır.
- Regülatörün soğutma yağı deposu, genel güç transformatörüne benzer.
- Panelde yağlayıcı ve sıcaklık ölçüm cihazları bulunmaktadır.
Teknik parametreler
Kapasite: 50 ~ 2000kVA
Giriş voltajı: 380V
Çıkış voltajı: 0 ~ 650V
Frekans: 50Hz
Etkili:% 96
Dielektrik dayanım: 2000V / 60S < 10mA
Aşırı yük kapasitesi:>% 125 ---- 120 dakika,>% 150 ---- 60 dakika
İzolasyon direnci:> 20MΩ
Ortam sıcaklığı: -25 ℃ ~ + 40 ℃
Bağıl nem: <% 95
Sıcaklık artışı: < 55 ℃
Gürültü seviyesi: < 85dB