- Ana Sayfa
- Ürünler
- Çalışma Animasyonları
- Serbest Şamandıralı® Buhar kapanları (Düşük Basınçlı): JX/JHX serisi
Buhar kapanları
Serbest Şamandıralı® Buhar kapanları (Düşük Basınçlı): JX/JHX serisi
Buhar verilmeden önce kondenstop soğuktur ve X-elemanı büzülerek hava tahliye vanasını açık tutar. Çalıştırma sırasında hava bu vanadan tahliye edilir ve soğuk kondensat orifisten boşaltılır.
Büyük miktarda yoğuşma suyu içeri aktığında, şamandıra tamamen yukarı kalkar ve vana tamamen açılır. X elemanı da büzüldüğünden, yoğuşma suyu hızlı bir şekilde ve aynı anda hava tahliye vanasından ve orifisten tahliye edilir. Valf açıklığı, kondens akış hızına bağlı olarak, kondensi sürekli olarak tahliye eder.
İlk hava ve soğuk kondensat tahliyesinden sonra buhar ve kondensat kapana aktığında, X elemanı genleşerek vana yuvasını kapatır ve buhar kaybını önler. Şamandıra yukarı kaldırılır ve sıcak kondensat orifisten tahliye edilir.
Normal çalışma sırasında buharla birlikte sıcak hava kapana aktığında, X elemanının sıcaklığı anlık olarak düşer, büzülmesine ve hava deliğini açmasına neden olarak havanın boşalmasına izin verir.
Yoğuşma suyu akışı azaldığında, X elemanı buharın ısısı nedeniyle genişler ve hava tahliye vanasını kapatır. Şamandıra da alçalarak deliği kapatır. Buhar kaybını önlemek için orifis üzerinde her zaman bir su sızdırmazlığı sağlanır.