Kontaktör 2 adet bobin uçlarına 220V
uygulandığında
enerjilenerek kontaklarını kapatıp kontakları
üzerinden enerjinin kompresöre gitmesini sağlayan
Salon tipi klimalarda kullanılan kompenenttir.
Kontaktör bobin uçlarına 220 V (faz ve nötr hattı)
gelmiyorsa, bu kablo bağlantıları takip edilerek
problemin nerede meydana geldiği tespit edilerek
problem giderilir.
Kontaktör bobin uçlarına 220 V gelmesine rağmen
kontaktör çekmiyorsa kontaktörün kendisi
arızalıdır.