Evinizde bir pompa istasyonu, konforlu bir yaşamın garantisidir. Kurulumu ve bakımı için biraz zaman harcadıktan sonra, artık kovalarda su taşımanıza gerek olmadığı için rahatlayabilir veya faydalı şeyler yapabilirsiniz. Pompa, bir kuyudan veya kuyudan bir depolama tankına su pompalayacak, basıncı artırarak merkezi su beslemesine yardımcı olacaktır. Doğru zamanda kendi kendine açılacak ve su besleme sistemindeki basınç normlara ulaştığında kapanacaktır. Bununla birlikte, herhangi bir ekipman düzgün çalışmayı gerektirir, bu nedenle yılın herhangi bir zamanında su sağlamak için bir pompa istasyonunu nasıl düzgün bir şekilde başlatacağınızı veya bakımını tam olarak bilmeniz gerekir.
Bir pompa istasyonunu başlatırken eylemlerin özellikleri ve algoritması
Pompa istasyonunun kurulumu, topraklaması ve devreye alınması, bu işleri yapmak için izin ve niteliklere sahip bir uzman tarafından yapılmalıdır. Bu koşul yerine getirilirse, pompa arızası durumunda garanti onarımını reddetmek için hiçbir neden olmayacaktır. Ancak, yetkin ve yetenekli bir kişi, talimatları okuyarak ve güvenlik önlemlerini alarak istasyonu bağımsız olarak bağlayabilir.
Pompa istasyonu yalıtımlı bir odaya kurulur ve negatif sıcaklıkların veya su baskınlarının etkilerinden korunur. Ünitenin gürültüsü göz önüne alındığında, oturma odalarından uzağa yerleştirmek veya bu arada aynı anda ısıtıcı görevi görebilecek ses geçirmez bir kasa sağlamak gerekir. İstasyon, beton bir tabana veya çelik çerçeveye sağlam bir şekilde sabitlenmelidir. Güç kaynağı gerekli 220 V.
Pompa istasyonunun 1 koruma sınıfı vardır, bu nedenle, elektrik güvenliğini sağlamak için ağa bağlanmadan önce topraklanmalıdır (nötrleştirilmelidir).
Yeni bir pompa istasyonunu ilk kez çalıştırmadan önce akümülatördeki hava basıncını kontrol etmek gerekir. 1.4-1.7 atm aralığında olmalıdır. 25 l'ye kadar olan küçük kaplar için; 1.7-1.9 atm. daha büyük olanlar için. Ölçümler için manometreli bir otomatik pompa kullanılır, gerekirse valften hava da pompalayabilir.
Pompa istasyonunu ilk kez düzgün bir şekilde başlatmak için aşağıdaki işler aşamalı olarak yapılmalıdır:
- İstasyonu sağlam, düz bir yüzeye yerleştirin ve sabitleyin.
- Akümülatörü kontrol edin. Boş bir tankla standart basınç 1,5 atm'dir, daha fazlaysa, nipelden havayı boşaltmak gerekir, daha az - pompalamak için.
- İlk emme noktasında, boruya kaba filtre ağlı bir çek valf takın, su girişine indirin. Emme hattının pompadan kaynağa 10 derece veya daha fazla ufka eğim açısına dikkat edilmelidir. Emiş için sert metal veya HDPE boruların yanı sıra 25-32 mm çapında güçlendirilmiş hortumlar kullanılır.
- Emiş hattını gövde üzerindeki girişe bağlayınız.
- Basınç hattını bağlantı nipeli üzerinden bağlayın.
- Pompayı ve emme borusunu suyla doldurun: gövde üzerindeki doldurma deliğini açın, bir tapa veya vana ile kapatın; sıvı geri akmaya başlayana kadar dökün; sıkıca kapatın.
- Güç kablosunu topraklı bir prize bağlayın, "başlat" a basın.
- Su kaynağından kalan havayı boşaltmak için en yakın musluğu açın.
- 3-5 dakikalık pompa çalışmasından sonra musluktan su akmalıdır. Bu olmazsa: istasyonu kapatın, suyla yeniden doldurun, yeniden başlatın.
Görev döngüsü: pompa 3-4 atm'lik bir basınç oluşturur. ve kapanır, sistemdeki basıncı tekrar normale döndürmek için sadece evdeki muslukları açtıktan sonra açılır.
Agresif kimyasal veya yanıcı sıvıların pompalanması için pompa istasyonunun kullanılması yasaktır.
Pompa istasyonunun başarılı bir şekilde başlatılmasının ardından otomasyonu kurun.
- İstasyonu şebekeden ayırın, suyu boşaltın, basınç şalterini açın, irili ufaklı ayar yayları vardır.
- Tankta sıvı toplamaya başlamak için pompayı açın. Basınç yükseldiğinde ve pompa kapandığında, manometre üst basıncı gösterecek, onu yazacaktır.
- Sistemdeki basıncı azaltmak için en uzaktaki musluğu veya en üst kattaki musluğu açın. Bir süre sonra röle pompayı bağlayacaktır - düşük basınç manometreye yansıyacaktır, not edin.
Okumayı referansla karşılaştırın. Standart kapatma basıncı 3 atmosfer veya 2,8 bar'dır, açma basıncı 1,5 atm'dir. veya 1,4 bar, sınırlar arasındaki aralık 1,5 atm olmalıdır. (1.4 bar).
Pompa istasyonunun göstergeleri normdan farklı değilse, hiçbir şeyi değiştirmeyin.
Basınç farkı normdan daha azsa, pompa kapalıyken artırmak için, farkı azaltmak için küçük yaydaki somunu hafifçe sıkın - gevşetin.
Çok yüksek tank basıncı, sık sık açma/kapamaya neden olur. Düşük tahmin edilen basınç, pompayı durmadan çalışmaya zorlayacaktır. Herhangi bir seçenek hızlı ekipman aşınmasına neden olur
Test sırasında basıncı da ayarlayabilirsiniz. Sistemdeki zayıf bir basınç, musluktan gelen suyun coşku olmadan akmasına neden olur - bu, kullanıcılar için rahatsız edicidir. Güçlendirmek için, istasyon kapalıyken, basıncı azaltmak için rölenin büyük yayındaki somunu hafifçe sıkın, gevşetin.
Akümülatörün fabrika ayarlarını hemen kendi başınıza yukarı veya aşağı değiştirmemelisiniz. Yeni birim, mevcut tüm eksiklikleri ortaya çıkarmak için birkaç gün çalışmalıdır.
Su beslemesinin yılın herhangi bir zamanında durmaması için, sistemdeki suyun donması ekipmana tamamen zarar verebileceğinden, su kanalı ve pompa istasyonu negatif sıcaklıklardan korunmalıdır. Bu tür hasarlar garanti onarımına tabi değildir. Bu nedenle, soğuk su boruları, toprağın donma noktasının 0,5 m altında bir derinlikte hendeklere döşenir veya ısıtma için bir elektrik kablosu ile donatılır. Pompa istasyonunun kendisi, ısıtmalı odalara, yalıtımlı bodrumlara veya hangarlara ve ayrıca yer seviyesinin 2 m altında bulunan kesonlara veya odalara kurulur.
Su temin sistemini mevsimsel olarak, sadece sıcak mevsimde kullanırken, don başlamadan önce pompa istasyonundan ve su kaynağından suyu tamamen boşaltmak gerekir.
Su temin sisteminin uzun süre korunmasından sonra, ev boşsa, yazlığın bitmesiyle sistem havalanıyor. Duruş süresinden veya soğuk kıştan sonra pompa istasyonunu yeniden çalıştırmadan önce, ekipmanı temizlemek ve havayı boşaltmak için hazırlık çalışmaları yapılmalıdır.
- Su girişindeki emiş borusunun yatay kısmında bulunan çek valf ağ filtresini temizleyin. Su temin sisteminin çalışmadığı süre boyunca, enkazla tıkanabilir veya çamurla kaplanabilir.
- Emiş hattının performansını kontrol edin. Bunu yapmak için, pompa istasyonuna giriş noktasından su girişine çıkış noktasına kadar su dökmeniz gerekir. Filtre çek valfini çıkarmayı unutmayın. Bir sorun varsa: bir buz tıkacı oluştu, boru düzleşti, çatlaklar oluştu veya bağlantıların basıncı düştü, bağlantıdan önce her şey giderilmelidir, aksi takdirde pompa kuyudan veya kuyudan su kaldıramaz.
- Pompayı ve emme hortumunu doldurma deliğinden veya valften doldurun. Dökümü ancak su taştıktan ve boyuna sabit bir seviyede oturduktan sonra bitirin. Deliği kapatın.
- Akümülatördeki hava basıncını kontrol edin. Gerekirse vanadan pompalayarak standarda yükseltin.
Tüm işlemleri yaptıktan sonra pompa istasyonunu güvenle çalıştırabilirsiniz.
İstasyonu başlatırken yaygın hatalar ve bunlardan nasıl kaçınılacağı
Bir pompa istasyonunu çalıştırırken, çeşitli nedenlerle sorunlar ortaya çıkabilir. Bunlardan en yaygın olanı motor veya pompa arızalarıdır, örneğin:
- Motor çalışmıyor. Takılı olup olmadığını kontrol edin. Sigortaları kontrol edin, gerekirse değiştirin. Fan çarkı dönmüyorsa, motorun elektrik bağlantısını kesin ve bir tornavida ile çevirin.
- Motor çalışıyor, ancak su pompalanmıyor. Pompa başlangıçta suyla doldurulmamış olabilir. Motoru kapatmak ve suyla doldurmak gerekir.
- Ünite kapanmadan çalışır. Röle daha yüksek bir üst basınca ayarlanmış olabilir. Ayarlanması gerekiyor.
- Pompa saatte 20 defadan fazla açılıp kapanıyor. Muhtemel neden: örneğin diyaframdaki hasar nedeniyle akümülatördeki basınç düşüktür. Parçayı değiştirmek ve basıncı normale döndürmek gerekir.
Bazen sorunları önlemek, düzeltmekten daha kolaydır. İstasyon sonbaharda güvenilmezse ve kışın ısıtılmayan bir odada saklanırsa, donma sırasında tahliye edilmeyen su kalıntıları mekanizmanın veya su kanalının önemli kısımlarına zarar verebilir; ilkbaharda yeni bir satın almanız gerekecektir. istasyon veya pahalı onarımlar gerçekleştirin. Bu nedenle çalışma kurallarına uyum, ekipmanın ömrünü uzatacak ve maliyetleri önemli ölçüde azaltacaktır.