Uzatma kablolarının uzunluk ve yüke göre seçilmesi gerekir. Aşağıdaki tablo, herhangi bir uzatma kablosu için seçmeniz gereken doğru ölçere yönlendirecektir. Paradan tasarruf etmek için birkaç farklı gösterge seçebilirsiniz, düzgün yapılandırılmış 12awg telini her yere koymanız gerekmez:
Herhangi bir mesafede 20 amper taşımak için 12awg kabloya ihtiyacınız olacaktır. Akımı bir masaya taşımak için bir 50 feet 12awg kablo, ardından akımı bir veya iki bilgisayara taşımak için üç 16awg kablo kullanabilirsiniz.
Bununla birlikte, bir 14awg telini bir prizden paralel olarak bir 12awg telini çalıştırmaktan daha ucuza bulabilirsiniz.
Bazı kablo hesaplayıcılarının ve tablolarının 16awg'ın 20A'yı işleyebileceğini göstermesine rağmen, kablonun ısınacağını ve diğer kabloları paralel çalışan bantlar veya kanallar kullanarak yere düzgün bir şekilde sabitlediyseniz, ısı birikiminin önemli ve tehlikeli. Özellikle uzun koşularda.
Ayrıca otele danışmalısınız - çoğunun konferans alanlarında uzatma kablosu kullanımı için gereksinimleri vardır ve bazı durumlarda güvenlik ve yük planlama gereksinimlerini karşılamak için kablolarını ve montajcılarını kullanmanız gerekecektir.
Grafiğe dikkat ederseniz, her kablo boyutu ve yükünde bir voltaj düşüşü olduğunu unutmayın. Ayrıca, mekandaki kablolama nedeniyle prizde de bir voltaj düşüşü göreceğinizi fark edeceksiniz. Bu, her bilgisayarda 120V'den daha düşük bir voltajla sonuçlanacaktır. Bununla birlikte, voltaj düşüşünüzü% 10'un altında tuttuğunuz ve mekan doğru bir şekilde kablolar yük altında prize% 10'dan daha az düşüş ürettiği sürece, o zaman bilgisayarlarınızda herhangi bir sorun yaşanması olası değildir. AC gücü kullanan çoğu bilgi işlem ekipmanı, genellikle 90VAC'ye kadar geniş bir voltaj aralığını kabul eden evrensel bir güç kaynağına sahiptir. Uygun bir kablo ile sunulan voltaj düşüşü ile ilgili problemleri olan nadir bir bilgisayar veya çevre birimi olacaktır.