Yardım, danışmanlık, fikstür ve başarılarının örnekleri ...
Henüz her şeyi okumadım ..., bir şeyi hatırlıyorum:
Boyalı sensörler en düşük sıcaklık artışına sahip olanlardır.
Daha düşük performansa sahipler, ancak çatı açım göz önüne alındığında uygun gözüküyorlar, çok verimli bir sensör yaz ayının tümünde daha boş acı çekecek.
Ayrıca tamir edilmesi en kolay olanlardır.
Aksi taktirde kendiliğinden boşalan sistemimi, 13 m'nin düşmesini düşündüm. ve büyük bir besleme akışına duyulan ihtiyaç, beni ve devrede hava kabarcıklarının geçişini endişelendiriyor.
Küçük debili, ancak devreyi doldurmak için yeterli basıncı olan bir pompayı değiştirdim, daha sonra daha az kayba sahip olacak (daha büyük geri dönüş, sifon kullanıma hazır olacak) ve devreyi boşaltmadan durdurabilecek bir solar sirkülatör .
Boşaltma vanası emniyet için yayla yüklü olmalıdır, bu tip vana ne kadar tüketir?
Boşaltma vanası basınç ile de kontrol edilebilir: aşırı basınç = boşaltma?
İşte bütünün diyagramı, "rahatsız edici" değiştiricinin atamasını değiştirdim
Asla gömmediğim konuyu açığa çıkardım. diğer şeyleri yaptığımdan beri bütün pencereleri kendi başıma değiştirdim (50m2) ve petrol konsolum 6000l'den geçti. 5000l'de. yılda.
Şimdi başlayacak, panellerimi yakında alacağım. Çalışan iki tesisi ziyaret ettim ve bekledim, çünkü başlangıçta tavsiye ettiğim paneller, oradaki panellerin eğimi ve bobinleri nedeniyle kendi kendine drenajda boş kaldı. Bazıları donmuş ve osurmuş, bu yüzden görünüşte iyi boşalan Rotex "merdiven" panelleri olacak.
12V pompalar ayrı motorlu dişli pompalardır.
Akü, pompanın çalıştırılması için elzemdir, ancak daha sonra akü şarjına güç veren ve bakımını yapan pv'dir, basit bir kullanılmış araba aküsü olacaktır.
Panellerin maksimum gücü ile ilgili olarak, biraz kullandığımız otomobiller için olduğu gibi, çünkü yazın çok fazla ısı var (depolama kapasiteme göre) ve yapabileceğimiz mevsimler arasında Ek olarak, güneşten daha az güç alınabilir, dolayısıyla pompaların gücünün maksimum teorik gücü sağlaması gerekmez.
Diyagramımı değiştirdim ve önemli ölçüde basitleştirdim. Akümülatörler "Hoval modülleri" olarak kullanılacaktır, 200 l paslanmaz çelik tamburlardır. Çevresinde yalıtkan bir gövde ile yalan ve istiflenmiş. Eşanjörler bobin değil, namlu etrafındaki çift katmandır, çok verimli görünüyor ve istediğim gibi modüle edebiliyorum ve şemadaki gibi ağdaki her şeyi suya koymam gerekmiyor.
Diyagramın sağ kısmı mevcut olanıdır.
Pratik çatı nedenlerinden ötürü 2 panel grupları olacak, ancak yaz aylarında bir grubun yeterli olacağını düşünüyorum.
Evin 16 sakinleri, 600 l'de 700 kullanmaktadır. günde sıcak su (48 °) ... (Şofbenin girişine bir metre koydum)
A+
- Devre havaya temas eden su ile nasıl reaksiyona girer? Hızlı korozyondan korkmuyor musunuz?
Tüp parçalarıyla birbirine bağlanmış yatay tamburlardan oluşan bir istif, ilk ısıtıcıdan biri. Kullanımı göreceğiz, gelecekte başka balonlar ekleyebileceğim.
Korozyonla ilgili olarak göreceğiz ama benzer bir kurulum 10 yıldan daha uzun sürüyor. Borular çok katmanlı, paslanmaz çelik eşanjörlerde paneller için risk var mı? Rotex sistemi havalandırmalı bir su deposuyla çalıştığı için bu paneller açıklık amacıyla tasarlanmıştır.
A+
Suyun yüksekliğiyle basınçlı bir sistemden daha fazla enerji gerektirir, bu yüzden pompayı fotovoltaik ile beslemeyi planlıyorum, aksi halde denersem COP zayıf olabilir mevsimler arasında mümkün olduğu kadar çizim yapmak ve ayrıca ağa (ve sayacım) daha fazla tüketim eklemekten kaçınmak.
3 serisine monteli 220v sirkülatörleri, basınç ölçer, metre ve güç ölçer ile bir test yaptım. 0.5 çubuğunun altında, 19 W tüketen 15.5 W'a tekabül eden 184 W / dk değerine ulaşan rakamları hayal kırıklığına uğrattığım için% 8.4 verim aldım.
1 bar ve 5 1 / dak, 8W tüketim için 174W, 4.7% katastro verim ... ve her birinin yüksekliği 1 m için verilen 3 sirkülatörlü 4 çubuğun aşılması imkansız.
Düzenlemem kesinlikle hidrodinamik değil, başka bir şey deneyeceğim.
Dt 1.5 ° 'e tam güneşte 10 panellerle ulaşmak için en az 10 bar ve 5 l / dk'ya ihtiyacım olacak.
Bir dişli pompanın santrifüjlü bir pompadan daha verimli olması mı gerekiyor?
Hile yapabilecek bir motor dinamo buldum, hatta pil veya regülatör olmadan doğrudan 2 panellerine 12V-100W'yi bağlayıp bağlayamayacağımı merak ediyorum.
3V altında boş 12A tüketir ve 30A bloke (1.7Nm tork ile).
Küçük bir 6V pil ile denedim, 2.5V ve 7A ile başlıyor ve 5V ve 3.2A değerlerine kadar hızlanabiliyor.
Test kurulumunun resimleri ...
Ve motor
Bu, sirkülatörler ile olan şeyiniz için tuhaf, yüksekliklerin artıracağını düşünürdüm.
5l / dak ile montajın basınç kaybı söz konusu değildir.
Elektrik konsolunu azaltmak için normal işletimde kapalı bir devre ve boşaltma / doldurma kuyusu ayrıklığı sağlamanızı öneririm. Bana bir sirkülatörün konsolunu göz önünde bulundurarak karlı olacağını düşünüyorum
yavaş yavaş ilerler, paneller ve borular döşenir, tüm eksik olan bağlantılar (çatı için mahzende hiçbir şey yoktur).
Geri dönüş borusu için, gelen suyun hangi hızda tüm havayı kovalayacağını ve bir sifon yaratacağını merak ediyorum, açılan kendiliğinden dönüşlü bir havalandırma valfi koyabilirim. Pompa durduğunda.
Pompa, hazırlama için daha sert hale gelebilir ve ardından gücü azaltabilir.
A +, işte çatının bazı resimleri.
Çerçevelerin destekleri için fayansları deldin mi? Cesaret edemezdim
Hesaplamalarımdaki pompa performansını fazla tahmin ettim, bu tabloya bakıyorum, örneğin 11m'de% 14 verim ve 16m'de% 8 verim hesapladım ... PV 400W yeterli olmazsa Suyu atmosferik basınçta dolaştırırım.
Acaba daha iyi bir invertör ile donatılmayacak mıyım ve 220V, 24V pompalarını bulmak kolay değil mi?
Fayansların delinmesi için de isteksizdim, ancak panelleri evde yapan bana 20 yılı var ve hareket etmiyor ... Çatımın su geçirmez ve kiremit altında havalandırılması mümkün sızma beni çok fazla üzmez, dişli çubuklar yalıtkanın üstündeki karşı kirişlere vidalanır ve sikaflex döşemeye yapıştırılır. Çizmek için karoları çıkardık, daha sonra bir şablonla delindi, çok sert 56 dişli çubuklar var.
A+
aksi halde DZ'de, merkezi ısıtma sistemine bağlanmak da dahil olmak üzere 24V'de soba yaparlar. Öte yandan, küçük bir sirkülatör olacak
-
- Benzer konular
- Cevaplar
- İzlenme
- Son Mesaj
-
-
- 30 Cevaplar
- 12824 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri philippe Schutt
Son mesajı görüntüle
27/05/20, 16:42
Yayınlanan bir konu forum : Solar termik: güneş kolektörleri CESI, ısıtma, sıcak su, soba ve güneş ocakları
-
-
- 1 Cevaplar
- 4688 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri oli 80
Son mesajı görüntüle
15/06/17, 21:49
Yayınlanan bir konu forum : Solar termik: güneş kolektörleri CESI, ısıtma, sıcak su, soba ve güneş ocakları
-
-
- 1 Cevaplar
- 7943 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri philippe Schutt
Son mesajı görüntüle
19/01/14, 19:48
-
-
- 11 Cevaplar
- 16943 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri Gidon
Son mesajı görüntüle
24/11/13, 21:41
-
-
- 34 Cevaplar
- 23141 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri Dudule
Son mesajı görüntüle
14/11/17, 23:45
Kimler?
Bunu gezen kullanıcılar forum : Kayıtlı kullanıcı ve 7 misafir yok