Ev kablolarında en iyi hangi kablolar ve kablolar kullanılır?
- Sayaçlar
Şu anda, ev kablolarının montajı için sadece bakır iletkenler ile kullanılmış kablolar ve kablolar kullanılmaktadır. Dahili kablolama için alüminyum iletkenli teller ve kablolar kullanılamaz.
Teller ve kablolar tek çekirdekli ve tellidir. Telli kablolar ve kablolar, ortak bir kılıf içinde birbirinden yalıtılmış iki veya daha fazla çekirdek içerir.
Çok çekirdekli bir tel örneği, bir PRTO marka telidir (anti-putrid bileşiği ile emprenye edilmiş bir pamuk ipliğinden yapılmış bir lastik içinde bir bakır göbeğe sahip bir tel).
Tek çekirdekli ve çok çekirdekli tellerin ve kabloların iletkenleri tek telli ve çok telli olabilir.
Kablolar ve teller birbirinden kılıf tipi ve isimlerden farklıdır. Tellerin ve kabloların kılıfları, iletkenlerin ışığa, neme, çeşitli kimyasallara maruz kalmasından ve mekanik hasar görmesini önlemek için iletkenlerin yalıtımını korumaya yarar. Kablo zırh içerebilir ve kabuk onları daha olumsuz çevre koşullarında bırakmanıza izin verir.
Teller sadece gizli bir şekilde, açık bir kaplama ile döşenebilir - sadece borularda ve kanallarda. Kablolar açık olarak döşenebilir.
Ev kablolarında kullanım için en popüler kablo VVGng'dir, NYM kablosu ve PUNP kablosu daha az sıklıkla kullanılır.
Zemin paneline bağlanmak için NYM kablosunu kullanmak en iyisidir. Aynı kablo, zemin panelini oda ya da oda panelleri ile bağlamak için kullanılır (bu özelliklerin mevcut olması şartıyla). Tipik olarak, bu kalkanlar özel evlerde düzenlenir. Güçlü tüketicilerin bireysel bağlantısı için de kullanılabilir. Bu kablo, bir apartman dairesinde veya evdeki tüm güç kablolarını yapabilir, ancak kablo VVGNG'den ve kablolar PUNP'tan daha pahalı olduğu için, bu amaçla daha az kullanılır.
VVG - bir polivinil klorür kılıfı içinde bakır damarlar, polivinil klorür izolasyonu ile enkarne korumalı kablo. Kablo kuru ve ıslak alanlarda kullanılabilir.
Kablo VVG gerilimi için tasarlanmamıştır. VVG kablosunun yalıtılmış iletkenleri bükülmüş ve kendine özgü bir renge sahiptir. İç kabuk, çekirdek içi boşlukta bir dolgu içermiyor.
Şek. 1. Kablo VVGng
Kablo adı (VVGng) içindeki "ng" ifadesi, demetler halinde döşendiğinde yanmayı yaymadığı anlamına gelir (refrakter plastik bileşiğe dayalı bir bileşim kullanılır). VVGNG kablosu yerine VVG kablosu kullanılıyorsa, kablolardan birinin ateşlenmesi durumunda, yangının yerini değiştirmek yerine alev diğer kablolara yayılır.
VVGNG kablosu çok çeşitli formlarda farklılık gösterir. Düz kablo VVGng kullanmak için en uygun. Ayrıca, hala yuvarlak, kare, sektör ve hatta üçgen.
Kablo NUM (NYM) - Alman standardı DIN 57250'ye uygun olarak üretilmiştir. Kablo gizli ve açık döşemeli iç mekanlarda kullanılabilir. NYM kablosu, sadece güneş ışığına doğrudan maruz kalmanın dışında açık havada kullanılabilir. NYM kablosunun, özellikle konut binaları için önemli olan yanıcılık ve gaz ve duman emisyonu azalmıştır.
Şekil 2. NYM kablosu
NYM kablosu, bakır tellerden, ince kauçuktan yapılmış bir ara kılıf ve desteklenmeyen bir PVC yalıtım kılıfından oluşur. Kablonun yapımında bir ara kılıfın kullanılması, kurulum sırasında kablonun kesilmesini ve yangın tehlikesini arttırır ve esnekliği arttırır.
PUNP - düz kablo tesisatı. Bu, günlük hayatta elektrik kablo tesisatı kurulumu için kullanılan tüm kablo ürünlerinden en ucuz teldir. PUNP tel PVC plastik bir kılıf içinde iki veya üç bakır tek telli iletkenler ve PVC izolasyon ile kullanılabilir. Damarlar farklı renklerde boyanabilir.
Şek. 3. PUNP tel
PUNP kablosu sadece düzdür. Bu kablo-iletken ürünleri hem güç hem de aydınlatma ağları için kullanılır. İkinci durumda, daha küçük bölümlerin tellerini alın.
Evin elektrik kablolarını döşerken PUNP telini kullanmamanızı tavsiye ederim, çünkü bu telin izolasyonu ucuz malzemeden yapılmıştır ve ısıtıldığında özelliklerini çok çabuk kaybeder. Elektrik kablolarının döşenmesi için bir kablo seçerken, VVGng veya NYM kablo markalarını tercih edin.
Ev elektrik tesisatında çok daha az sıklıkla kullanılan kauçuk yalıtım markaları PRN, PRI, PRTO ile teller kullanılır. PRTO, ateşe dayanıklı boruların döşenmesi için tasarlanmıştır, PRI - kuru ve nemli tesislerde, PRN (korumalı kablo) - açık havada, PRD, PRVD (iki çekirdekli bükülmüş tel) - sadece kuru oda ağlarında aydınlatma için kullanılabilir.
Açık kablolama için, bakır iletkenler ve PPV izoleli bir taban ile polivinil klorür izolasyonu ve PPP yalıtımlı plastik tel ile düz tel kullanmak uygundur. Bir ayırma tabanı olmayan bir düz tel var - PPVS, ancak kullanımı çok uygun değil.
Önceden kullanılan alüminyum iletkenlere sahip teller (APR, APV, APRTO, APPV) artık ev kablolarının yapımı ve modernleştirilmesinde kullanılmamaktadır.
Bakır çekirdek ve PVC izolasyon PV ile tel. Teller PV tek telli ve telli olabilir. Teller farklı renklerde yalıtım sağlar. Yinelenen kablo hakkında bir ev elektrik tesisatında, potansiyel eşitleme sistemleri (DSUP) için sarı-yeşil renkte PV1 kullanılır.
Şek. 4. Tel P1
PV2, PV3 ve PV4 kabloları, elektrik panolarında iç mekan kurulumu için kullanılır. PV3 ve PV4 kabloları genellikle daha pahalıdır, daha esnek bir kabuk var. Bükmelerin gerekli olduğu yerlerde kullanılırlar.
Zırhlı kablo VBbShv veya alüminyum iletkenlere sahip kablolar AVBbShv, sokak lambalarına güç sağlamak, yeraltı açmalarında şubeler yapmak için kullanılır. Bu kablo, bir PVC yalıtım tabakası altında çelik bant ile korunmaktadır.
Şek. 5. Kablo VBbShv
VBbShv kablosu üç, dört ve beş iletken damarlarla verilir. Daha önce PVC kabukta bakır iletkenler ve AAShv, AAB, AVVB ve AVRB markalarının alüminyum iletkenleri olan zırhlı kablolar kullanıldı.
Günümüzde hava dallarında, kendinden destekli yalıtımlı kablo (CIP) en popüler olanıdır. Bu tür kabloların çok sayıda çeşidi vardır: SIP-2A, SIP-3, SIP-4. Kablo, yüksek mukavemetli çelik-alüminyum tellere sahiptir. Damarlar, açık havada tahrip edilmemiş özel ışık stabilize hava koşullarına dayanıklı polietilen ile yalıtılmıştır.
Önceden, olumsuz çevresel faktörlerin etkisi altında hızlı bir şekilde hrkupku ve çökmüş olan geleneksel PVC yalıtımına sahip AVVG kabloları, hava musluklarını gerçekleştirmek için yaygın olarak kullanıldı. Kendinden destekli yalıtılmış CIP kablosunun kullanılması bu sorunu çözmektedir.
Kabloları ve kabloları seçerken, yalıtım boyaması için PUE'nin gerekliliklerine uymak gerekir
Nötr iletkenin yalıtımı mavi, sıfır koruyucu - sarı-yeşil olmalıdır. Faz iletkenlerinin yalıtım rengi sıfırın renginden farklı olmalıdır. Birçok seçenek var - kahverengi, kırmızı, gri, beyaz, siyah vb.
Şek. 6. Teller ve kablolar için boyama seçenekleri
Ayrıca, kabloların her bir bölümü için, faz iletkenlerinin kendi renginin yanı sıra, güç ve aydınlatma kablolaması için iletkenlerin yalıtımının farklı renklerinin kullanılması da çok uygundur.
Kabloları kabloların renklerine uymadan bir kablo veya kablo ile seçip takarsanız, gelecekte kabloların bakım ve onarımında önemli zorluklara yol açacak ve özellikle çok sayıda anahtar kullanıldığında yükleme işlemi çok zor olabilir. ve çıkışlar. Ayrıca, aynı renkte yalıtımı olan kablo ve kabloların kullanılması, ÇYP'nin ihlali anlamına gelir.
Elektrik kabloları için bir kablo seçin - 5 önemli nüans
Kablo veya tel?
Anlamanız gereken ilk şey, bir yerleşim bölgesinde elektrikçi dağıtmak için bir elektrik kablosu kullanmanız gerektiğidir. Kablolama için bir tel seçmenin imkansız olmasının birkaç nedeni vardır:
- Elektrik kablolarının, duvarların içine gizlenmiş şekilde ya da kablo döşemesinin döşenmesine izin verilir. Ayrıca, iletken bir oluklu veya HDPE boru içine yerleştirilmelidir.
- Teller, uzun süreli ısınmaya karşı daha az dirençlidir, ayrıca, tek bir izolasyona sahip olabilirler ve bu nedenle koruyucu özellikleri yeterli değildir ve yangın olasılığı birkaç kat daha yüksektir.
- Kablolar, servis ömrü de dahil olmak üzere daha iyi performansa sahiptir (10'a kıyasla 30 yıl).
Gördüğünüz gibi, oldukça iyi nedenler vardır (ve bu kesinlikle hiçbir şekilde değildir), çünkü bir kablo değil, elektrik kabloları için bir kablo seçmek daha iyidir. Bu nedenle, bir ev ve apartman dairesi etrafında elektrik dağıtımı için kablo ürünleri seçimiyle ilgili kurallar hakkında özel olarak konuşmaya devam edeceğiz.
Seçim Kriterleri
Kablolama kablolarını doğru şekilde seçmek için aşağıdaki önerileri dikkate alın:
İletken üç çekirdekli (aşağıdaki fotoğraftaki gibi) olmalıdır, çünkü Bugün konut binalarında topraklama yapmak çok önemlidir. Henüz topraklama olmasa bile, ancak elektrik kablolarını apartmanda değiştirmek planlanmışsa, üç damarlı bir iletken seçmek daha iyidir ve sarı-yeşil kabloyu geçici olarak kullanmayın (yalıtın).
Malzeme yaşamak - mutlaka bakır. Alüminyum kablolama artık kullanılmamaktadır ve buna ek olarak, OLC kurallarına göre yasaklanmıştır. Ayrı makalemizde alüminyum kabloların artıları ve eksileri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
Kablolama için kablo bölümünü seçmek çok önemlidir. Bunu yapmak için, tüm elektrikli cihazların toplam gücünü bilmeniz veya kesitin daha doğru bir hesaplamasını yapmalısınız - mevcut yüke göre. Akımın gücünü bilmek, aşağıdaki tabloyu kullanmak ve uygun büyüklükte çekirdekleri seçmek yeterlidir. Makalemizde güç ve akım için kablo kesitini hesaplama hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Eğer standart bölümler hakkında konuşursak, o zaman aydınlatma kullanımı için 1,5 mm.kv., ve güç hattı (soket) için 2.5 mm.kv seçmeniz gerekir. Elektrikli tencere ve diğer elektrikli ev aletlerini bağlamak için, büyük bir elektrik tüketimi söz konusu olduğunda, kabloların enine kesiti en az 4 mm.kv olmalıdır. Değerler bakır iletken içindir.
Ayrıca, elektrik tesisatı için bir kablo seçmenin en önemli kriterlerinden biri de markasıdır. Kablo ürünleri pazarında oldukça farklı türde ürünler olduğundan, sık kullanılanların özelliklerini incelemeniz ve kendi koşullarınız için uygun seçeneği seçmeniz gerekir. Ev kablolaması için, VVG, VVGng veya NYM kablolarını kullanmanızı öneririz (son iki iletken yanmayı yaymaz, bu yüzden bunları bir ahşap evde elektrik tesisatı ve banyoda bekleme odası olarak seçmeniz en iyisidir). VVG, apartman dairesinin yanı sıra, örneğin garajda, müştemilatta elektrik tesisatı için kullanılabilir. Doğrudan buhar odası banyolarında ısıya dayanıklı tel RKGM kullanılması tavsiye edilir. Caddede, direğe doğru CIP telini germek daha iyidir.
Peki, seçerken dikkat etmeniz gereken son şey - kablo ürünleri üreticisi. Sahte ve onaylanmamış markalara dikkat edin, çünkü bu durumda, ekonomi nedenleriyle, tesis iletkenlerin kesitini, yalıtımın kalınlığını ve yalıtım tabakasının kalitesini koruyabilir. Bu, örneğin tasarlanması gereken yükün bağlanması sırasında elektrik kablolarının aşırı ısınması ve ateşlenmesi gibi olumsuz sonuçlara neden olabilir. İlgili makalede Rusya'daki en iyi kablo üreticilerini anlattık. Bugün GK Sevkabel, Moskabel CJSC, Rybinskkabel LLC, Kamkabel LLC ve Kolchuginsky Plant Elektrokabel OJSC gibi tesisler lider konumda. Bu üreticilerin ürünleri en yüksek kalitededir, bu nedenle bu tesislerden malzeme seçmenizi öneririz.
Son olarak, sunulan videolarda uzmanların fikirlerini öğrenmenizi öneririz:
Bu yüzden bir apartmanda ve özel bir evde elektrik tesisatı için kablo seçmeyi anlattık. Sağlanan ipuçlarının, doğru bölümü, markayı ve iletken türünü seçmenizde size yardımcı olmasını umuyoruz!
Kablolama için kablolar ve kablolar nasıl seçilir
Bir apartman dairesinde veya evde onarım yapmanız gerektiğinde, her şeyden önce, kablolamanın durumunu kontrol etmeli ve iyileştirme ya da değiştirilme olasılığını belirlemelisiniz. Eski evde, garanti edilen hizmet ömrü 20 yılı geçmeyen alüminyum kablolar değişiyor. Bu aşağıdaki nedenlerden dolayı yapılır:
- kaynak geliştirme;
- Güçteki elektrik kabloları, modern ev aletlerinin yüklenmesine karşılık gelmez;
- Cihazlara ve soketlere topraklama ihtiyacı.
Ev kablolama için bakır teller
Apartman veya evdeki iç ve dış mekan kabloları için elektrik kabloları ve kabloları kullanılmalıdır.
Mağazanın içinde hangisinin daha iyi olduğuna karar vermek için, satıcının tavsiyesine esas olarak fiyatlar açısından rehberlik etmelisiniz. Diğer tüm açılardan, öncelikle tecrübeli bir elektrikçinin ne diyeceğini dinlemeniz ve elektrik onarımının kurallarına ve yönetmeliklerine aşina olmanız gerekir.
Benzerlikler ve farklılıklar
Kablo ve tel arasında, bazen sadece spesifikasyon tarafından belirlenen farklılıklar vardır. İkincisi, bir ya da daha fazla yalıtılmış telin elektrik ürünüdür, bükülmüş ve hafif metalik olmayan bir kılıf içine yerleştirilmiştir. Kablonun daha iyi olması, çünkü içine yerleştirilmiş iletkenler ile daha güçlüdür. Ayrıca bir çekirdek, ekran, dolgu maddesi, zırh veya metal kabuk içerebilir. Her eleman ürünü belirli çevre koşullarında çalıştırmak için tasarlanmıştır.
Elektrik telleri sadece plastik borularda (HDPE ve flüt) gerçekleştirilebilir. Çok fazla iş ve malzeme alacak. Kablolama, fiyat ve enine kesite odaklanarak seçim yapmayı deneyin. Kablo, kablodan daha ucuzdur ve odalarda iç mekan kurulumu için kullanılabilir. Bölüm beklenen yüke bağlıdır. İletkenin malzemesi bakır kullanmak için daha iyidir.
Aşağıdaki şekil bakır ve alüminyum tellerini göstermektedir. Renklere göre ayırt etmek kolaydır.
Bakır ve Alüminyum Teller
Alüminyum tel kısa ömürlü, sıkıldığında ve deforme olduğunda deforme olur. Bununla birlikte, daha ucuzdur, ancak zaman içinde bu avantaj kırılganlığı nedeniyle kaybolacaktır.
tüketim yük
Elektrik kablolarının kesiti hesaplamadan seçilir; bu cihazlar aynı zamanda güç kaynağına bağlanır.
Yük tarafından tüketilen akım aşağıdaki formüle göre belirlenir:
P - isim plakası gücü, W;
V - şebeke gerilimi, genellikle 220 V'a eşittir.
Bazı cihazlar için, elektrik akımının reaktif bileşenini dikkate almak gerekir: buzdolabı kompresörü, flüoresan lamba, enstrüman elektrik motoru. Ayrıca telin ısıtılmasına da katılır. Bunlar için toplam güç tüketimi, aktif bileşenini enstrüman pasaportunda veya plakasında belirtilen cos φ ile bölerek belirlenir.
Bakır iletkenli açık kablolama için izin verilen akım 10 A / mm 2 ve kapalı kablolama için 6 A / mm 2'dir. Alüminyum için, sırasıyla 6 A / mm 2 ve 4 A / mm 2'de izin verilir. Telden geçen tüm tüketicilerin akımları toplanır ve toplam yük belirlenir.
Daha sonra, gerekli olan enine kesit bulunur ve yeni elektrikli cihazların bağlantısına göre güç payı alınır. Akım ve gerilime bakır tellerin kesitlerinin seçimi aşağıdaki tablo kullanılarak yapılabilir.
Gizli kablolama için kesit kablolarının ve tellerin seçimi
Telin aydınlatma bölümünün altında 1.5 mm 2'ye seçilir. 16 A'lık bir makineye bağlanır Daha yüksek yükler için tasarlanmış çıkışlara 2,5 mm 2'lik bir kablo seçin ve bunu 25 A'lık bir makineye bağlayın Elektrikli cihazları çalıştırmak için 4 mm2 veya daha fazla kablo çekilir. Dairelerdeki veya özel konutlardaki giriş bölümü, en büyük dahili yükten en az bir adım daha yüksek olmalıdır.
Bir kablo alırken, tellerin çaplarını ölçmek gerekir, çünkü birçok üretici için indirgeme yönünde büyük toleranslarla üretilir. Sonuç olarak, bölüm hesaplanandan daha düşük olabilir.
Kablodaki iletken sayısını dikkate almak önemlidir. Eski sistem için, iki tane yeterince canlı ve yeni için - bir diğeri topraklama için gereklidir. İki düğmeli bir anahtar için, 4 çekirdekli bir kabloya ihtiyacınız vardır (işaretlemede işaretleme - 4x1.5).
Muhasebe direnci
Geniş bir kablo uzunluğu ile voltaj kaybını artırır. % 5'i geçmemelidirler. Kayıpların yüzdesi, kablo uzunluğu ile çarpılan güçten tablolarla belirlenen yük momenti ile bulunur. Kesit hesaplandığında, kablonun geçiş akımından ısınması dikkate alınmaz, bu yüzden seçim yaklaşık% 20'lik bir marj ile yapılır.
Yumuşak ve sert tel
Elektrik kabloları dahili ve harici kablolama ile çok sayıda virajla döşenirse, her biri çok sayıda ince telden oluşan iletkenler seçmek daha iyidir. Üzerinde bulunan terminallere bağlanmak için uçlara basmak gerekir. Sert bir kablo, tek iletkenlerden oluşur. Gerekli kablolama gücünü sağlamak için çok önemli değil, hangi marka kablo kullanıyorsunuz. Ana gereklilik müşteri memnuniyeti. Ev, genellikle bir toprak teli ihtiyacınız olan üç çekirdekli versiyonu kullanılır.
Kablo markaları
Aşağıdaki şekilde farklı sayıda kabloyla gösterilen ithal NUM kabloları çok popülerdir.
Kablolama için ithal NUM kablosu
İki yalıtımın varlığı artmış yangın güvenliğini sağlar. Birçokları, daha yüksek fiyata rağmen bunu tercih ediyor. Sokakta, diğer türler kullanılır çünkü güneş ışınlarını sevmez. Kablonun hava koşullarına direnci, dış kılıfın özellikleri ile belirlenir.
Dahili kablolama ve sokak için ucuz, kullanışlı ve kompakt bir kablo marka VVG seçimini yapmak tavsiye edilir.
Ortak kablo türleri
Islak ve kuru odalarda kullanılabilir. Sadece tavsiye edilmeyen yer altı contası. Kablo yuvarlak ve düz olabilir, içinde dolgu yoktur. Damarlar farklı renklerde yapılmış ve kendi aralarında bükülmüşlerdir.
VVGng-P-LS markasının elektrik kabloları için daire ve diğer evlerde kullanılan güç kablosu, kabloların en çeşitli performansına sahiptir: yuvarlak, kare, üçgen, sektör. Harici olarak, VVG'ye benzer, ancak dış yalıtımı yanmayı sürdürmez. Yuvarlak damarların enine kesiti 16 mm2'ye ulaşır. Büyük bölümler sektörü metalden koruyor. Kablo, arttırılmış voltajda kullanılabilir.
PVA markasının iyi esnekliğe sahip çok kablolu kablonun seçimi, esas olarak ev aletlerini bağlayan bir ağ teli olarak yapılır. Ev tesisatı kablolaması için kullanımı iyidir. Dış mekanlarda kullanılabilir, ancak çok telli çekirdekler daha hızlı paslanır ve soğukta, bükme sırasında yalıtım kopmaları.
ШВВП - sarmallı iletkenlere sahip esnek güç kablosu, 380 V'a kadar gerilime sahip ağlara bağlı ev aletleri için de kullanılır. PVA'nın bir analogu (yukarıdaki şekilde benzerdir), ancak daha küçük yükler için tasarlanmıştır.
Listelenen tüm kablolar açık ve gizli kablolama için tasarlanmıştır. İletkenler benzer özelliklere sahiptirler. Rahatlık nedenleriyle daha iyi yapmak için gizli kabloların montajı, odayı karıştırmaz ve tasarımı bozmaz. Açık için, dış kılıfın rengini seçmek önemlidir, ancak teller esas olarak oluklu bir boru veya kablo kanalında döşenir.
Kablonun kablolarının renkleri ve kablo bağlantıları için uygun bağlantılar için kablolar:
- mavi - sıfır (N);
- sarı-yeşil - arazi (PE);
- kahverengi, beyaz, siyah ve diğer renkler - faz (L).
Farklı branşmanların yanı sıra aydınlatma ve güç kablolaması için faz kablolarının renklerinin ayrılması tavsiye edilir. Bu, ağa hizmet verirken daha iyi yönlendirmeye izin verir.
Hava yoluyla kendi kendine yeten çelik-alüminyum kablo markası CIP kullanılan dallanma için dış kablolama. Çekirdekler hava koşullarına dayanıklı polietilen yalıtımdır. Aşağıdaki şekil giriş kablosuna bağlı SIP kablosunu (üst) göstermektedir. Aralarındaki bağlantı delinme yardımıyla yapılır (kırmızı dairelerde daire içine alınır). Sağdaki şekil sayacın bağlantısını gösterir.
CIP evine kablo tedariği
Zırhlı su geçirmez kablolar AVBSHV ve VBSHv kullanılan şebekeye yeraltı bağlantısı ile dış kablolama için. Tüm işaretlerdeki ilk harf A, alüminyum iletkenlerin kullanıldığı anlamına gelir. Eğer eksikse, o zaman bakır.
Tel işaretleri
PUNP kurulum teli en ucuzlardan biridir. İzolasyonun kalitesizliğinden ötürü, ısıtıldığında, özelliklerini çabucak kaybedecek şekilde kullanmamak daha iyidir. Tel iki veya üç iletken ile yapılır. Ürünler düz olarak üretilir ve aydınlatma ve güç ağlarına uygulanır.
Lastik izolasyonlu apartman kabloları yangın tehlikesi nedeniyle tavsiye edilmez. Farklı koşullarda döşeme yapmak için tasarlanmıştır:
- PRTO - yanmaz borularda;
- AT - kuru ve ıslak alanlarda;
- PRN - sokak kablolarında;
- PRD, PRVD - kuru odalar için.
Açık kablolama teller PPV ve PPP yapılabilir.
Kablolama için tek damarlı kablo PV1 veya PV2, esas olarak elektrik panolarında kurulum için kullanılır. Büyük kablo bükülmesine ihtiyaç duyulduğunda, daha esnek PV3 ve PV4'ün esnek bir kılıfla kullanılması daha iyidir.
Özel koşullar için, örneğin, buhar odasında, elektrik tesisatı için ısıya dayanıklı kablolar ve kablolar kullanılır. Silikon izolasyonlu PRX tel, +180 0 С'ya kadar sıcaklıklara dayanabilir. Telli kabloya ihtiyaç duyulursa, RKGM yapılacaktır. Ayrıca ısıya karşı dayanıklıdır ve% 100'e kadar nem oranına sahip ortamlarda çalışmak için en uygunudur.
Yanmaya ve tutuşmaya (LS'nin işaretleme ucunda) dayanıklı bir kablo bile yanıcı bir ahşap taban üzerine monte edilmemelidir. Burada hala bir metal boruya veya kovana ihtiyacınız var.
Eski kabloların bir kısmını değiştirirken satın alınan alüminyum teller. Kaliteli kabloları terminal bloğundan veya bir somunla bir cıvata bağlarsanız, bakır ekleyebilirsiniz. Teller halkalar ile bükülür ve üç adet rondelalar etraflarındaki eloksal çelikten yapılır.
Bakır ve alüminyum tellerin cıvatalı bağlantısı
Dezavantaj, bağlantının büyük boyutlarıdır, ancak yine de terminal bloğundan daha küçüktür.
Kendi ellerinizi kablolama. video
Kablolama nasıl yapılır, aşağıdaki videodan öğrenebilirsiniz.
Bir apartmanda veya evde elektrik kablolarının kendi nüansları vardır. Profesyonel elektrikçiler bile hata yapabilirler. Kabloların ve tellerin doğru bir şekilde hesaplanması ve seçilmesi önemlidir, çünkü bunların çoğu amaçlanan amaç için yapılmıştır.
Evde ve sokakta kablolama için en uygun kablo hangisidir
Evdeki kablolama için hangi kabloya ihtiyaç duyulduğunu belirlemek için, hat üzerindeki yükü hesaplamanız gerekir, servis sırasında hangi çevresel koşulların olacağına bağlı olarak hangi düğümlerin belirli kabloya bağlı olacağını düşünün. Daha sonra, kablo türüne karar vermelisiniz. Bundan sonra, kabloları uygulamak için evinizde hangi telin kullanmanız gerektiğine karar vermek daha kolay olacaktır.
Ev kablolama türleri
Ev kabloları iki tiptir: açık ve gizli. Konutlarda en sık kullanılan gizli şerit kullanılır. Açık kablolama, ülkede, özel ve kır evlerinde, çeşitli müştemilat ve iş yerlerinde kullanılabilir.
Açık kablolama
Bu tip conta, sadeliği ile çekmektedir. Kablonun yönünü kolayca değiştirebilir, tamir edebilir veya başka işlerde çalışabilirsiniz. Bununla birlikte, böyle bir çizgi estetik olarak hoş görünmez ve çoğu zaman daha az güvenli olacaktır.
Gizli kablolama
Temiz görünüyor, görünür değil, daha uzun bir servis ömrü, kablo mekanik etkilerden ve doğal faktörlerden korunur. Montajı, onarılması ve bakımı daha zor. Ayrıca, gizli elektrik teli, delme veya delme delikleriyle ilgili başka işler yaparken yanlışlıkla hasar görebilir.
İç kablo, tel tipleri
Evde kablolama için hangi kabloyu seçeceğinizi düşünün. Aşağıda, planlanan yük ve kullanım koşullarına bağlı olarak seçilmesi önerilen seçenekler önerilir. Standart koşullarda bakır kabloların kullanılması uygundur, bazı durumlarda alüminyumu kullanmasına izin verilir (ancak önerilmez).
Bazen çekirdek alumomedi yapılır - alüminyum ve bakırın özelliklerini birleştiren ucuz bir malzeme.
Bakır teller
Dayanıklılık ve güvenilirlik açısından farklıdır. Böyle bir elektrik teli oldukça dayanıklı ve esnektir. Ev hattı için çok uygundur ve kompakt boyutlara ve yüksek güvenlik performansına sahiptir.
Bir bakır elektrik teli avantajları:
- korozyona daha iyi direnir;
- daha yüksek iletkenliğe sahiptir;
- çok daha güçlü.
- maliyet alüminyumdan daha yüksektir.
Alüminyum iletken teller
Bakır kablolardan daha az güvenli ve daha az güvenilir.
Bu önemli! ПУЭ'nin gerekliliklerine göre, elektrik kabloları için 16 mm²'den daha az kesit alanına sahip alüminyum kabloların kullanılması yasaktır.
- iyi esneklik, kurulumu daha kolay;
- Maliyet, bakırınkinden daha düşüktür.
- Alüminyum kablo hızla oksitlenebilir, oksitlenmiş yerin aşırı ısınmasına yol açar;
- kırılganlık, birkaç kez tek bir yerde bükülemez;
- vida kelepçelerinde yetersiz tutulur.
Elektrik teli seçimi
Çalışmaya başlamadan önce, kablo için hangi kabloyu kullanacağınıza karar vermelisiniz. Çoğu durumda bakır kablo tesisatı daha iyidir. Bu kablo harici olumsuz faktörlerin etkilerine karşı daha dayanıklı, güvenilir ve bağışık olacaktır. Alüminyum mekanik hasara daha az dayanıklıdır, kırılgandır. Ayrıca, bakır daha verimli ve daha az direnç gösterir, bu nedenle bakır kablo, iletken göbeğin daha küçük bir kesit alanına sahip olacaktır, bu da hattın kütlesini önemli ölçüde düşürecektir.
- ikinci sınıf ürünlerden kaçının;
- sertifikaları ile saygın üreticilerin telleri satın almak;
- Yüke bağlı olarak bir kesit seçin.
Ev kablolaması için telin istenen kesitini seçmek için, elektrik akımı sürecinde akımın gücünü ve yalıtım ısısının derecesini bilmeniz gerekir. Kauçuk yalıtım kullanılıyorsa, maksimum ısıtma sıcaklığı 65 santigrat dereceden fazla olmamalıdır. Kablo plastikle yalıtılırsa, tel filament sıcaklık sınırı 70 derecedir.
Ortalama bir sıcaklıkta (20–25 ° C), yalıtım 50 ° C'den fazla ısınmamalıdır. Malzemeye, alana ve tipine bağlı olarak kablodaki yükü de dikkate almalısınız (bkz. Tablo 1, 2).
Kablonuzun kesit alanını bilmiyorsanız, çapını (D) belirleyin ve aşağıdaki formülü kullanarak alanı hesaplayın:
Bölüm alanı = 0.785 × D²;
Sonunda hangi kablo seçilir
İdeal olarak, doğru hesaplanmış bir kesite sahip bir çok telli bakır tel olmalıdır. Doğru hesaplama için, tüm cihazların toplam gücünü hesaplamanız ve bu değere% 20-25 eklemeniz gerekir. Ve sonra yukarıdaki tablolardan uygun seçeneği seçin.
Gizli kablolama için hangi kablo uygundur
Gizli tipin kablolanması, aşağıdaki elektrik kabloları ile daha iyi çalışacaktır:
- VVG - 1-4 çekirdekli bakır elektrik teli. Yuvarlak veya düz bir şekle sahiptir. Tutuşmaya karşı iyi koruma sağlayan difüzörler. Ayrıca alt türlerini de kullanabilirsiniz: VVGng ve VVGng-LS - yanmaya daha dirençli olan teller.
- NYM - VVG gibi işlevselliğe sahip Alman yüksek kaliteli kablo;
- PVA - bakırdan yapılmış, çok telli iletkenlere sahiptir.
VVG kablosunun özellikleri: 1000 V'a kadar olan bir çalışma gerilimi ile kablolamada kullanılabilir. 1–5 çekirdeğe sahiptir. Kablo, çok çeşitli sıcaklıklarda çalışabilir: –50 ila +50 ° С. VVG, yüksek nemli (% 98'e kadar) koşullarda iyi çalışır ve ayrıca yüksek çekme mukavemetine sahiptir. Genellikle bir buçuk milimetre karelik bir kesit kullanın, açık kablolamada en az 6 mm² kesit önerilir. Bükme yarıçapı - 10 bölüm.
Kablo özellikleri NYM: 660 V'a kadar gerilime sahip ağlarda çalışır. Bakır, telli iletkenlerden oluşur (1'den 5'e kadar). Bölüm: 1.5 ila 16 mm². Bükme yarıçapı - 4 bölüm. Alman telinin ayırt edici özelliği çift yalıtımdır. Dış kabuk standart PVC'den ve yanıcı olmayan içten oluşur. Dış ve iç yalıtım katmanları arasındaki boşluk kauçuk ile doldurulur, bu sayede kablo daha dayanıklı ve sıcaklığa dayanıklı hale gelir. NYM, -40 ila +70 ° C sıcaklıklara dayanabilen, neme dayanıklı ve ısıya dayanıklı bir teldir. Ancak, NYM ultraviyole ışınlarından korkuyor ve açık alanlarda maskelenmesi gerekiyor.
Para biriktirmeniz gerekiyorsa, bütçe seçeneğini kullanabilirsiniz - PUNP kablosu. Bu, 1,5 ila 6 mm² kesitli 2 veya 3 çekirdekli yassı bir elektrik teli. Bakır iletkenler, tek telli.
Bütçe izin veriyorsa, NYM almak daha iyidir, birçok profesyonel elektrikçi ona tercih verir. Ayrıca mükemmel bir seçenek VVG güç kablosu olacaktır.
Açık kablolama için hangi kablo uygundur
Özel sektörde veya köylerde çoğunlukla açık kablolama yapılır. Sokak hattı için en iyi ve en uygun kablo bir elektrik kablosu. Birlikte bükülmüş iki yalıtılmış kabloya benziyor. Kordonlu elektrik tellerinden dokunmuş kordon. Elektrik telini tavan veya duvarlar boyunca özel porselen silindirlerin yardımıyla monte etmek en uygunudur. Kablonun uçları ve köşeleri, bir bant ile silindirlere sabitlenir.
Ev kullanımı için tavsiye edilen kablo markaları:
Banyo kablosu
Kablolamanın yüksek nem koşullarında çalışmaya zorlandığı yerlerde, buna artan talepler konur:
- nemli ortamlara dayanıklı olmalıdır;
- yüksek sıcaklıklara dayanmalıdır (190 dereceye kadar bir banyo için kablolama).
Bu gibi durumlarda, kabloların kullanılması en iyisidir: Silikon içeren korumaya sahip RKGM ve PWCV.
Apartmanda aydınlatma kablosu
Orta dairenin aydınlatması için (3 oda), 4000 Watt'lık bir yüke dayanabilecek, 1,5 mm² kesitli esnek bir elektrik telinin kullanılması tavsiye edilir. Kablo, topraklamanın bulunmadığı bir daireye konulursa, o zaman bir faz ve sıfır ile iki damarlı bir tel koymanız gerekir.
Topraklama ile daire ve evlerde, flüoresan aydınlatma cihazları kullanıldığında, üç çekirdekli bir kablo yapılması önerilir. Ayrıca, aydınlatma hatları ayrı kutulara bağlanmalıdır. Bu, hata ayıklama işleminin güvenliğini ve rahatlığını artıracaktır.
Ev hattının döşenmesini yöneten teknik gereksinimler ve yönetmelikler
Göz önünde bulundurulması gereken birkaç faktör vardır:
- en az izin verilen (belirli koşullar için) kesit alanı;
- maksimum akım yükü;
- uygun yalıtım tipi;
- çevresel koşullar, sıcaklık, nem.
Sivil binalarda elektrik tesisatı kurulumuna ilişkin kurallar aşağıdaki belgeler tarafından yönetilmektedir: Elektrik Tesisatı Kuralları (ПУЭ), GOST P 50571. 15/97.
Dairede kablolama için hangi kablo kullanılır: tellerin gözden geçirilmesi ve en iyi seçeneğin seçimi
Satışta malzeme, kesit, işaretleme, inşaat, renk açısından farklılık gösteren çeşitli teller bulunur.
Elektrik sistemlerini döşerken, birincil soruya - apartmanda kablolama için hangi kabloyu kullanacağına karar vermek gerekir; çünkü bu seçim kurulu elektriksel iletişimin dayanıklılığına ve güvenilirliğine bağlı olacaktır.
Kabloları değiştirmenin nedenleri
Güç şebekelerinin tam veya kısmi değiştirilmesi genellikle iki durumda gerçekleştirilmesi için gereklidir:
- Gönderi yaşı. Yeni bir daireye girdikten 15-20 yıl sonra büyük bir revizyon yapılması tavsiye edilir. Bu süre zarfında kurulu iletişimler yıpranır ve sakinler için potansiyel bir tehlike kaynağı haline gelir.
- Binaların yeniden geliştirilmesi ve onarımı (özellikle güçlü ev aletlerinin eklenmesiyle). Modern elektrikli ocaklar, çamaşır makineleri, bulaşık makineleri, kablolama konusunda artan talepler ortaya koymaktadır. Bu özelliklerin uyumsuzluğu nedeniyle eski güç şebekelerine bağlanması arzu edilmez. Bu tür ünitelerin satın alınmasını planlarken, iletişimi ayrı odalarda, örneğin mutfakta veya banyoda güncellemek daha iyidir.
Elektrik şebekelerinin değiştirilmesinin sebebi ne olursa olsun, kablo ürünlerinin seçimi ile iş başlamalıdır.
Kabloların kablolardan farkı
Yeni başlayanlar genellikle elektrik haberleşmesi için ne satın alacaklarını soruyorlar - kablolar veya teller.
Bu sorunu çözmek için, bu ürünler arasındaki farkı bulmanız gerekir:
- SSCB'de kabul edilen GOST 15845-80'e göre, kablo yalıtım malzemesiyle kaplı bir veya daha fazla iletken (iletken) içerir. Bu tür elemanlar, daha sonra zırhlı olanlar da dahil olmak üzere ilave bir koruyucu kapağın monte edilebildiği plastik, polietilen, metal veya kauçuk kılıf içine alınır.
- Çifte izolasyon sayesinde kablo, nem, ışık, agresif maddelere maruz kalma, mekanik hasardan güvenilir bir şekilde korunur. Artan dayanıklılık ve güvenilirlik özellikleri, bu tür ürünlerin örneğin su ve yeraltı gibi en zor koşullarda kullanılmasını mümkün kılar.
- Tel, hem izole hem de çıplak olabilen bir veya birkaç bükülmüş çekirdekten oluşur. Genellikle metalik olmayan bir kılıf (PVC, çapraz bağlı polietilen) veya örgü / tekstil veya tel sarma ile kapatılırlar. Telin güvenliği kablodan çok daha azdır, bu yüzden kullanımının kapsamı oldukça sınırlıdır.
Profesyonellere göre, dairede sabit bir elektrik şebekesinin kurulması için sadece kabloların kullanılması gerekir.
Teller, portatif elektrikli ekipmanların yanı sıra 24V'u aşmayan voltajlı alçak gerilim sistemlerinde kullanılabilir.
Konutlarda elektrik şebekelerinin inşası için malzeme seçerken, kusursuz kaliteli ürünlere öncelik verilmelidir.
Sadece bu durumda, dairenin her köşesinde elektrik akımını sağlayacak güvenli, yangına dayanıklı ve güvenilir kablo tesisatı kurabilirsiniz.
Kablo ürünlerinin en önemli özellikleri
Elektrik haberleşmesi için kullanılan ürünleri satın alırken, aşağıdaki özellikleri göz önünde bulundurmak önemlidir.
Kablo malzemesi ve tasarım
Seride bakır ve alüminyum iletkenler kullanarak kablolama elemanlarını bulabilirsiniz.
İkincisi daha ucuz olmasına rağmen, bakır ürünler daha güvenilirdir: daha yüksek bir akım iletkenlik indeksine ve daha düşük bir dirence sahiptirler ve dahası, bu metalin iletkenleri daha yavaş ısınır.
Bakır aynı zamanda daha plastiktir ve hızlı oksidasyona maruz kalmaz, böylece damarları uzun süre hizmet eder.
Bu özelliklere dayanarak, mevcut belgeler (ПУЭ 7.1.34 ve СП 31-110-2003, madde 14.3), dairelerde yer alan kablolama cihazının sadece bakır kablolar ve teller kullanmasını öngörmektedir.
Tasarım gereği, teller bir veya birkaç tele sahip olabilir. Tek telli bir eleman, yalıtkan bir kılıfla çevrelenmiş yekpare bir iletkendir. Böyle bir ürünün montajı kolay ve kolaydır, ayrıca çok telli olandan daha ucuzdur.
Aynı zamanda, bu tasarımın kabloları, özellikle büyük bir enine kesit, daha sert ve çoğu zaman büküldüğünde kırılırlar. Bu özellikler nedeniyle, uzmanlar plastik çok çekirdekli ürünleri tercih etmektedir.
Bu tür modeller bükülme, bükme, döndürme işlemlerini tolere edebilir, böylece herhangi bir elektrik şebekesinin döşenmesi için uygundurlar.
Ancak, sıva teline acil bir ihtiyaç varsa, son kat malzeme ek koruma sağladığı için tek çekirdekli bakır ürün kullanmasına izin verilir.
Kablo bölümü hakkında daha fazla bilgi
Bu gösterge, kare milimetre cinsinden ölçülür, mevcut taşıma kapasitesini yansıtır. Bakır kabloda bir mm2 olması durumunda, 8-10 amperlik bir akım geçirebilir, alüminyumda ise maksimum gösterge sadece 8A'dır.
Güç şebekesinin güvenli çalışmasını sağlamak için daha büyük bant genişliğine sahip iletkenleri seçmek daha iyidir.
Bu nedenle, çekirdek, yalıtımın erimeden koruduğu izin verilen oranın üzerinde ısınmaz. Bölümün marjı da önemlidir, çünkü sıva altındaki gizli kablolar zayıf şekilde soğutulur.
Aynı zamanda, nominal değeri hesaplanandan daha yüksek bir kablo (örneğin, 2,5 mm 2 yerine) alınması tavsiye edilmez, bu durumda, bu göstergeye dayalı olarak hesaplanan kablo korumasının kullanılması gerekir, yani daha fazla güç otomatiği ve RCD gereklidir.
İdeal olarak, kesit, kablo ürününün etiketinde belirtilen işarete karşılık gelmelidir, ancak gerçek rakam genellikle daha düşük bir değere sahiptir.
Küçük farklılıklara izin verilir, çünkü belgelendirme sırasında dikkat, dirence karşı ve kesite göre değil. Sayılarda önemli tutarsızlıklar evlilik olduğunu göstermektedir.
Elektrik kablolarının bir bölümünü seçerken, aynı zamanda, her bir bağlantı hattının beklenen yükü hesaba katarak, ayrı ayrı hesaplanması gerekmektedir.
Yalıtım kalınlığı
Çok iletkenli veya tek iletkenli bir kabloda kullanılan herhangi bir iletken, PVC veya diğer tipte plastiklerin kullanıldığı yalıtım ile çevrelenmiştir (bunlar olağan olabilir veya yanıcılık ve duman oluşumu azaltılabilir).
Yalıtımın kalınlığı, ilgili en son standartlarla düzenlenir: 660 V'a kadar gerilime sahip ev tipi kablolar için, 1.5 ve 2.5 milimetre karelik bir kesite sahip olan standart, 0,6 mm'lik bir yalıtım tabakasının kullanılmasını sağlar.
Yanlış olmamak için, tanınmış özel mağazalarda sunulan ünlü markaların kablolarını satın almak daha iyidir.
Kablo kılıfı kalınlığı
Dış kılıf, içinde izoleli iletkenlerin sabitlenmesi ve korunması için eksiksiz bir kablo oluşturur.
Damar izolasyonu gibi, genellikle çeşitli plastik tiplerinden (PVC, çapraz bağlı polietilen, azaltılmış yanıcılığa sahip bir polimer) yapılır, ancak daha kalındır.
Kabul edilen kurallara göre, tek damarlı kabloların koruyucu kılıfı 1.4 milimetredir ve kordon - 1.8 mm'dir, pratikte bu ürünlerin kalınlığı daha küçük bir yönde biraz değişebilir.
Daire kablolarının tüm bileşenleri, minimum güçte bölümler için kullanılması gerekiyorsa bile, korunan kablolara ve entegre bir kılıflı kablolardan yapılmalıdır.
Çifte izolasyon, şebekenin zarar görmemesi için maksimum koruma sağlar ve elektrik çarpmasını önlemeye yardımcı olan insanların güvenliğini sağlar.
Kablo işaretini okumak için kurallar
Bir yerleşim bölgesinde elektrik tesisatı için kullanılan kablo kılıfı, bir ürünü seçmek için gerekli olan tüm bilgileri içerir. Net ve okunabilir olması gereken yazıt, üretim ürünleri sürecinde basılmış veya ekstrüde edilmiştir.
İşte bazı gösterimler.
İşaretlemede kullanılan ilk harf, yalıtım kabuğunun malzemesini gösterir:
- P - tel veya polietilen izolasyonu;
- B - polivinil klorür (PVC) yalıtımı;
- K - kontrol kablosu;
- P - kauçuk yalıtımı.
İkinci harf, çekirdeğin yapıldığı malzemeyi gösterir:
- B - PVC yalıtımı;
- P - kauçuk kılıf;
- P - Polietilen yalıtım.
Ayrıca, işaretleme, elektrik kablosunun diğer özelliklerini yansıtan başka harfleri de içerebilir.
- ng - kablo izolasyonu daha düşük bir yanıcılığa sahiptir;
- Shv - koruyucu sıkı tel; PVC hortum;
- LS - kabloyu eritirken çok az duman var;
- Bb - iki çelik banttan oluşan koruyucu kılıf;
- E-korumalı kablo;
- B - zırhlı tel;
- h - iletkenler arasında dolu boşluklu kablo;
- P - düz tel;
- G - esnekliği arttırılmış kablo;
- OJ - tek damarlı tel.
Kablonun yapıldığı malzemeye ait mektup sadece alüminyum ürünler içindir (A). Bu metal, varsayılan olarak kullanıldığı için, bakır teller için harf gösterilmez.
İşaretleme ayrıca aşağıdaki önemli bilgileri de içerebilir:
- üreticinin adı;
- serbest bırakılma yılı;
- sayı yaşadı;
- enine kesit;
- voltaj (nominal).
Kataloglarda ve fiyat listelerinde genellikle üretici ve üretim tarihi belirtilmez. Bu durumda, işaretleme VVGng (ozh) -0.66 kV 3x1.5'dir.
Üç çekirdekli, yanmaz (ng) esnek (G) bakır kablo olarak üç tek telli iletken (exp), çapraz kesiti ise 1.5 m2 Mm olan kod çözülür. Kablo, 660 V'luk anma gerilimi için tasarlanmıştır ve PVC plastik (BB) yalıtım ve kılıfına sahiptir.
Kablo çekirdek renkleri
Teller, üniform olarak renklendirilebilir veya kablolar boyunca kılıf üzerinde bir milimetrelik bir şeride sahip olabilir.
Tecrübeli elektrikçiler şunu bilir:
- Kırmızı, kahverengi, beyaz teller kural olarak, bir faz olarak kullanılırlar (L olarak gösterilen şemalarda).
- Mavi teller sıfırdır (N).
- Plana PE harfleriyle uygulanan yeşil veya yeşil-sarı iletkenler her zaman topraklamaya karşılık gelir.
Bu renk spesifikliği, elektrik işini büyük ölçüde kolaylaştırır.
Ambalaj ve uygunluk belgeleri
Elektrik tesisatı için iki tip standart ambalaj bulunmaktadır. İnşaat ve diğer özel mağazalarda perakende satışlar için tasarlanan kablolar, bobinlere sarılır.
Toptancılara, inşaat şirketlerine ve diğer büyük tüketicilere sunulan ürünler davulda paketlenmiştir.
Ambalajdan bağımsız olarak, aşağıdakileri içeren ürünlere bir açıklama içeren bir etiket eklenir:
- bitkinin adı veya markası;
- kablo ürünleri markası;
- üretim tarihi;
- Kablo ürününün üretildiği GOST veya TU;
- uzunluğun belirlenmesi ile segmentlerin sayısı;
- tambur numarası;
- iletken ağırlığı;
- uygunluk işareti;
- onay işareti
Bir kablo satın alırken, 100 metrelik bir bütün koy, etiket ürünle birlikte teslim edilir. Bir parça elektrik kablosu satın alırken - satıcı tarafından görüntülenecek bir etiket
Kablonun kalitesi özel belgelerle onaylanır. Ürünler, belirli bir elektrik işi için bu tür kabloları kullanma olasılığını onaylayan bir yangın güvenlik sertifikası ve uygunluk belgesine sahip olmalıdır.
Belli bir ürün türü ile ilgili belge, son kullanma tarihi kadar GOST veya TU olarak belirtilmelidir. Satıcılar, alıcının ilk isteğinde inceleme için bir sertifika sunmalıdır.
Kablo ürünlerinin görünüşü
Elektrik kabloları alırken ürünlerin görünümüne de dikkat etmelisiniz. Dış hasara sahip ürünlerden kaçınmak daha iyidir: belirgin bükülmeler, daralma, morarma.
Bu tür hatalar dahili sorunları bildirebilir: harici kusurlu iletkenler kırılabilir veya birbiri ile kapatılabilir. Seçim ile karıştırılmaması için, mağazadaki elektrik teli dikkatlice incelemek ve sadece satın alma için ödeme yapmak tavsiye edilir.
Mevcut ürün çeşitleri
Sorunun açık bir şekilde anlaşılması zordur, bir dairenin konutlarında kablolama için hangi kabloların ve kabloların gerekli olduğu zordur, çünkü bu tür bir işi yapmak için farklı türde benzer ürünler gereklidir.
Güç şebekelerinin en az yükünün düştüğü aydınlatma devresi için, 1,5 mm² kesitli bir kablo uygun olacaktır. Onun için, 10A (2.3 kW) bir devre kesici sağlamak için yeterlidir.
Soketler için, 3-4 kilowatt'a kadar ulaşabilen yük için, 27 Ampere kadar bir akıma ve 5.9 kilowatt'lık bir güce dayanabilen, 2,5 m 2 kesitli ürünler almak gerekir.
Bununla birlikte, hat bu sınırlara yüklenmemelidir: doğru çalışma için, planlanan yükün üçte birinin marjı gereklidir. Bu durumda, 16A (3.6 kW) için tasarlanmış bir anahtara ihtiyacınız vardır.
Elektrikli pişiriciyi (ocak) bağlamayı planlıyorsanız, 10,1 kW'a kadar güç için 6 milimetre kare kablo döşemeniz gerekir.
Bu durumda, 32A elektrik akımı için tasarlanan uygun otomatın seçilmesi önemlidir (7.3 kW voltaj).
Giriş kablosunun parametrelerini daireye seçerken, daireye tahsis edilen gücü dikkate almak önemlidir. Kural olarak, bu durumda 6-10 milimetre karelik bir ürün kullanmanız gerekir.
Popüler elektrik kablolama türleri
Elektrik tesisatı için yaygın olarak kullanılan ürün türleri arasında iki ortak model ayırt edilebilir:
Seçenek # 1 - kablo VVG
Genellikle apartmanda elektrik işi yapmak için kullanılan yerli üretimin en popüler ürünü. Kablo, zırhsız esnek güç kablolarını ifade eder.
1-5 bakır iletkenden oluşabilir, kesitleri 1.5-240 milimetre arasında değişir. Yuvarlak, üçgen ve düz bir şekle sahip olabilen iletkenler, PVC izolasyon ve ortak bir kılıf ile çevrilidir.
Kablo VVG'nin çeşitli modifikasyonları vardır:
- VVG - ana tipi, özellikleri yukarıda verilmiştir.
- VVGng - dış kılıflı ve yanmaz polivinil klorürden yapılmış iletkenlerin izolasyonuna sahip güç kablosu.
- VVGng-LS - iletkenleri yanmaz kendiliğinden sönümlemeyen bir izolasyona sahiptir ve kabuk düşük duman emisyonuna sahiptir.
- VVGNG FR-LS, düşük duman içeriğine sahip, yanmaz bir kablo olup, mika banttan yapılan ek yangın korumasına sahiptir.
Sıradan VVG daha ucuz olmasına rağmen, kabuğunun ateşe dayanıklı özellikleri yoktur ve yanma sırasında çok fazla duman çıkarır.
Bu ürünler aynı zamanda kiriş döşemeye de uygun değildir, yanmayan ürünler demetler halinde monte edilir, böylece çeşitli kablo hatları oluklar, borular veya çukurlarda aynı anda döşenebilir.
Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı, bir dairede elektrik şebekelerinin kablolanması için, VVGng / VVGng-LS markalarının profesyonel ürünlerle ilgili güvenilir ve pratik ürünleri almak daha iyidir.
Seçenek # 1 - NYM kablosu
Bunlar bir Alman lisansı altında Rus fabrikalarında üretilen bakır ürünlerdir. Kablo hem evsel GOST hem de Avrupa standartlarına uygundur.
Modelin ana özelliklerine göre VVGng göstergeleri kablosu ile çakışmaktadır; Aynı zamanda 0,66 kW'lık bir nominal gerilime de sahiptir.
1,5-10 mm2 kesitli ve 16 mm 2'yi aşan kesitli çok telli kabloya sahip tek telli NYM çok çekirdekli kablo mevcuttur.
Ürünün yanmazlığı için, ürünün PVC kılıfı arasına bir lastik dolgu yerleştirilir ve aynı plastik iletkenler (1-5) ile yalıtılır.
VVGng ve NYM kabloları benzer özelliklere sahiptir. Avantajlarının sayısına aşağıdakiler dahildir:
- Yüksek kaliteli uygulama. Kabloların (yalıtım, iletkenler, kabuklar) tüm bileşenleri kabul edilen durum standartlarına uygundur, bu nedenle ürünler güvenilirlik ve dayanıklılık açısından önemlidir.
- Yüksek yangın dayanımı ve güvenliği. Tüm gereksinimleri karşılayan kablolar, öngörülen yük altında kusursuz çalışır ve özellikle güçlü yalıtım, çekirdeklerin etkileşimi sırasında yangın riski olmadan ışın döşemesine izin verir.
- Kolay kesim ve rahat kurulum. Yuvarlak şekilli bir kabloyu paketlemek, ağları döşerken bükülmeyi rahatlıkla kurmanızı ve büzülmemesini sağlar. Bu durumda, kablo çıkışı çıkışta kapatılabilir.
Diğer bir avantaj da, teknik özelliklerde ve fiyatta farklılık gösteren, benzer modellerden oluşan geniş bir ürün yelpazesidir.
Elektrikli ekipmanı birleştiren incelemeler
Daire sahipleri genellikle elektrik ünitesine örneğin elektrikli bir soba veya çamaşır makinesi gibi büyük ev aletlerini bağlamak zorundadırlar.
Bu amaç için esnek kablolar öngörülmüş olup, sadece standart ve teknik şartlarda belirtilen ürünleri almak mümkün olan OLC 7'nin 2.1.48 paragrafı dikkate alınmalıdır.
Örneğin, bir ocak bağlamak için, bu ürünü benzer bir şekilde kullanmanın söz konusu olduğu belgede kabloyu almanız gerekir.
Hangi teller uygun değildir?
En aşırı durumlarda bile elektrik şebekelerinin kurulumu için kesinlikle kullanılması yasak olan ürün seçenekleri vardır. Bunlar aşağıdaki ürün tiplerini içerir.
Ürün # 1 - PVA kablosu
Bir kabuk ve PVC yalıtımına sahip bakır elemanın bağlanması. 0,75-10 milimetre karelik bir kesite sahip 2-5 iletkenli çok telli bir yapıya sahiptir.
Elektrikli ev aletlerini elektrik şebekesine bağlamak ve uzatma kabloları yapmak için 0,38 kW'lık bir gerilime sahip bir tel kullanılabilir.
PVA kablolama aşağıdaki nedenlerden dolayı uygun değildir:
- Çok telli bir çekirdek konstrüksiyona sahiptir, bu nedenle, uçları bağlamak için, çok fazla zaman ve çok fazla tecrübe gerektiren teneke ve lehimleme gereklidir.
- Ürün yangın tehlikesi yaratır: tel göbekleri nedeniyle, ürün daha fazla ısınır ve yalıtımın daha hızlı aşınmasına neden olur, bu da kısa devreye yol açabilir.
- PVA bir kirişe yerleştirilmemelidir, oysa hemen hemen tüm kablo modelleri buna uygundur. Kablo hatlarının birbirinden belirli bir mesafede bulunması gerektiğinden, duvarların her biri için duvar vuruşlarının yapılması gerekmektedir.
Bu nedenle, yüksek kurulum maliyeti, bu tür kabloların düşük maliyetini bile telafi edemeyecektir; ayrıca, döşenen elektrik şebekesinin kalitesi çok yüksek olmayacaktır.
Ürün # 2 - ShVVP, PVVP telleri
Bir veya çok telli bakır iletkeni olan kablolar veya kablolar, ev aletlerini ve elektrikli ekipmanı bağlamak için kullanılabilir.
Ancak, bunlar sabit elektrik haberleşmesi için uygun değildir, çünkü bu ürünler yanmayan bir yalıtıma sahip değildir.
Buna ek olarak, bilyalı vida ve pist tabancalarının hizmet ömrü oldukça kısadır ve çok çekirdekli yapı, kurulum sırasında uçların ve lehimin işlenmesini gerektirir.
Ayrıca, 2007 yılında dairelerde elektrik şebekeleri döşemek için yasaklanmış olan PUNP (evrensel düz tel) de belirtilmekte.
Bu modası geçmiş ürün zayıf yalıtım ve düşük güce sahiptir, bu yüzden modern yüklere dayanmaz.
Konuyla ilgili yararlı video
Önerilen video, bir yerleşim bölgesinde elektrik kablolarının organizasyonu için ürün seçimi hakkında ayrıntılı bilgi vermektedir:
Çok çeşitli ürünlere rağmen, elektrik haberleşmesi için gerekli malzemeyi seçmek oldukça kolaydır. Ürünlerin etiketlerini, etiketlerini ve sertifikalarını dikkatli bir şekilde okumak, kabloların teknik özelliklerine ve kalitesine dikkat etmek gerekir.