Çoğu zaman, mülk sahipleri evlerinin ısıtma tipini seçmekte serbest değildir. Koşullar, gazla çalışan otonom bir sistemin optimal seçim haline gelmesidir.
Ve sonra mantıksal soru ortaya çıkıyor: radyatörlerin hangi malzeme en iyisi olacak?
Pil tipi seçimi
Hemen dikkate değer - talimat, her türlü ısıtma ile en yüksek kaliteli bimetalik radyatörleri dikkate alır. Maliyet, işlevsellik ve güvenilirlik açısından optimumdurlar.
Dikkat edin! Çoğu zaman, gaz ısıtma devresi kapalıyken. Başka bir deyişle, sistemdeki soğutma sıvısı değişmez. Kalitesi hakkında şüpheler olduğunda, başka bir su getirebilirsiniz.
Tüm malzemelerden (alüminyum, çelik, metal, dökme demir, bimetal) radyatörler makul bir çalışma basıncı için tasarlanmıştır. Kamu ağlarında, 9 bardan fazla değildir. Tek başına bir sistemde - genellikle 6 bar'ı geçmez. Bu durumda onu değiştirebilirsiniz.
Enstrüman Özellikleri
- Alüminyum radyatörler, 1,5 mm kalınlığa kadar metalden üretilmiştir. Bu nedenle, 6-25 atmosfer basınca dayanır.
- Bu onları alçak katlı apartmanlarda ve özel evlerde kullanmayı mümkün kılar..
- Cihazlar su kalitesine duyarlıdır, bu onların eksi. Soğutucu fazla oksijen ve çok fazla partikül madde içermiyorsa, piller 10-20 yıl hizmet verebilir.
- Bir başka alüminyum eksi de 25 atm'dan fazla fazla basınca dayanamamasıdır..
Bimetal piller bu eksikliği ortadan kaldırır.
- Herhangi bir problem yaşamadan 40 atmosfere kadar baskı yaparlar., yüksek katlı binalarda ne olur? Bu nedenle, cihazların fiyatı yeterince büyüktür.
- Bu radyatörler çelik-paslanmaz çelik, bakır ve alüminyum kanatlı borulardan oluşmaktadır.. Çelik, düşük kaliteli soğutucudan korkmaz.
- Bimetalik pillerin tasarımı ısı transferini artırır.
Dökme demir için olduğu gibi, su kalitesine karşı dayanıklıdır, dayanıklıdır ve yüksek çalışma basıncına dayanabilir. Bununla birlikte, ısı transferi çok büyük değildir.
Ekipman bağlantısı
Radyatörleri gaz kaynağına bağlamadan önce, modelini seçmek gerekir. Küçük evler ve apartmanlar için sıcak su sağlamak ve ısıtmak için en uygun duvara monte ünite idealdir. Kompakt ve hafif.
Duvar hoparlörü bağlantı için tamamen hazır. Elektronik, bir bağlama ve bir fener cihaz kasasına yerleştirilir (ana düğümlerin yanı sıra). Bu nedenle, kendi ellerinizle bağlamak zor değildir.
Dikkat edin! Isıtma sisteminin normal çalışması için, tesis hacmini ve ısı kaybını da dikkate alarak hesaplanmalıdır. Hesaplamalara dayanarak, kolon gücü ve ısıtma cihazlarının bileşimi seçilir.
Kazanın bağlanması, yangın güvenliği ve gaz tedariki hakkındaki düzenleyici dokümanlarla yönlendirilmelidir. Kolonun monte edilmesi ve ekipmanın doğru yerleştirilmesi için odaların parametrelerini düzenler. Eğer gaz kazanı son radyatörleri ısıtmıyorsa, bu kuralları herhangi bir yerde takip etmediğiniz anlamına gelir.
Cihazı kurduktan ve ağı kurduktan sonra, gaz tedarik organizasyonu sistemi kullanma iznini verecektir.
Sistemin elemanlarının bakımı
Sütunlar aynı zamanda hem gaz hem de suyla birleştirilmiş cihazlardır.
- Gaz ünitesi armatürlerinde kurum birikir ve karbon birikintileri. Düzenli olarak çıkarılmaları gerekiyor. Ateşleyicinin ve brülörün (jetler) açıklıklarına özellikle dikkat edin.
- Sıhhi tesisatın ana problemi ölçek. Sert suda çok fazla tuz var. Isıtılan sıvı buharlaştığı zaman, boru hattının boru duvarları üzerinde çökeltilir ve biriktirilir.
Su alma arıtma
Sütun suyu girişi, kazanın su kaynağının girişinde bulunur. Isı değiştirici tüplerini tıkayabilen büyük miktarda tortu ve pasın toplanması için bir süzgeçle donatılmıştır.
Ayrıca bir gaz besleme membranı da vardır (musluk açıldığında).
- Su girişini kazandan çıkarın.
- Vidaları sökün ve montaj gövdesini açın.
- Filtreyi temizleyin ve güçlü bir su jeti ile yıkayın.
- Membranı inceleyin, düz olmalıdır. Bu durum böyle değilse ve içbükeyse, contanın kaynağı geliştirilir. Değiştirilmelidir.
- Ardından, kapağı su girişine vidalayın ve yerine yerleştirin.
Eşanjör bakım
Şimdi radyatör gazı kolonunu nasıl temizleyeceğimiz hakkında.
- Su (giriş ve çıkış) borulu ısı değiştiriciyi sökün.
- Düğümü çıkarın ve bir huni kullanarak bir temizleme bileşimi dökün. Çözüm tarifi basittir: 1 litre ısıtılmış suda 100 gram sitrik asitin seyreltilmesi gereklidir.
- Gaz kolon radyatöründen skalanın çıkarılmasının bir başka yolu. 1: 3 oranında sirke (% 70) ile seyreltilmesi gereklidir.
- Ardından, aleti 8-10 saat ısı eşanjöründe bırakmanız ve dökmeniz gerekir.
- Duvarlardan düşmüş olan kirleri çıkarmazsanız, düğüm tüplerine yapışır. Bu nedenle, değiştiriciyi güçlü bir su basıncıyla yıkamak gerekir.
- Gaz kolon radyatörünü temizlemek mümkün olduktan sonra, yerine konur.
Kurum ve kurum çıkarılması
Su parçalarının aksine, kolonun gaz düğümlerinin kendi başlarına sökülmesi yasaktır. Bu sadece yerel gaz servisi uzmanları tarafından yapılabilir.
Bununla birlikte, brülörü sökmeden, jetlerdeki karbonu temizleyebilirsiniz.
- Delikleri ince bir telle temizleyin.
- Kurumunuzu metal kıllı bir fırça ile temizleyin.
Sonuç
Gazlı ısıtma için her türlü radyatörü kullanabilirsiniz. Evinizin tipine ve ısıtma sisteminin özelliklerine göre seçilmelidirler. Bu makaledeki video, görsel vurgularla konuyu tamamlayacak.