Su tabanını kazana bağlarken, sorun ortaya çıkar: farklı sıcaklık koşulları. Soğutucu, düşük sıcaklıktaki bir kazandan ziyade normal bir kazanı ısıtırsa, çıkışta 70 ° C-85 ° C'lik bir sıcaklığa sahiptir Bazen daha yüksek, bazen daha düşük - kazanın durumuna ve ayarlarına bağlıdır, ancak her durumda sıcak bir zemin için sıcaklık kabul edilemez. Çimento şapının termal ataletini hesaba katarak bile, 50 ° C'den daha fazla tedarik etmek mümkün değildir: bu, aşırı ısınmakla tehdit edecektir. Su zemin borularının girişindeki en uygun varyant 40-45 o C'dir.
Sıcak bir zeminin kazana, düşük sıcaklığa sahip soğutucunun devrede besleneceği şekilde bağlanması gerekir. Sıcak bir zemin olan kapalı bir sistemde, sıcaklık yalnızca "geri dönüş" ten soğutulan ısıtılmış soğutucuya karıştırılarak düşürülebilir. Bu yoğurma veya karıştırma düğümü düğümdür.
Sıcak su tabanının bağlantısının şematik diyagramı şu şekilde gösterilebilir:
Sıcak zeminin birkaç konturu varsa, yoğurma düğümünden sonra bir kolektör düğümü monte edilir (veya monte edilir). Isıtılan zeminin hatlarının bağlandığı birkaç giriş ve çıkışlı (2'den 20'ye kadar) bir taraktır. En basit haliyle, bu, sıcak bir zeminin menteşelerinin paralel birleşimidir.
Daha fazla “gelişmiş” koleksiyoncu modellerinde, her girişe farklı cihazlar yüklenir. Sık sık sıkışan havayı çıkarmak için manifold üzerinde tahliye vanaları vardır. Hava kilidi, soğutma sıvısının kontur boyunca hareketini bloke edebilir, çünkü hava deliği kullanımı arzu edilir.
Kolektör gruplarında her bir devrede kapatma vanaları vardır. Manuel veya servo motorlarla kontrol edilebilirler. Servo motorlar otomasyondan komut alır, ancak bu tür cihazlar zaten toplayıcı grupları veya cihazları olarak adlandırılır. Ayrıca bir karıştırma grubu ve bir sirkülasyon pompası içerebilir ve daha sonra toplayıcı istasyonlarını çağırırlar. Doğal olarak, daha karmaşık ve işlevsel olan cihaz, maliyeti daha yüksektir.
Bu, iki yönlü bir vana ile bir bağlantı şeması gibi görünebilir.
İsterseniz, kaydedebilirsiniz. Karıştırma ünitesini bağımsız olarak monte edin, bir pompayı sisteme takın. Kollektör grubu da sizin tarafınızdan yapılabilir ve hazır, ama çok pahalı olmayan bir toplayıcı satın alabilirsiniz.
Cihaz karıştırma düğümü ile ilgileneceğiz. İki şekilde uygulanabilir:
Her iki programın avantajları ve dezavantajları vardır. İlk şema iyidir, çünkü sabit sıcaklık soğutucusu toplayıcıya beslenir. Ancak kullanım alanı, ısıtma alanının 200m 2'yi (valflerin sınırlı kapasitesi nedeniyle) aşmaması nedeniyle sınırlıdır. İkinci varyanta göre monte edilen sistem daha önemli hacimler verebilir, ancak sıcaklık ayarı aniden gerçekleşir. Tabakanın ataleti büyük olduğundan ve bu sıçramalar hissedilmediği için, bu durum uzlaştırılabilir. Ancak böyle bir programda, bazen sıcak suyun sürekli karıştırılmadan (otomatik arıza ve valf arızaları ile) beslendiği durumlar söz konusudur. Her iki şemanın nasıl çalıştığına daha yakından bakalım.
Valtec karıştırma ünitesinin fabrika versiyonu
İki yönlü vananın çalışması ve kapasitesi, uzaktan sensörün okumalarına bağlı olarak düzenlenir. Sayesinde kazandan yüksek sıcaklıkta soğutucu beslenir. Dengeleme vanası aracılığıyla, soğutulmuş su dönüş hattından akar. Birleşme noktasında, iki akış karıştırılır. Düşük sıcaklığa sahip soğutma sıvısı, toplayıcıya beslenen bir sirkülasyon pompası tarafından pompalanır. Karışık akış sıcaklığı, iki yollu vanadaki boşluğu (ve sıcak suyun akışını) ayarlayarak sensör tarafından kontrol edilir.
Kazan zemini ısıtmanın ayrıntılı planı (iki yönlü bir vana ile)
Geri dönüşü önlemek için iki çek valf koymanız gerekir. Daha önce bahsedildiği gibi, bu şema iyidir çünkü ayar sorunsuz bir şekilde ilerler (vananın düşük kapasite kapasitesi nedeniyle). Ayrıca, bu şemada, soğuk suyun karıştırılması sabittir. Bu nedenle kazandan gelen sıcak suyun yarısı olasılığı hariçtir.
Üç yollu vananın çalışması bir servo motor veya bir uzaktan sıcaklık sensörü tarafından (seçtiğiniz konfigürasyona bağlı olarak) kontrol edilebilir. Buradaki fark, akışların valfin içinde karıştırılması ve sıcaklığın muhafaza edilmesinin doğruluğunun çalışmasına bağlı olmasıdır. Ve bu cihaz büyük bir kapasiteye sahiptir, böylece vanaların pozisyonundaki küçük ölçümler oldukça keskin bir sıcaklık değişimlerine yol açar. Ancak havaya bağımlı otomasyon kullanıldığında ve su tabanının geniş konturları ile, böyle bir sistem tek seçenektir.
İki tip karıştırma veya karıştırma (büyütmek için tıklayın)
Kazanın çıkışındaki soğutma suyu sıcaklığı kendi takdirine göre ayarlanabiliyorsa (radyatörsüz sistemlerde), kolektör düğümü doğrudan kazana bağlanır. Bu, su ısıtmalı bir zeminin bağlanması için en kolay yoldur, ancak maalesef her zaman mümkün değildir.
Kazan, 40-45 ° C'lik soğutma suyu sıcaklıkları üretebiliyorsa, doğrudan toplayıcı grubuna bağlanır.
Bağlantı şemasının karmaşıklığı farklı olabilir ve bir bütün olarak ısıtma sisteminin organizasyonuna bağlıdır. Entegre bir ısıtma sistemi "radyatörler + su ısıtmalı zemin" durumunda, ısı taşıyıcısının sıcaklığını düşürecek bir karıştırma ünitesine ihtiyaç vardır. Isıtılmış bir zeminin çeşitli devrelerini bağlamak için bir manifold gereklidir.
Yerden ısıtma için üç yollu vana, su ısıtma sisteminin karıştırma ünitesinin önemli bir bileşenidir. Bu tür bir ısıtma sisteminin şeması, soğutucuyu ısıtan bir boyler, yüksek sıcaklıklı radyatörler ile çeşitli devreler ve boru alttan ısıtmanın hatlarını içerir.
Çoğu durumda, kazanlar, yüksek sıcaklıklı radyatörlerin ihtiyaç duyduğu sıcaklığa ısıtmaktadır. Kural olarak, 75-95 ° C'ye eşittir. Hijyenik standartlar göz önüne alındığında, ılık su tabanının yüzeyi 35 ° C'nin üzerinde bir sıcaklığa sahip olmamalıdır. Böyle bir sıcaklık, döşemede rahat bir şekilde kalmasını sağlar, ayrıca, su ısıtılmış zeminin daha yüksek bir sıcaklığı, kaplama tabakasını - özellikle de laminat veya linolyum'u - destinasyonu bozabilir ve deformasyonuna yol açabilir.
Isıtma devresi borularının yer aldığı ılık su tabanının kalınlığının yanı sıra zemin kaplamasının kalınlığı ve tipi dikkate alındığında, ısı transfer maddesinin sıcaklığı yaklaşık 50 ° C olmalıdır. Su ısıtmalı zemin merkezi ısıtma sistemine bağlıysa veya su doğrudan kazandan geliyorsa, sıcaklığı çok yüksek olacaktır.
Su ısıtmalı zeminin ısıtma devresinin girişindeki sistemdeki suyun sıcaklığını azaltmak için, iki yönlü veya üç yollu bir valfın bulunduğu bir karıştırma ünitesi monte edilir. Su ısıtmalı zeminin dönüş kontüründen gelen sıcak ve soğuk ısı taşıyıcıyı karıştırırlar.
İki veya üç yollu musluklar boyunca suyun geçişi sırasında, sıcaklık düşer ve sistem için uygun hale gelir - 90-95 ° C'lik bir sıcaklığa sahip soğutma sıvısı, ısıtma radyatörlerine girer ve 50-55 ° C'lik bir sıcaklığa sahip bir yerden ısıtma sistemi, ısıtma devresine girer.
Isıtılmış soğutma sıvısı toplayıcıya girdiğinde, bir termostatla donatılmış emniyet valfi yolu engeller. Soğutucunun sıcaklığı gerektiğinden fazla ise, dönüş devresinden gelen soğuk suyun sağlanmasına yol açacak şekilde iki yönlü veya üç yollu bir vana çalışacaktır. Bir karışım yapılacaktır, sıcak ve soğuk soğutma sıvısı karışacaktır ve sıcaklık istenen değere ulaştığında, musluk tekrar çalışacak ve sıcak su kaynağı duracaktır.
Çoğu durumda, yerden ısıtma sisteminde iki yönlü bir regülasyon valfi kullanılır. Bu türden bir valf, akışkanın ve soğutucunun ve soğutma ortamının basıncının doğru ayarlanmasını sağlar.
Gerekirse cihaz, ılık su tabanındaki boru hattındaki su sıcaklığını sabit bir seviyede tutabiliyor. İki yönlü valf, ısıtma sisteminden gelen istenen sıcaklığa ısıtılmış bir ısı taşıyıcı ile boru hattının periyodik olarak tedarik edilmesini sağlar.
Vinç gövdesi, dahili veya uzak sensör kullanılarak değiştirilebilen, izin verilen ısıtmanın sıcaklığını gösterir. Giriş manifoldu içine bir uzaktan sıcaklık sensörü monte edilmiştir. İki yönlü valf şeması basit:
Bu önemli! İki yollu vanalar, 200 metrekareden daha az bir alanı ısıtan yerden ısıtma sistemlerinde kullanılır. Oda daha kuadratür ise, termostat genellikle uzun bir ana hat boyunca hareket ederken sürekli olarak soğuması nedeniyle sıcaklıkta bir azalma sinyali verecektir. Bu nedenle, iki yollu vana sürekli olarak yüksek sıcaklıklı bir ısı taşıyıcı ile tekrar doldurur.
Aşağıdaki iki yönlü karıştırma vanası türleri ayırt edilir:
Sıcak su için iki yollu vana, dökme demir veya pirinçten yapılmıştır, bir elektrikli sürücü ile donatılabilir.
İki yollu vana tasarımında bir veya iki koltuk olabilir. Gerekirse, iki kişilik bir hazne, soğutucu akışını tamamen kapatır, üç yollu bir vana bu işlevi yerine getiremez.
İki yönlü bir vincin çalıştırılma prensibi, aktüatöre bir mekanik kuvvet uygulandığında, koltuk ve pistondan oluşan püre iletilir. Hareket ettirildiğinde, piston valfın iç boşluğunu kapatır, süreçte soğutucu akışını arttırır ve basınç azalır. Obtüratör tamamen indirilmişse, valf mühürlenir. Bu, kilitleme cihazından sonra hat boyunca soğutucu akışını durduracaktır. Pistonlar iğne, çubuk ve disk olabilir, pistonun hareket ekseni su akışına diktir.
İki yollu vana, bir paralel devre kullanarak yerden ısıtma sistemine bağlanabilir. Bu bağlantı şeması, soğutucu akışkanın dolaştığı iki veya üç ısıtma devresi kullanılarak gerçekleştirilir.
Bu durumda, su kaynağının ve basıncının ayarlanması, sadece bir veya birkaç paralel yüklü iki yollu valf kullanılarak gerçekleştirilecektir. Soğutucu akışkanın karıştırılması için paralel bir yöntem kullanılırsa, ısıtılmış zeminin boru hatları başlangıçta ayrılır.
İki yollu vana manuel olarak ayarlanabilir, bu da doğru miktarda suyun karışım vanasından geçmesini sağlar. Sunulan şemada, bir termal sensör ile donatılmış üç yollu bir vana bulunmuyor - böyle bir kilitleme elemanı küçük bir kapasiteye sahip, bu durumda ayarlama ile iki yönlü valf mükemmel.
İpucu! Bir paralel devrede, bir baypas yerine bir baypas valfinin kurulması uygun olacaktır. Bu, devreler kapalıyken işletim yükünü azaltacak ve pompanın güç tüketimini azaltacaktır.
Paralel bağlantı şemasının bir dezavantajı vardır - devreye giren soğutucu akışkanın sıcaklık işareti, dönüş devresinden kazana akan suyun sıcaklığına eşittir. Bu, devreler etrafında düzensiz bir sıcak su dağılımına yol açar. Paralel devre aşağıdaki elemanlardan oluşur:
Üç yollu karıştırma vanası, rahat bir şekilde su ısıtmalı zeminin çalışmasını sağlar. Stop elemanı, kazandan gelen sıcak soğutucuyu dönüş devresinden gelen soğuk su ile karıştırır. Çok yönlü olmasına rağmen üç yönlü vinç, çeşitli dezavantajlara sahiptir.
Örneğin, bir termostattan sinyal alırken, kazandan soğutucu beslemesi için cihaz tamamen açılır. Bu nedenle, 85-90 ° C'lik bir sıcaklığa sahip su, yerden ısıtma sistemine girer ve yüzeyde aşırı ısınmaya veya boru hattının yırtılmasına neden olabilir.
Buna ek olarak, üç yollu bir valf, iki yollu bir valfe kıyasla daha düşük bir verime sahiptir, bu, bir ısıya değil, ısı taşıyıcısının sıcaklığındaki dalgalanmalara benzer dalgalanma grafiğine yol açar. Cihaz, 250 metrekareden daha büyük bir ısıtma alanına sahip sistemlere uyarlanmıştır. m.
Üç yollu vana, bronz veya pirinçten yapılmıştır, üst kısmında, sıcaklığa duyarlı elemanın bulunduğu akışı ayarlamak için bir yıkayıcı monte edilmiştir. Valfin çalışması sırasında gövdeden çıkan çalışma çubuğuna bastırılır. Çubukta, sele sıkıca bitişik sabit koni vardır. Üç yollu karıştırma vanasının çalışma şeması basittir - soğutma suyu sıcaklık işareti yükseldiği veya ayarlanan değere düşene kadar sağ ve ön ağızlıklardan geçmektedir. Çalışma sırasında, cihaz istenen çıkış suyu sıcaklığını belirlenen sınırlar dahilinde tutar ve borulardan sıcak veya soğuk suyu karıştırır.
Soğutma sıvısı soğumaya veya ısınmaya başlarsa, tahrik kolu çubuğa doğru bastırılır. Koninin hareket ettirilmesi sırasında koninin eyerle bağlantısı kesilir ve üç kanalı da açar. Ön giriş, soğutucu akışkanın sıcaklık değerleri değiştikten sonra bloke edilir.
Üç yollu vanalar harici aktüatör tipinde farklılık gösterir. Onlar ile donatılmış olabilir:
Üç yollu vana, seri devresine referansla su ısıtma devresine bağlanır. Böyle bir şema, termostatik valfın bir dengeleme valfı veya bir geleneksel bilyeli valf ile değiştirilebildiği en verimli olarak kabul edilir. Küresel vana en ucuz ve en ekonomik birimdir, ancak monte edilirse, sistem manuel olarak kontrol edilmelidir.
Seri bağlantı şeması aşağıdaki gibi çalışır:
Böyle bir sistem içinde hidrolik ayar için, küçük bir devreye bağlı olan bir dengeleme valfi kullanılır.
Bu önemli! Seri bağlantıda sirkülasyon pompası üç yollu kapatma elemanından sonra monte edilir.
Sunulan devre ikincil sirkülasyon devresi bağlanarak devam ettirilebilir. Bağlantı aşağıdaki algoritmaya göre yapılır:
Rahat koşulların yaratılması sayesinde, su zemini ısıtma zaten tanıdık. Çoğu zaman, özel mülkiyete yerleşir. Sıvı akışını düzenlemek için, sistemde belirli bir tipte sıcak bir zemin için üç yollu bir valfın dahil edilmesi gerekir.
Yerden ısıtma için Submix düğüm şeması
Termostatik bir karışım vanasını gerçekleştirmenizi sağlayan karıştırma sıvı akışları, akışları sabit, düzenlenmiş bir sıcaklıkla yerden ısıtma sistemine yönlendirmeyi mümkün kılar. Bu işlem otomatik olarak gerçekleştirilir. Cihazın içinde gerçekleşen karıştırma için, "geri dönüş" ten halihazırda soğutulmuş sıvı sıcak suya eklenir.
Üç yollu vananın açıklaması
İşlem aşağıdaki sırayla gerçekleşir:
Üç yollu valfın çalışma prensibi
Üç yollu bir mikser tabanındaki tedarik ve ısıl işlem
Pirinçten yapılmış bu tür bir vincin tasarımında üç hareket vardır; bu, üç yollu üç tip valfin ayırt edilmesine bağlı olarak, sıvı akışlarının farklı yöntemlerinin kullanılmasına neden olur.
Üç yollu vananın genel ve montaj boyutları
Bir karıştırma vanası seçerek, birkaç göstergeye odaklanması tavsiye edilir.
Esbe üç yollu vanalar modeli VTA320
İki yollu vana, vananın modernleştirilmesidir. Bir toplayıcıya monte edilen, otomatik modda çalışan, belirli bir sıcaklığın seviyesini korur. Geleneksel vanadan farklı olarak, bu model sıvı akışının tek yönde geçişine odaklanmıştır. Dönüş kurulumunda, ısıtma katının tüm işlemi bozulacaktır. Servis ömrünü uzatmak için, mekanik safsızlıkları geciktirmek üzere valfın önüne bir filtre monte edilir.
Çift valf tasarımı
Benzer şema sayesinde, ısı yalıtımlı zemin aşırı ısınmaz, bu nedenle çalışma süresi uzatılır. İki yollu vananın kapasitesi nispeten düşük olduğu için, sıcaklık kontrolü, sıçramalar olmadan düzgün bir şekilde gerçekleştirilir. Uzmanlar, bu cihazı 200 m 2'yi aşan geniş bir alanda yerden ısıtma düzenlemek için kullanmanızı önerir.
Akış yönüne bağlı olarak, termostatik vana iki modelle temsil edilir.
Üç yollu karışım vanasının bağlantı şeması
Karıştırma ünitesi dikkate alındığında, aşağıdaki bileşenlerin ayırt edilmesi mümkündür:
Yerden ısıtma için karıştırma ünitesinin şeması
Bağlantı şeması, akışa monte edilmiş bir sirkülasyon pompası içerir. Daha sonra gelen suyun ısınma derecesini belirlemek için gerekli olan bir sıcaklık sensörü kurulur. Bundan sonra termostatik vana geliyor. “Dönüş” de, karıştırma vanasına yönlendirilmiş, dolaşan soğutulmuş sıvı ile bir boruya bağlı bir çıkışa sahip bir çek valf monte edilmiştir.
Bu bağlantı şemasıyla, soğutucu aşağıdaki yol boyunca hareket eder.
Seri bağlantı tipi
Böyle bir bağlantı ile, sıcaklık sensörü su devresine akan suyun ısınma derecesini kontrol eder. Yönetmenin başka yolları var. En verimli olmayan, topuzu çevirerek akı akışını değiştirmeniz gerektiğinde manuel yöntemdir. Bir servo sürücü yardımıyla kontrolörden gelen sinyallere uygun olarak kontrolörden alınan komutlar bir kontrol çeşidi vardır.
Yerden ısıtma için üç yollu karıştırma ve termostatik vanalara dayanan düğüm şeması
Su ısıtmalı zemini kurarken termostatik musluk önemli bir rol oynar. Borulara akan soğutucu akışkanın aşırı ısınmasını önleyerek, yakıt tasarrufu sağlar. Ayrıca, oldukça karmaşık bir ısıtma sisteminin çalışması sırasında güvenlik sağlanır ve sorunsuz servis süresi uzatılır.
Alan ısıtması için “ılık zemin” sisteminin kullanılması bir inovasyon olmaktan çıktı. Pek çoğu, eğer tüm evin değilse, sıcak zeminlerle donatılır, daha sonra, örneğin, bir banyo veya bir çizim odası gibi ayrı odalar. Tabii ki, aynı zamanda sıcak zeminler ile diğer ısıtma cihazları, örneğin, herkesin aşina olduğu radyatörler kullanılmaktadır. "Sıcak döşemeler", düşük sıcaklıklı ısıtma sistemlerine ve ısıtma radyatörlerine - yüksek sıcaklığa değinmektedir, bu nedenle, bir yerden ısıtma sistemindeki zorunlu bir eleman, ısıtılmış bir zeminin bir karıştırma düğümüdür. Bu düğümün ana işlevi, adından da anlaşılacağı gibi, karıştırmaktır. Neden bir karıştırma ünitesine, ne ile karıştığına, işletim prensibinin ne olduğuna, kurulum ve konfigürasyon algoritmasına ihtiyaç duyuyoruz - tüm bunları bu makalede anlatacağız. Ayrıca, karıştırma ünitesinin ısıtma devresine montajı için çalışma şemalarına örnekler veriyoruz ve nüansları belirtiyoruz.
Karıştırma ünitesinin sadece, radyatörlerde olduğu gibi aynı ısı transfer sıvısını taşıdığı için, sadece su zemini ısıtma sistemi için gerekli olduğunu hemen belirtmek gerekir. Bir kural olarak, ısıtma sistemi şu şekilde düzenlenmiştir: bir boyler, ısıtma soğutma sıvısı, yüksek sıcaklıklı radyatörlerin bir konturu ve bir su ısıtmalı zeminin kontur veya birkaç kontürü.
Kazan, tabii ki, suyu yüksek sıcaklıklı radyatörler için gereken sıcaklığa ısıtır. Çoğu zaman 95 ° C'dir, ancak bazen radyatörler 85 - 75 ° C'lik bir sıcaklıkta kullanılır. Sıhhi standartlara göre, zemin yüzeyinin sıcaklığı 31 ° C'yi aşmamalıdır, bunun sebebi birçok nedenden dolayıdır ve her şeyden önce yerde rahat bir şekilde kalarak, ne soğuk ne de sıcaktır. “Sıcak zemin” sisteminin borularının gömülü olduğu zemin şapının kalınlığının yanı sıra zemin kaplamasının kalınlığı ve tipi göz önüne alındığında, yerden ısıtma borularındaki ısı taşıyıcısının sıcaklığı 35 - 55 ° C ve daha yüksek olmamalıdır. Sıcaklığı çok yüksek olduğu için doğrudan kazandan ısıtmalı bir zeminin ısıtma devresine su gönderilemediğini varsaymak mantıklıdır. Ne yapmalı? Soğutucu sıcaklığını nasıl düşürmek için?
Isıtıcının girişindeki soğutma sıvısının sıcaklığının ısıtılmış bir zeminin konturuna indirilmesi amacıyla, ısıtılmış zemin için bir karıştırma ünitesi kullanılır. Sıcak ısı taşıyıcısını ve daha soğuk ısı transfer ortamını yerden ısıtmayı karıştırır. Sonuç olarak, ortalama sıcaklık düşer, soğutma sıvısı devreye girer. Evdeki tüm ısıtma devreleri düzgün çalışır: Radyatör devresine 95 ° C sıcaklığa sahip sıcak su ve ısıtmalı zemin devresine 55 ° C'lik bir sıcaklık verilir.
Eğer soruyla ilgileniyorsanız, bir karıştırma düğümü olmadan yapmak mümkün ve hangi durumlarda, o zaman cevap vereceğiz - bu mümkündür. Evin her yerinde ısıtma, düşük sıcaklıklı devreler kullanılarak yapılırsa ve ısı kaynağı ısı taşıyıcıyı yalnızca ısıtma sistemi için önceden belirlenmiş bir sıcaklığa ısıtırsa, karıştırma üniteleri kullanılamaz. Böyle bir ısıtma sisteminin bir örneği bir hava ısı pompası kullanımı olabilir. Isı kaynağı suyu sadece yerden ısıtma için değil, aynı zamanda sıcaklığı 65-75 ° C olan duş için de ısıtırsa, karıştırma ünitesinin kurulumu zorunludur.
Geleneksel olarak, karıştırma ünitesinin çalışması aşağıdaki gibi tarif edilebilir: sıcak soğutma suyu, yerden ısıtma kolektörüne ulaşır ve termostatla emniyet valfine dayanır, sıcaklığı istenen değerden daha yüksekse, valf aktive edilir ve soğuk dönüş akışını açar, bir karışım vardır - sıcak ve soğuk ısı transfer ortamı karıştırılır. Sıcaklık istenen değerlere ulaşır ulaşmaz, valf tekrar devreye girer ve sıcak soğutma sıvısının akışını keser. Düğüm operasyonunu aşağıda daha ayrıntılı olarak tartışacağız, çünkü bu iki şekilde organize edilebilir.
Isıtmalı zemin için toplayıcı ünite sadece soğutma sıvısının sıcaklığını ayarlamak için değil, aynı zamanda devrede dolaşımını sağlamak için de kullanılır. Bu nedenle, koleksiyoncu sitesi iki ana unsurdan oluşmaktadır:
Karıştırma ünitesinin ana elemanlarına ek olarak aşağıdakileri de içerebilir: düğümü aşırı yük, drenaj ve kesme vanaları ve havalandırma deliklerinden koruyan baypas. Bu nedenle, kollektör karıştırma ünitesi, görevlere bağlı olarak çeşitli şekillerde gerçekleştirilebilir.
Karıştırma ünitesi her zaman ısıtmalı bir zeminin kontürüne monte edilir, ancak kurulum alanının kendisi farklı olabilir. Örneğin, sıcak bir zemine sahip bir odada, yüksek sıcaklık devresine ve düşük sıcaklık devresine giden kolektörlerin ayrılmasıyla kazan dairesinde doğrudan donatılabilir. Isıtmalı zeminlerde çok fazla tesis varsa, karıştırma üniteleri her odaya ayrı olarak veya en yakın kollektör dolabına monte edilir.
Karıştırma ünitelerinin çalışmasında temel fark, farklı emniyet valflerini kullanabilmeleridir. En yaygın olanları 3 yollu vanalar ve 2 yollu vanalardır.
İki yönlü bir vana bazen bir besleme valfi olarak da adlandırılır. Bu valf, ısıtılmış zeminin devresine giren ısı transfer ortamının sıcaklığını sürekli olarak izleyen bir sıvı sensörlü bir termostatik kafa ile donatılmıştır. Baş vanayı açar ve kapatır ve böylece ısıtma kazanı üzerinden gelen sıcak soğutucu akışını ekler veya keser.
Soğutucu akışkanın bu şekilde meydana geldiği ortaya çıkmaktadır - dönüş akışından gelen soğutucu sürekli olarak beslenmektedir ve sıcak soğutucu sadece gerektiğinde beslenmektedir, yani. tedarik valf tarafından düzenlenir. Bu bakımdan, sıcak zemin asla aşırı ısınmaz ve ömrü uzar. İki yollu vana, düşük bir akış kapasitesine sahiptir, böylece soğutma sıvısı sıcaklığının regülasyonu, ani değişiklikler olmadan, düzgün bir şekilde gerçekleşir.
Çoğu döşeme montaj uzmanları, sıcak zeminlerde iki yollu bir vana ile su karıştırma ünitesini kurmayı tercih eder. Ama bir sınırlama var - ısıtılmış alan 200 m2'den fazla ise, bunları kurmak için uygun değildir.
Üç yollu valf, bir tedarik boşaltma valfinin ve bir bypass dengeleme vanasının fonksiyonlarını birleştirir. Ana farkı, soğuk bir dönüş ile sıcak bir soğutucu içinde karıştırılmasıdır. Üç yollu vanalar genellikle termostatik cihazları ve hava durumuna bağlı kontrolörleri kontrol eden servo sürücüler ile donatılmıştır. Böyle bir valfın içinde, kazandan gelen sıcak soğutucu besleme borusu ile dönüş borusu arasındaki 90 ° 'lik bölgede bulunan bir sönümleyici vardır. Dönüş ve sıcak su karışımının gerekli oranına bağlı olarak, herhangi bir konumu - medyan veya eğim ile kenarlardan birine ayarlayabilirsiniz.
Bu tip bir valfın, hava şartlarına bağlı kontrolörler ile ısıtma sistemlerinde ve birçok devreli büyük ölçekli sistemlerde evrensel ve vazgeçilmez olduğuna inanılmaktadır.
Üç yollu vanaların eksikliklerini de belirlemelisiniz. Birincisi, termostat sinyali üç yollu bir vana açtığı ve sıcak bir zemin üzerinde sıcak bir ısı taşıyıcısına 95 ° C sıcaklığa sahip bir sıcaklığa izin verdiğinde, bu durum hariç tutulmaz. Sıcak zeminlerin çalışmasında ani sıcaklık dalgalanmaları kabul edilemez, borular aşırı basınçtan patlayabilir. İkincisi, üç yollu vanaların büyük kapasitesi nedeniyle, valf ayarında en az bir sapma bile devredeki sıcaklıkta önemli bir değişikliğe yol açacaktır.
Hava şartlarına bağlı armatürler neden kullanılmalı? Hava koşullarına bağlı olarak "sıcak zemin" sisteminin gücünü değiştirmek için. Örneğin, deniz aşırı sıcaklıkta keskin bir düşüşle, oda daha hızlı soğur, bu da ısıtılmış zeminin evin ısınma görevi ile baş edemeyeceği anlamına gelir. Verimliliğini arttırmak için, soğutma sıvısı sıcaklığını ve debisini arttırmak gerekir.
Tabii ki, manuel olarak kontrol edilen valfleri kullanabilir ve sıcaklığı her değiştirdiğinizde valfi manuel olarak sıkabilirsiniz. Ancak bu şekilde en uygun modu kurmak zordur. Bu nedenle otomatik kontrollü valfler kullanılır. Hava durumuna bağlı kontrolör gerekli sıcaklığı hesaplar ve valfi çok düzgün bir şekilde kontrol eder. 90 ° aralığın tamamı, 4.5 ° 'lik 20 bölüme ayrılmıştır. Kontrolör, her 20 saniyede bir sıcaklığı kontrol eder ve ısıtılmış zemine beslenen soğutucu akışkanın gerçek sıcaklığı hesaplananla eşleşmezse, kontrolör valfi 4,5 ° istenen yönde çevirir.
Ayrıca, kontrolör enerji tasarrufu yapmanızı sağlar. Tüm kiracılar eksikse, evin sıcaklığını düşürür ve belirtilen değerde muhafaza eder.
Aşağıda, karıştırma birimlerinin en yaygın şemaları vardır, ancak aslında çok daha fazlasıdır. Karıştırma soğutucuları hem kolektörlerden önce hem de kollektör gruplarının her bir çıkışında doğrudan yapılabilir. Aynı zamanda, her bir kollektör grubunun kendi termostatları, akış ölçerleri ve vanaları ile donatılması gerekecektir.
Karıştırma düğüm diyagramları (bu, ısıtmalı zemin ünitesinin nasıl göründüğü):
Bir dengeleme vanasının yardımıyla, sıcak soğutma suyu akışının dönüş akışından soğuk soğutucuya oranı ayarlanır. Aslında sıcaklığı sıcak bir zeminin kontürüne ayarlayın. Valf, bir Allen anahtarı kullanılarak döndürülür. Valfin pozisyonunu yanlışlıkla değiştirmemek için, bir sıkıştırma vidasının yardımıyla sabitlenir. Vana üzerinde ayrıca bir akış terazisi vardır - vananın kapasitesi 0 ila 5 m3 / saat arasındadır.
Bu valf, karıştırma ünitesini sistemin diğer tüm elemanları ile birleştirmek için kullanılır. Valf ayrıca bir allen anahtarı ile döndürülür.
Bu, pompayı, içinden soğutucu akışının durduğu moddan korumak olan bir emniyet valfıdır. Sistemdeki basınç belirtilen değere düştüğünde bu vana devreye girer. Değer kalemle belirlenir.
Karıştırma ünitelerinin kurulum şemaları:
Ayrıca, şemalar, tek borulu ısıtma sistemi veya iki borunun olup olmamasına bağlı olarak değişir. Örneğin, bir boru sistemi ile, baypas daima açık pozisyondadır, böylece sıcak soğutma sıvısının bir kısmı her zaman radyatörlere doğru ilerleyebilir (aşağıdaki fotoğraf).
İki borulu ısıtma sisteminde, gerekli olmadığından baypas kapalıdır (aşağıdaki fotoğraf).
Lütfen, radyatör devresinden önce sıcak katın kolektör grubunun kurulmasına gerek olmadığını unutmayın. Evin alanı çok büyük değilse ve soğutma sıvısının sıcaklık düşüşü çok büyük değilse, karıştırma ünitesi bulunan kolektör, radyatör devresinin dönüş akışına monte edilebilir.
Karıştırma ünitesini seçilen şemaya göre monte ettikten sonra çalışması yapılmalıdır. Kurulumun kendisi oldukça basittir, sadece boruları birbirine bağlamanız gerekir, ancak ayarın netleştirilmesi gerekecektir.
Dengeleme vanasının gerekli kapasitesi aşağıdaki formüle göre hesaplanır:
t1, radyatör devresinin akış borusundaki soğutma sıvısının (yüksek sıcaklık devresi) sıcaklığıdır;
t2feeds - ısıtılmış zeminin kontur akış borusundaki ısı taşıyıcısının sıcaklığı;
t2obr - yerden ısıtmanın kontur borusundaki soğutucu sıvının sıcaklığı;
Kυt - katsayı = 0.9.
T1 = 95 ° C, t2'nin = 45 ° С, t2 обр = 35 ° supplies olduğunu varsayıyoruz. Formüldeki değerleri değiştirin:
Ortaya çıkan değer Kυб dengeleme vanasına maruz kalır.
Pompayı kurmak için, kollektör ile sıcak bir zeminin kontüründeki soğutma sıvısı akışını ve karıştırma ünitesinden sonra devredeki basınç kaybını hesaplamak gerekir.
Soğutma sıvısının sıcak tabanın konturundaki akış oranı aşağıdaki formülle hesaplanır:
G2 - sıcak bir zeminin konturunda soğutma sıvısı - ikincil devrede;
Q, karıştırma ünitesinden sonra bağlanan tüm cihazların termal güçlerinin toplamıdır;
c, soğutucunun ısı kapasitesidir. Soğutucu su ise, o zaman c = 4.2 kJ / (kg * ° C);
Isıtılmış bir zeminin kontüründe t2 akış ve t2gr soğutucu sıcaklığı: besleme borusunda ve dönüşte;
Isıtılmış bir zeminin konturlarındaki basınç kaybını hesaplamak için hidrolik bir hesaplama yapmak gerekir. Kolaylık sağlamak için, ücretsiz programı, karıştırma üniteleri üreticisinin web sitesindeki hesaplamalar için kullanabilirsiniz, örneğin Valtec.prg.
Aşağıdaki grafiklere göre, pompa hızını belirlemek gereklidir.
İlk olarak, pompanın akış hızına ve basıncına karşılık gelen noktayı işaretleyin. Ortaya çıkan noktanın üzerindeki eğri, pompanın hızına karşılık gelecektir. Elde edilen akış hızı = 0.86 m3 / saat, pompa kafası = 4.05 m in.
Karıştırma ünitesinden sonra devrelerde basınç kaybı 1 m.
ΔPel = ΔPс + 1 = 4,05 + 1 m in.
Pompa programı:
Herhangi bir nedenle pompayı hesaplamak imkansızsa, bu yapılandırma adımını atlayabilirsiniz. Aynı zamanda pompayı minimum pozisyona ayarlamak gereklidir. Gelecekte, sistemi dengeleme sürecinde, hızın yeterli olmadığı ortaya çıkar, sonra pompayı sadece yüksek hıza getirin.
İlk önce dengeleme-kapama valfi radyatörünü (primer) kapatmanız gerekir. Valf kapağını açıyoruz ve bir Allen anahtarıyla duruncaya kadar saat yönünde çeviriyoruz.
Sıcak zemin konturunun dalları dengeleme vanaları yardımıyla dengelenir. Karıştırma ünitesinden sonra sadece bir dal vardır - sıcak katın bir konturu, sonra hiçbir şeyin dengelenmesi gerekmez.
Dengeleme nasıldır?
Her şeyden önce, en başında kapattığımız radyatör devresinin dengeleme-kapama vanasını açınız. Gerekli soğutma suyu akışını sağlayacak pozisyona açmak gereklidir.
Soğutma sıvısı debisi, akış ölçerler kullanılarak izlenebilir. Dönüş ısıtma katındaki kontrol seçeneği de mümkündür.
Radyatör devresindeki soğutucu akış hızı aşağıdaki formüle göre hesaplanır:
Tüm değerler önceki hesaplamalardan bize zaten biliniyor, bu yüzden de şunları bekliyoruz:
Valf basıncını ayarladık, değeri belli bir hızda pompanın maksimum basıncının% 5 - 10'undan az olmalıdır. Pompanın maksimum basıncı, pompanın özelliklerine göre belirlenmelidir.
Pompa baypas valfı, yalnızca pompa basınç uygulamak için çalışırken ve neredeyse hiç su akışı olmadığında açılmalıdır.
Aşağıdaki grafik, tahliye valfi değerinin nasıl belirlendiğini göstermektedir.
Boru hattında ilk hızdaki su hareketinin yokluğunda, pompanın basıncı 3.05 metredir. veya 0,3 bar. Ortalama hız 4.5 m. veya maksimum 0,44 bar, en fazla 5,5 m. veya 0.54 bar.
Baypas valfine 0,54 - 5% = 0,51 bar değerini ayarladık.
Sıcak zemin dallarının ısınması ve devredeki sıcaklık oranının doğruluğunun kontrol edilmesi gereklidir.
Aşağıdaki eşitlik tutmalıdır:
"P" endeksi, değerin hesaplandığı ve "f" dizininin - gerçek olduğu anlamına gelir.
Eşitlik yapılmazsa, radyatör devresi dengeleme ve kesme vanasının basınç değerini kapatın ve tekrar ölçümleri alın ve hesaplamalar yapın.
Eşitlik sağlanmışsa, karıştırma ünitesi doğru şekilde çalışır, termal kafa veya servo sürücüyü yerine takmak, gerektiğinde tüm elemanlara koruyucu kapaklar koymak ve dengeleme valfı vidasını sıkmak gerekir.
Değerlerdeki sapma% 6,6'dır, ki bu% 10'dan daha azdır. Bu, karıştırma ünitesinin doğru bir şekilde yapılandırıldığı, termal başlığın ve koruyucu başlıkların takılabileceği ve ısıtma devresini çalıştırabileceğiniz anlamına gelir.
Karıştırma ısıtma ünitesi, genellikle ısıtmalı zeminli odada ve yanında bulunan kollektör dolabına monte edilir. Ancak, ısıtmalı zemine olan mesafe çok büyük değilse, ısıtma kazanı yanında da monte edebilirsiniz. Karıştırma ünitesinin tüm elemanları bağımsız olarak monte edilebilir ve bitmiş ürünü satın alabilirsiniz. Her şey sizin yetenek ve bilginize bağlıdır.
Evlerin ısıtılması için herhangi bir ekipmanın sürekliliği, doğru bileşen seçimi, her birinin ısıtma sisteminin verimliliğinin ve güvenilirliğinin derecesini belirleyen özellikleri de dahil olmak üzere birçok faktöre bağlıdır.
Sıcak su zemini - modern ekipman, doğru çalışması da belirli bir amacı olan bir dizi cihaz tarafından sağlanmaktadır.
Özellikle, ısıtılmış bir odada optimal bir sıcaklığın muhafaza edilmesi, çeşitli tipteki valfler tarafından düzenlenen su devresine soğutucu akışının yoğunluğu ile doğrudan ilişkilidir. Bu gibi düzenleyici cihazlar, ısıtılmış bir zeminin tam teşekküllü bir fonksiyonel sistem olmayacağı ekipman olmadan, sıcak bir zemin için üç yollu bir valfı içerir.
Üç yollu vana modellerinden biri
Üç yollu bir karıştırma vanasının ne işe yaradığı ve karıştırma ünitesindeki rolünün ne kadar önemli olduğu konusunda yüzeysel bir fikir edinmek için, sıcak su tabanlarının herhangi bir planı, devre sayısı ve konfigürasyonundan bağımsız olarak izin verir. Bu cihazı seçerken daha iyi bir yönelim için, bu bileşenin ne olduğunu ve çalışma prensibinin ne olduğunu daha ayrıntılı olarak inceleyelim.
“Su ısıtmalı zemin” ısıtma sistemi, geleneksel olarak bizim tarafımızdan kullanılan radyatör ısıtmasından temel olarak farklıdır. Mesele, beton şapın gövdesindeki yerde bulunan ısıtma devreleri için, ısı taşıyıcısının düşük sıcaklığının gerekli olmasıdır. Isıtmalı zeminler, ısıtma cihazlarına veya bir karıştırma ünitesi ile bir sıcak su kaynağına bağlanan düşük sıcaklıklı bir sistem olarak düşünülmektedir.
Isıtma standartlarına uygun olarak ısıtma yapmak için, ısıtma kaynağından gelen su sıcaklığını su devrelerine önemli ölçüde azaltmak gerekir. Karıştırma ünitesine atanan veya profesyonel ortamda yoğrulur ünite olarak adlandırılan bu işlevdir. İşletme modunda özerk bir boyler suyu 95 0 C seviyesine kadar ısıtır. Merkezi ısıtma sistemindeki su biraz daha soğuktur. Normal ısıtma zemini için, en uygun soğutma suyu sıcaklığı, karıştırıcıdan çıkışta elde edilen 35-55 0S'dir.
Not: Karıştırma ünitesini kolektörlerle karıştırmayın. Birincisi su devresine su beslemesini ayarlayan çeşitli bileşen ve tertibatlardan oluşan bir settir, ikincisi ise tüm düzenleyici ünitenin sadece ayrılmaz bir parçasıdır.
Karıştırma düğümü, belirli işlevlerini yerine getiren bir dizi cihaz ve cihazdır. Bilgi toplayıcısında az ya da çok fazlalık varsa, ancak birkaçımızın üç yollu bir valfin ne olduğu hakkında bir fikri vardır. Bu cihazın görevi, iki farklı sıvı akışını sıcaklıkta karıştırmaktır. Geri dönüş borusundan, borudan ısı kaynağından geçen soğutulmuş su ve sıcak suyun, bu mekanizmanın çalışması vasıtasıyla, gerekli olan bir sıcaklıkta bir akıntıya birleştirilmesi sağlanır. Bu cihazın ana kısmı ısıya duyarlı bir çekirdek, su ortamının sıcaklığındaki değişikliklere cevap veren, sözleşme yapan veya genişleyen bir elementtir.
Bu tasarım sayesinde, sistemdeki soğutucu akışkanın sıcaklığının otomatik ayarlanmasını amaçlayan üç yollu vana çalışıyor.
Not: Bu cihaz sadece su ısıtmalı zeminlerde değil, aynı zamanda bir ısı transfer akışkanında çalışan neredeyse tüm otonom ısıtma sistemlerinin ekipmanında da kullanılır.
Şekil, yerden ısıtma ve üç yollu vananın aldığı yer için karıştırma ünitesinin düzenini göstermektedir.
Yerden ısıtma için karıştırma ünitesinin şeması ve içindeki üç yollu vananın yeri.
Üç yollu bir valfın çalışma prensibi hakkında kaba bir fikre sahip olmak, bu mekanizmanın işleyişini ayrıntılı olarak incelemek daha iyidir. “Üç yollu” adı, cihazın ana işlevini tanımlar - farklı orjinli su, iki girişten vanaya akar:
Vana içinde belirli bir oranda karıştırılarak, önceden belirlenmiş bir sıcaklık değerine sahip olan üçüncü borudan dışarı akar. Valf sürekli olarak çalışır, çünkü sıcak zeminlerde sıcak su, sıcak suyun bir soğutucuya karışmasına dayanır: ısı - ısı transferi - alt karışım - ısı transferi - alt karışım.
Farklı sıcaklıklarda iki soğutucu akışını karıştırma işlemi, otomatik modda sürekli olarak daha iyi izlenmelidir. Aksi takdirde, ısıtılmış zeminin oda havası ile ısı transfer oranı odadaki sıcaklık değişimlerine bağlı olmayacaktır ve gerektiğinde ısıtma ortamının sıcaklığını manuel olarak değiştirmeniz gerekecektir.
Sıcak soğutma sıvısının otomatik modda karıştırılması için, çıkışta ayarlanmış bir değer elde etmek için karıştırılmış sıvıların sıcaklığına bağlı olarak valfin kapasitesini düzenleyen termo-duyarlı kafaya izin verilir.
Amaca ve çalışma koşullarına bağlı olarak, farklı tiplerde üç yollu vanalar kullanılır.
1. Isıtma sistemleri
Otonom bir kazanda çalışan radyatörlere sahip bir ısıtma sistemi için en basit tipte cihaz kullanılır. Bu üç yollu vinçler ucuzdur ve bunları kendiniz kurmanıza izin veren nispeten basit bir tasarıma sahiptir. Bu durumda karıştırma hacminin ayarlanması manuel olarak gerçekleştirilir.
2. Sıcak su sistemleri
DHW sistemlerinde, haberleşme sistemindeki güvenli su sıcaklıklarını korumak ve yanma olasılığını ortadan kaldırmak için üç yollu vanalar kullanılır. Bu tür cihazların tasarımı da oldukça basit ve basittir. Isıtma sistemleri için vanalardan, bu tür cihazlar, su temin sistemindeki soğuk suyun yokluğunda sıcak suyu bloke eden özel bir koruyucu ünitenin varlığıyla ayırt edilir.
3. Sıcak su tabanlar
Bu tip cihazlar, odadaki hava sıcaklığına bağlı olarak, ısıtma devrelerindeki belirli bir soğutucu sıcaklığını korumak için tasarlandıkları için en karmaşık olanlardır. Karıştırma ünitesinde bu tür cihazların kullanılması, otomatik modda konutun ısıtma yoğunluğunu ayarlamanızı sağlar,
Bu önemli! Isıtma sisteminde üç yollu bir vananın kullanılması, bir karıştırma pompasının montajını gerektirir - su karışımındaki basıncı, karıştırma ünitesinin doğru çalışması için gerekli tutmak.
Karıştırma ünitesinin düzeni ve içindeki üç yollu valfın konumu Ayarlama ölçeğine sahip üç yollu vananın modeli
Küçük bir alanın (banyo veya banyo) yerleşim alanlarında, ısıtılmış zeminler teknik bir ihtiyaç bulunmayan bir karıştırma ünitesi olmadan monte edilir. Sistemin doğru çalışması için, iki kapama valfi ile üç yollu bir vana modelinin kullanılması yeterlidir.
Not: tam teşekküllü bir karıştırma ünitesi (bir pompa, bir kollektör, emniyet valfleri) çok paraya mal olur ve banyodaki ısıtmalı bir zemini donatırsanız, bir alt düğümün maliyeti birkaç kez bir su devresinin kurulum maliyetini aşacaktır.
Böyle bir cihaz, bir termostatın varlığından dolayı, ısıtma devresine giren suyun sıcaklığının ayarlanmasını sağlayacaktır.
Tüm yaşam alanını ısıtmak için tasarlanan ısıtma sisteminde, yoğuşma ünitesi üç yollu bir vanaya ihtiyaç duyulacaktır. Termostatik üç yollu vanalar, ısıtma devresinin tüm halkalarına kesintisiz su beslemesini garanti edecektir.
Örnek: Önemli bir uzunluğa sahip termal sudan 20 m 2'lik bir su devresinde bir oturma odasını ısıtmak için kullanın. Elektrik tahrikli regülatör vananın besleme borusuna montajı, gerekli soğutucu akışkanını sağlamak için pompa ile eşleştirilebilir. Bu şema, dönüş borusu ile baypasın birleşme yerinde bir valfın kurulmasını içerir. Termostatik kafanın çalışması, soğutucunun aşırı yüksek bir sıcaklığında suyun küçük bir daire içinde dolacağı şekilde ayarlanır.
Bu durumda, su zeminlerinin ısıtma devrelerine beslenen soğutucunun sıcaklığının sınır parametrelerini sabitleyen uyumlu bir üç yollu valf, bir servo sürücü ve bir kontrolörün bir kombinasyonu kullanılır. Bu durumda sıcak su, demetten hemen sonra belirli bir ısıtmalı odaya akar veya kolektöre gider, daha sonra ısıtma boruları vasıtasıyla dağıtılır.
Vana modelini ısıtma sisteminin özelliklerine göre seçmek gereklidir.
Bugün, teknolojik özelliklerinde olağan, geleneksel model karmaşık cihazlardan çok daha az olmamakla birlikte, karıştırma üniteleri için elektrikli tahriklerle donatılmış üç yollu vanaları kullanmak modaya dönüşüyor. Satın alma sırasında aşağıdaki nüanslara dikkat etmelisiniz:
Not: satın alındığında, üç yollu vananın normal tartım ile yapıldığı malzemeyi belirlemek mümkündür. Cihazı elinize alın - ürün yeterince ağır görünüyorsa, demir içermeyen metalden yapılmıştır. Gereksiz masraflar ve sıkıntılardan kaçınmak için toz kompozit malzemeden yapılmış muslukları kullanarak araçlarınızı bastırın.
Üç yollu bir vananın takılması zor bir görev değildir, ancak teknik kurallara uyulmasını gerektirir. Genellikle karıştırma vanaları, besleme borusu üzerindeki mikserin önüne, baypas ve geri dönüş borusunun bağlantı noktalarına yerleştirilir. Sistemdeki pompa üç yollu vananın arkasında bulunur.
Tüm karıştırma ünitesini monte ettikten sonra, bağlantıların güvenilirliği ve valfın işlevselliği bir test başlangıcı ile kontrol edilir, bunun sonucu olarak gerekirse devreye alınır.
Doğru şekilde monte edilen vana, ısıtılmış bir odada belirtilen sıcaklığı korur ve soğutma sıvısının rasyonel bir akışını ve dolayısıyla ısıtma verimliliğini sağlar.