Santrifüj pompanın doğru çalışma prosedürü
Bölüm 1
Santrifüj pompanın normal çalışma yöntemi aşağıdaki gibidir:
1. santrifüj pompa başlatmadan önce Muayene
1) Motorun bakımından sonra, kaplini bağlamadan önce motorun dönüş yönünün doğru olup olmadığını kontrol edin.
2) Pompa giriş ve çıkış boru hatlarının ve yardımcı boru hatlarının, flanşların ve vanaların kurulumunun gereklilikleri karşılayıp karşılamadığını, temel cıvatalarının ve topraklama kablolarının iyi durumda olup olmadığını ve kaplinin doğru takıldığını kontrol edin.
3) Dönüşün normal olup olmadığını kontrol edin.
4) Yağlama yağı seviyesinin normal olup olmadığını, yağ dolumunu kontrol edin ve yağlama yağının (gres) yağ kalitesini kontrol edin.
5) Her bir soğutma suyu vanasını açın ve boru hattının düzgün olup olmadığını kontrol edin. Soğutma suyunun çok büyük veya çok küçük olmamasına dikkat edin, bu da israfa neden olacaktır. Çok küçükse, soğutma etkisi zayıf olacaktır. Genellikle, soğutma suyu akışı doğrusaldır.
6) Pompanın giriş vanasını açın, pompanın çıkış vanasını kapatın ve manometrenin el vanasını açın.
7) Pompanın sızdırmazlık durumunu ve yağ keçesinin açıklığını kontrol edin.
Not: çalıştırmadan önce kızgın yağ pompasını eşit bir şekilde ısıtın.
2. Santrifüj pompa başlangıcı
1) Giriş valfini tamamen açın, çıkış valfini kapatın ve motoru çalıştırın.
2) Pompa çıkış basıncı çalışma basıncından yüksek olduğunda, tüm parçaların normal çalışıp çalışmadığını kontrol edin ve çıkış valfini kademeli olarak açın.
3) Motoru başlatırken, motor çalıştırılamıyorsa veya anormal ses varsa, güç kaynağı inceleme için derhal kesilmeli ve motor ancak hata giderildikten sonra çalıştırılabilir.
4) Başlarken, uçmayı ve insanlara zarar vermemek için kuplajla yüzleşmemeye dikkat edin.
3. Santrifüj pompa pompa durdurma işlemi
1) Pompanın çıkış valfini yavaşça kapatın.
2) Motora giden gücü kesin.
3) Manometrenin el valfini kapatın.
4) Kapandıktan sonra, soğutma suyu hemen durdurulamaz ve pompa sıcaklığı 80 80 altına düşene kadar durdurulamaz.
5) Giriş valfini kapatın ve pompa gövdesini gerektiği gibi havalandırın.