Tesisatçılarımıza uzman destek sunmaya inanıyoruz. İster ürünlerimizden birini ilk kez deniyor olun, ister son derece zorlu durumlarla karşılaşmış olun.
Çift sirkülasyon ünitesi herhangi bir uygulamada ve herhangi bir ısıtma kaynağı ile kullanılabilir.
Uygulama örnekleri için lütfen ürünün veri sayfasına bakın.
Çift Sirkülasyon Ünitelerinde kullanılan manifold, standart bir manifoldun veya hidrolik ayırmalı bir manifoldun işlevine sahip bir hidrolik bloktur. Seçeneklerden birini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için vidayı çevirin. Açık baypas, akışın belirli bir miktarının ısı kaynağına geri gönderileceği anlamına gelir. Bu seçenek, ısıtma kaynağının kendi pompası olduğunda veya ısıtma kaynağının dışında bir sistem pompası olduğunda gereklidir (çift sirkülasyon ünitesinin birincil tarafı). Kapalı baypas, ısıtma kaynağına geri gönderilen bir akış olmadığı anlamına gelir; akış çift sirkülasyon ünitesi pompalarının akış kapasitesine göre bölünür. Pompa kapasitesi her ısıtma devresinin mevcut talebine göre ayarlanır. Bu seçenek, ısıtma kaynağının sirkülasyon pompasında yerleşik olmadığı veya ısıtma kaynağının dışında sistem pompasının bulunmadığı uygulamalarda gereklidir (çift sirkülasyon ünitesinin birincil tarafı).
Baypas istenilen değerde ayarlanabilir. Bu, açık/kapalı konumda bulunması yerine gerekirse sistemi dengelemek için bir değer seçebileceğimiz anlamına gelir. Aşağıya bakın:
Çift sirkülasyon ünitesi ısıtma kaynağının üstüne, altına ve yanına yerleştirilebilir. Üniteler 360° döndürülebilir. Daha fazla bilgi için lütfen ürünün kılavuzuna veya veri sayfasına bakın.
Baypas işlevi ve değeri, vidanın doğru sayıda çevrilmesiyle seçilebilir.
“Manifold/hidrolik ayırmalı manifold nasıl çalışır ve buna neden ihtiyacım vardır?” bölümüne bakın.
Çift Sirkülasyon Ünitesinde ESBE'nin kvs 8 değerine sahip aşamalı özellikli döner vanalarını kullanıyoruz. Bu kvs ve aşamalı özellik kombinasyonu, hangi uygulama ve ısıtma kaynağıyla çalıştığınız fark etmeksizin en geniş kapsamlı performansı sağlar.
Biz ESBE'nin QuickFIT konektörlü ARA661 3 noktalı 120s 230VAC aktüatörünü kullanıyoruz. 3 noktalı sinyal, ısı kaynağı üretimi ile verilen en yaygın kontrol sinyalidir. Farklı bir kontrol sinyali gerektiğinde lütfen müşteri hizmetlerimizle iletişime geçin.
Çift sirkülasyon ünitesi Wilo PARA 15/8-75/SC 130 mm ile birlikte gelir. Pompanın ayarları için lütfen ürünün veya sirkülasyon pompasının kılavuzuna bakın. Ünitenin mevcut basıncı için lütfen ürünün veri sayfasına bakın.
Çift sirkülasyon ünitesi DDA111 (doğrudan ve karıştırma beslemeli grup), bir yükseltme kiti DVA111 (ürün no. 62100300) kullanılarak DAA111'e (iki karıştırma beslemeli grup) yükseltilebilir.
Ünitelerin özelliği vanayı bir tapa seti ve izolasyon ceketi kapağıyla (talep üzerine teslim edilir) değiştirerek doğrudan düşürülebilir. Buna ihtiyaç olması durumunda lütfen müşteri hizmetlerimizle iletişime geçin.
Evet, farklı bir kontrol sinyaline sahip CRx ürünlerimizden birini veya ARA'yı kullanmanız gerektiğinde lütfen müşteri hizmetlerimizle iletişime geçin.
Hayır, ünite tüm cihazlarla donatılmıştır. ESBE'nin Çift Sirkülasyon Ünitesini aldığınızda küresel vanalar, termometreler, yüksek verimli pompalar, vanalar, aktüatörler (birinci veya iki versiyona bağlı olarak) ve vidanın basitçe çevrilmesiyle standart manifold veya hidrolik ayırma özelliğine sahip manifold seçeneğinin etkinleştirileceği bir baypas işlevine sahip bir manifold ile donatılmış bitmiş bir ürüne sahip olacaksınız.
ESBE AB, Bruksgatan 22
SE-333 75 Reftele, Sweden
Tel: +46 371 570 000
E-postal: [email protected]
Gizlilik Politikası | Çerez Politikası | Ağ yöneticisi