Gaz sütunu nasıl tamir edilir
Tüketicilerin sıcak su ihtiyacını karşılamak için hem elektrikli hem de gazlı çok sayıda su ısıtıcısı geliştirildi. Güvenilir çalışma için, güvenli ve uzun süreli çalışma için yeni izleme ve koruma sistemleri ile donatılmıştır. Ancak su ısıtıcıları ne kadar güvenilir olursa olsun, zamanla da başarısız olurlar. Gayzerlerin tamiri, kural olarak, profesyoneller tarafından yapılmalıdır, ancak bazı durumlarda kendi kendini gidermek de mümkündür.
içerik
Gazlı su ısıtıcılarının tipik arızaları
Gayzer - cihaz operasyonda oldukça iddiasız ve arıza olmadan uzun bir süre çalışabilir.Ama eğer olurlarsa, aşağıdaki belirtilerle cihazın uygun şekilde onarılması için bir gaz sütunu teşhis edebilirsiniz:
- güç problemleri;
- su ünitesinin arızalanması;
- gaz ünitesi problemleri;
- yanlış kurulum.
Gaz bloğunda herhangi bir sorun varsa, Ariston gazı kolon onarımı veya Junkers gaz kolonunun onarımı ve diğer su ısıtıcıları kendi başına yapılamaz. Hasarın düzeltilmesi yetkili bir master olmalıdır. Diğer durumlarda, kendi başlarına başa çıkmayı deneyebilirsiniz.
Güç sorunları
Ünitenin içindeki bileşenlerin çoğunun normal çalışması için, kararlı bir güç kaynağı gereklidir. Bu nedenle, arızanın şeklindeki gaz kolonunun arızalanması durumunda, alevin alevin yanmadığı veya cihazın çalışması sırasında dışarı çıkması ile karakterize olması durumunda, böyle bir arızanın olası nedeni olabilir. mevcut güç eksikliğipiller tarafından sağlanır.
Bu, tasarımda elektronik bileşenler bulunmayan birimler için geçerli değildir. Örneğin, Neva 3208 ünitesinde, ne yapmak istediğinizi veya eski modelin Astra gaz kolonunu tamir ederken bulamayacaksınız.
Çoğu zaman, bir gaz kolonu Oasis'in yanı sıra gaz kolonu Junkers'ı tamir eden kullanıcılar, LCD ekranın yanması ve güç kaynağı ile ilgili herhangi bir sorun olmaması nedeniyle yanılmaktadırlar. Ancak, ateşlemede, kıvılcım fişinde kıvılcım oluşması için yeterince güçlü bir şarjın gerekli olduğu akılda tutulmalıdır. Ek olarak, elektronik ünitenin, elektrovana "açık" durumda olacak şekilde solenoid valfe iletilmesi için de güç kaynağı gereklidir. Bu nedenle, piller zaten tükendiyse, bu modüllerin çalışmasını sağlamak için yeterli güç olmayabilir.
Su ısıtıcı üreticisinin talimatlarında, bir takım bataryaların sürelerini gösterir. Tahmin edilmesi zor olmadığından, bu değer yaklaşıktır ve kullanılan pillerin kalitesine bağlıdır. Pilleri satın alırken üzerindeki işaretlere dikkat etmelisiniz. Uzun iş için gaz sütun seçmek için tavsiye edilir LR20 etiketli piller. Bu, alkalin, yani alkalin oldukları anlamına gelir.
Daha ucuz, R20 yazısı ile, çok hızlı bir şekilde arızalanır ve sabit bir yük ile baş edemez. En iyi seçenek CR20 lityum pillerdir.Alkali olanlardan temel farkı, LR20 bataryaların kullanım ömrünün birkaç katını aşan yüksek kapasiteli, kararlı üretilmiş akım, uzun süreli çalışmadır. CR20 pillerinin tek dezavantajı onların yüksek maliyet. Böylece LR20 alkali pillerin verimlilik ve karlılık açısından satın alınması doğru seçim olacaktır.
Unutulmamalıdır: piller asla sokak kiosklarında, hatta daha çok tepsilerle piyasada satın alınmalıdır. Özellikle bu tavsiye, soğuktan itibaren pillerin şarjını kaybettiği için kış dönemini ifade eder.
Sütun astarını çıkarma
Bataryayı değiştirmek gibi şofbenin kendi elleri ile böyle bir onarımı, ünitenin dış muhafazasını sökmeyi gerektirmeyen, sorun giderme işleminin tek yoludur. Vektör, Oasis ve diğer arızaları olan diğer gaz kolonlarının tamiri için cihazın açılması gerekir. Muhafazayı su ısıtıcısından çıkarmaya başlamak için, tüm su ve gaz besleme vanalarını kapatmak gerekir ve ardından aşağıdakileri yapın (örneğin, masaya sökülebildiğimiz Neva 5611 su ısıtıcısı alınır).
- En baştan kaldırmak istediğiniz kontrol düğmeleri Birimin panelinden.Herhangi bir şekilde sabitlenmezler, bu nedenle onları kendinize doğru çekmeniz yeterlidir. Kolu serbestçe çekemezseniz, kırılmasını önlemek için altını hafifçe hafifçe vurarak düz bir nesneyi kullanabilirsiniz. Gayzer Oasis'in (Turbo serisi) ayrıca merkezinde bulunan üçüncü kolu “kış-yaz” da bulunuyor.
- Su ısıtıcısının kulplarından birinin altında, sökülmesi gereken 1 vida vardır. Sapın altındaki bir vidanın varlığı sadece Neva 5611 modelinde gözlenirken, Neva 4510 ve Neva 4610'da değil.
- Cihazın muhafazasına 4 telin bağlı olduğu bir ekran eklenmiştir. Kırmızı ve siyah iletkenler çifti kontrol modülüne bağlanır ve siyah ve mavi çift sıcaklık sensörüne bağlanır. Kolayca açılabilen bağlantı pedlerinin varlığıyla sağlanan tellerin uçlarında kolay bağlantı için. Küçüklere tıklayarak tüm 4 telleri çıkarın. mandal kilidi (Bu yapılmazsa, blok kırılabilir).
- Ardından, astarı tutan vidaları gövdeden sökmeniz gerekir.
- Bundan sonra makine gövdesi üzerinde bulunan yuvalar kılavuz pimleri çıkıp kendinize doğru yavaşça çekin (sen yaralanmalara neden olabilir dikkatli olun) ve astar altında parmakları tekrar sarıldı.
- Daha sonra gövde kapatılır, bundan sonra kancalardan çıkarılmalıdır.Aşağıdaki şekil, kancaların deliklerini göstermektedir.
- Aşağıdaki şekilde hizalama saplamaları için delikler ve montaj vidalarının yeri (mavi ok) gösterilmiştir.
- Kaplamanın orijinal yerine montajı ters sırada gerçekleşir.
Su düğümü arızası
Çoğu zaman, gayzerlerin onarımı, su ünitesinin arızalanması nedeniyle yapılır. Onun işi, sıvı basıncının etkisi altında, içindeki zar, kemerli, hareketi çubuğa iletir ve halihazırda gaz ünitesinin iticisini hareket ettirir. Sonuç olarak, yaylı valf açılır ve kontrol modülüne giden güç kaynağı açılır. Bu nedenle, su düğümü arızalıysa, aygıt başlatılmayacaktır.
Su tıkanması ile tanımlanabilir dış işaretler.
- Su beslemesini açtığınızda ve anahtar levhasına bastığınızda, sabit durana kadar (mavi ok ile gösterilen şekilde), bu, su düzeneğinin ana bileşeninin içinde bulunan zarın hasar gördüğünü gösterir.
- Takılma sapı yapışmasına bağlı olabilir.
- Gaz ve su ünitelerinin birbirine bağlandığı yerde veya ayar vanasının altından sıvı sızıntısı (kırmızı oklarla gösterilmiştir) sızıntı yapabilir.
En az bir işaret fark ederseniz, düğümün kaldırılması ve onarılması gerekir. Su ünitesi sadece gaz modülü ile çıkarılır, çünkü bunlar tek bir yapıyı temsil eder. Bu aşağıdaki şekilde yapılabilir:
- Borudaki gaz vanasının kapalı durumda olduğunu doğruladıktan sonra, besleme hortumunu (a) ayırabilirsiniz;
- benzer şekilde, su kaynağı kapatıldığında, su birimi borusu (b) üzerindeki somun sökülür;
- daha sonra bir anahtarla, su bloğunu ısı değiştiricisine (c) bağlayan somunu sökmek gerekir;
- solenoid valfı kontrol modülü ile bağlayan iletkenler üzerindeki terminal bloğunu (g) ayırın;
- aynı şekilde, anahtara (d) giden kablolar ayrılır;
- memeyi, brülör manifolduna yakıtın verildiği su-gaz ünitesine bağlayan 2 vidayı (e) sökmek için bir tornavida kullanın;
- sökme bağlantı elemanları sonra, tüm montaj aparattan kolayca çıkarılır.
Daha sonra gaz-su modülünü sökmeniz gerekiyor.
- Cihazı çıkardıktan sonra, su düğümünü ayırmak gerekir. Bunu yapmak için 2 vidayı (oklarla gösterilen) çıkarın.Onları tamamen sökmek gerekli değildir. Bir kelepçe yardımıyla, gaz ünitesindeki “kurbağa” yı sabitlerler. “Kurbağanın” ikincisine farklı modellerde bağlanması, örneğin, Neva 3208 gaz kolonunda farklılık gösterebilir.
- Su bağlantısı kesilmiş bir gaz modülüne benziyor.
- Ardından, 6 vidayı sökerek “kurbağanın” kendisini sökmeniz gerekecektir. Çok fazla çaba harcarsanız, birbirine yapışabilir ve sıkı bir şekilde çıkabilir veya bir tornavida bile "yalayabilirler". Bundan kaçınmak için, bunları özel bir sıvı WD-40 ile ön-bırakabilir, daha sonra kolayca çözülebilir ve bunların hiçbiri kırılmaz.
- Vidaları başarılı bir şekilde çözdükten sonra, modül ikiye bölünür ve göreceksiniz. kauçuk zar.
- Membran dikkatli bir şekilde muayene edilmeli ve kuvvetli bir şekilde gerildiği, ya da impuls olduğu tespit edildiğinde, yenisiyle değiştirilmelidir.
- Yay plakasına ulaşmak için, membranı çıkarmanız gerekir. Eğer bütün ise, bunu meme ucuna (yukarıdaki şekildeki kırmızı okla gösterilmiştir) yerleştirdiği zil hasarına zarar vermeyecek şekilde yapmak gereklidir.
- Membranı çıkardıktan sonra, bir yayı olan bir tabak göreceksiniz.
- Bir kez daha üniteyi sökmediniz, harcadınız bezin muayenesi. Bunu yapmak için, plakayı sap ile dikkatlice çıkarın.
- Bir yayı çıkarın ve bir tornavida için bir çile ile bir mantar göreceksiniz. Altında bir sızdırmazlık halkası. Kauçuk rakoru yağlamak ve değiştirmek için tapa takılmalıdır.
- Kurbağa için tamir kitini satın almadan önce hasarlı bezi ve membranı değiştirin. Salgıyı tekrar monte ettiğinizde, silikon yağı ile yağlamayı ve aynı zamanda yerini yağlamayı unutmayın.
- Su sütunu ters sırayla monte edilir. Fiş, gövdenin zahmetsizce içinden geçmesini sağlayacak şekilde sıkılmalıdır. Kurbağayı tamamen monte ettiğinizde, su bloğunun tamiri tam olarak kabul edilebilir.
Neva 3208 gaz kolonunun “kurbağa” arızası ile ilgili onarımı benzer ve sezgiseldir, ancak ünitenin iç görünümü biraz farklıdır. Aynı zamanda onarımı oldukça mümkün olan gaz bloğu Neva 4511'i de anlıyor.
Onarımlar yapıldığında çin gaz sütunuHer zaman su düğümünün büyüklüğüne şaşırdım.Büyüklükte küçüktür ve “kurbağa” yı sökmek için sadece 4 vidayı sökmeniz gerekir.
Eşanjör tamir
Aşağıdaki durumlarda gaz kolon ısı eşanjörünün onarımı gerekli olacaktır:
- Gaz kolonunun çıkışında yetersiz su basıncı görülürse;
- Düşük sıvı ısıtma;
- Ünite çalışırken gürültü duyulur.
Bütün bunların nedeni olabilir. pislikBakır boruların iç yüzeyinde oluşmuştur. Bu nedenle, daha düşük ısı transferi ve ikincisinin kapasitesi. Ayrıca, ünite uzun bir süre için bakım yapılmadıysa, ısı eşanjörü plakaları arasında birikebilir. toz ve isAyrıca su ısıtma işlemine de müdahale eder. Isı eşanjörü basitçe çıkarılır.
- Üniteyi tamir etmeden önce ana su besleme sisteminden ayrılmalı ve fişi su bölümünün altından sökerek ısı eşanjöründen boşaltılmalıdır.
- Daha sonra su kaynağını ve tahliye borularını (resimde yeşil oklarla gösterilmiştir) ayırmanız gerekir.
- Vidaları (mavi oklar) gevşetin ve sabitleme plakasını (sarı işaretçi) çıkarın.
Herhangi bir gaz kolonunun ısı eşanjörlerinin onarımı, toz ve diğer kirletici maddeleri temizlemek için güçlü bir su akışı altında yıkanarak başlar. Bundan sonra, örneğin bulaşıklarda deterjan ilavesiyle suya yarım saat kadar indirilmesi tavsiye edilir.
Ünitenin temizlenmesi küçük, sert olmayan bir fırça ile devam eder ve akabinde tekrar akan suyun altında yıkanır. Su ısıtıcılarının scorched tüpleri, ters yönde güçlü bir su akışı ile temizlenir. Ölçek tamamen kaldırılmazsa, tüpü doldurmanız gerekir özel asit çözeltisi. Hazırlanması için normal sitrik asit kullanabilirsiniz. 100 g asit almak ve 40 ° C'ye ısıtılmış 1 litre su içinde seyreltmek gereklidir. Bu çözelti, diğerinden görülene kadar ısı değiştiricinin tüpüne dökülür. Reaksiyon, kaçan köpük şeklinde hemen görünecektir. Su dolu çözelti 15 dakika bekletilir, daha sonra sitenin tüm kanalları su basıncı altında iyice durulanır.
Sonuç size uymuyorsa, ölçeğin çözünmesi tekrarlanabilir.
Bu şekilde, Neva Lux, Dion, OIG, Selene gaz kolonu ısı değiştiricisi ve Neva transit gaz kolonu yıkanır.
Yanlış kurulum
Su ısıtıcısının çalıştırılmasından sonra kapatılmasının nedeni yanlış kurulum olabilir.Aşağıdaki şema birimin nasıl kurulacağını göstermektedir.
Aşağıdaki şekillerde bir su ısıtıcısı monte edilirken sık görülen hatalar gösterilmektedir.
- Baca, havalandırma milini kapatacak şekilde yerleştirilmiştir.
- Baca ile aynı seviyede başka bir havalandırma deliği vardır.
- Yanma ürünlerinin gadfly'si için kanal içine bir mutfak aspiratörü yerleştirilmiştir.
Bu tür kurulum yöntemleri normal taslağı ihlal eder, bunun sonucunda su ısıtıcısının çalışması düzensiz olur ve bazı durumlarda imkansız hale gelir.