Kompresör pratik olarak mümkün olabildiğince yüksüzleştirilmelidir. Emiş hattında aşırı basınç düşmesini önlemek için bir sıcak gaz by pass valfi yeterli miktarda basma gazını emişe iletmelidir.
Kompresör çıkışı ile evaporatör girişi arasına ve genleşme valfinden önce bir sıcak gaz (HG) valfi yerleştirin. HG'nin ilerisine gaz toplama (pump down) işleminde kapanmak üzere bir solenoid valf monte edin. HG'yi yaklaşık 0 C emiş sıcaklığında açmaya başlayacak şekilde ayarlayın.