Korozyon önleyici fanın akış sapması, taşınan gazın sapmasına neden olacak ve bu da fanın verimliliğini ciddi şekilde etkileyecektir. Nedeni nedir ve nasıl çözülür? Korozyon önleyici fan akış hızındaki sapmanın nedenleri ve çözümleri:
1. Akış hızının sapma nedenleri:
(1) Boru şebekesi direncinin gerçek değeri hesaplanan değerden çok farklı olabilir. Boru şebekesi karakteristik katsayısı K gerçek değeri hesaplanan değerden küçükse akış artar, K gerçek değeri hesaplanan değerden büyükse akış azalır.
(2) Fanı seçerken, korozyon önleyici fanın toplam basınç sapmasının etkisi kapsamlı olarak dikkate alınmaz. Gerçek toplam basınç pozitif bir sapma olduğunda akış artacak ve gerçek toplam basınç negatif bir sapma olduğunda akış azalacaktır.
İkincisi, korozyon önleyici fan akışının sapmasına çözüm:
(1) Korozyon önleyici fanı daha yüksek veya daha düşük basınçla değiştirin.
(2) Akış ayarını güçlendirin ve hava valfini ve ayar kapağını ayarlamak gibi akışı ayarlamak için kısma cihazını kullanın.
(3) Korozyon önleyici fanın çark hızını değiştirin.
(4) Boru ağının direncini değiştirin ve akışı, iş ihtiyaçları için daha uygun hale getirmek için ayarlayın.
Yukarıdakiler, korozyon önleyici fan akışının sapmasının nedenleri ve çözümleridir. Sorun oluştuğunda, yukarıdaki noktaları kontrol edebilir ve fan sapmasının işin normal çalışmasını etkilemesini önlemek için sebebi bulduktan sonra ilgili önlemleri alabilirsiniz.
Gönderim zamanı: Eylül-20-2019