Sıfır Geçiş Teknolojisi Mikrodalga Sensörü
PDLUX PD-MV1005-Z
Sıfır Geçiş Teknolojisi Mikrodalga Sensör, 360° aralığı ve çalışma frekansı 5.8G ise algılayabilen hareketli bir nesne sensörüdür. Bu ürünün avantajı kararlı çalışma durumudur (stabil çalışma sıcaklığı: -15°C~+70°C), PD-MV1005-Z, bir mikrodalga sensörü (yüksek frekanslı çıkış <0,2 mW) kullanır, böylece güvenlidir ve kızılötesi sensörden daha iyi performans gösterir.
Mikrodalga Sensörü PD-MV1005-Z talimatı
Alan kullanımı ve tanıtım
Sıfır Geçiş Teknolojisi Mikrodalga Sensör, 360° aralığı ve çalışma frekansı 5.8G ise algılayabilen hareketli bir nesne sensörüdür. Bu ürünün avantajı kararlı çalışma durumudur (stabil çalışma sıcaklığı: -15°C~+70°C), PD-MV1005-Z, bir mikrodalga sensörü (yüksek frekanslı çıkış <0,2 mW) kullanır, böylece güvenlidir ve kızılötesi sensörden daha iyi performans gösterir.
Sıfır Geçiş Teknolojisi Mikrodalga Sensörü, anahtar bilgilerini doğru bir şekilde hesaplamak için MCU'yu kullanır ve sinüs dalgasının sıfır noktasında açılacak röleyi doğru bir şekilde kontrol eder, böylece her yük açılır. Sinüs dalgasının sıfır noktasında, sinüs dalgası yüksek voltajı açıldığında geleneksel kontrol modunun neden olduğu ani akım sorunu, özellikle yüksek etkisi altında büyük kapasiteli kapasitör tarafından üretilen büyük akım hasar rölesi önlenir. Mevcut elektrik yüklerinin çeşitlenmesinden dolayı, özellikle LED lambalar, enerji tasarruflu lambalar ve floresan lambaların tümü farklı kapasitanslara sahip kapasitörlere sahiptir. Bu, röleler için bir felakettir. Bazen 50W'lık bir LED lamba, 80 ila 120A'lik aşırı gerilim akımları üretebilir. 10A sıradan röle, ani akımın yalnızca 3 katına dayanabilir ve rölenin birkaç gün veya birkaç kez kırılması muhtemeldir. Bu nedenle piyasadaki geleneksel sensörlerin ömrü kısa ve yük akımı azdır.
Bu sorunun üstesinden gelmek için bu ürün, sinüs dalgası sıfır potansiyeldeyken yükü açmak için gelişmiş dijital hassas hesaplamayı benimser, böylece yük dalgalanma akımı sorununu çözer, yük kapasitesini büyük ölçüde artırır ve ürünün hizmet ömrünü uzatır. Seri üretim sensör teknolojisinin en son kontrol yöntemi, herhangi bir yükü kolayca kontrol edebilir. Orta ve üst düzey bir üründür. Konvansiyonel versiyona göre maliyeti artmış olsa da ürünün güvenilirliği ve ömrü büyük oranda artmaktadır. Bu ürün, huzuru seçmekle ve güvenliği seçmekle eşdeğerdir.


Bu sensörün yüksek frekans çıkışının <0,2 mW olduğuna dikkat edin - bu, bir cep telefonunun iletim gücünün veya bir mikrodalga fırının çıkışının yalnızca 5000'de biri kadardır.


Özellikler
Güç kaynağı: 220-240VAC 50/60Hzİletim gücü: <0.2mW
Anma yükü: 1200W. herhangi bir yük
Kurulum yeri: iç mekan, tavana montaj
Algılama açısı: 360 °


Algılama aralığı (22°C) : 2-10m(yarıçap) (ayarlanabilir)
Zaman ayarı: 8sn ila 12dk ((ayarlanabilir) Işık kontrolü: 2~2000LUX (ayarlanabilir)Çalışma sıcaklığı: -15°C-+70°C
HF sistemi: 5.8GHz CW Elektrik dalgası, ISM bandı
Sensör bilgileri
Mikrodalgaya çok az etki ettiği için cam ve plastikten yapılmış ürünün içine monte edilebilir. Bağlan
Tavan lambasında kullanılır
Sıfır Geçiş Teknolojisi Mikrodalga Sensörü, yukarıdaki örneklerden daha fazla alanda kullanılabilir.
Bir koridoru kontrol etmek için doğrudan tavana bir PD-MV1005-Z de kurabilirsiniz. Sorun yok.
Sıfır Geçiş Teknolojisi Mikrodalga Sensör, sadakatle sizi bekliyor olacak. Yanından geçtiğinizde ışığı otomatik olarak açar ve gittiğinizde ışığı otomatik olarak kapatır. Kapanış gecikme süresini ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Örneğin, 10dk sonra geri döneceğinizi düşündüğünüzde TIME düğmesini 12dk gecikme süresini seçecek şekilde ayarlayabilirsiniz. ZAMAN düğmesi aşağıdaki gibidir (Test süresini ayarladıktan sonra algılama bölgesinden uzak durun veya ürün tarafından herhangi bir hareketli nesne tekrar algılandığında algılama süresi yanlış olacaktır).
PD-MV1005-Z'nin küçük bölgeleri algılamasını istiyorsanız, SENS algılama düğmesini ihtiyacınız olan aralığa ayarlayabilirsiniz (Uygun olduğunu düşündüğünüze kadar birkaç kez ayarlamanız gerekebilir). Durum parlaklığı belirli bir değerin altında olduğunda açıldığında, parlaklık değerini seçmek için LUX düğmesini (Çalışan parlaklık düğmesi) ayarlayabilirsiniz (Uygun olduğunu düşündüğünüze kadar birkaç kez ayarlamanız gerekebilir).


Algılama aralığı, sensör ışığını 2,5 m yüksekliğe monte ettikten sonra zeminde üretilen az çok dairesel algılama bölgesinin yarıçaplarını tanımlamak için kullanılan terimdir, minimum algılama aralığını seçmek için algılama kontrolünü tamamen saat yönünün tersine çevirin (yakl. 2m yarıçap) ve maksimum algılama aralığını seçmek için tam saat yönünde (yaklaşık 10m yarıçap).
Not: Yukarıdaki algılama aralığı 1,6m~1.7m boyunda, orta figürlü ve 1.0~1.5m/sn hızla hareket eden bir kişi durumunda elde edilir. kişinin boyu, şekli ve hareket hızı değişirse algılama aralığı da değişecektir.
DİKKAT: Bu ürünü kullanırken, lütfen hassasiyeti ihtiyacınız olan uygun bir konuma ayarlayın, ürünün yanlış hareketten kaynaklanan normal çalışmamasını önlemek için lütfen hassasiyeti maksimuma ayarlamayın. Hassasiyet çok yüksek olduğu için yanlışı kolayca tespit edin rüzgar esen yapraklar ve perdeler, küçük hayvanlar ve elektrik şebekesi ve elektrikli ekipmanların karışması nedeniyle yanlış hareket. Tüm bunlar, ürünün normal şekilde çalışmamasına neden olur!
Ürün normal şekilde çalışmadığında lütfen hassasiyeti uygun şekilde düşürmeye çalışın ve ardından test edin.
Zaman ayarı


Işık, yakl. 8sn (tamamen saat yönünün tersine çevirin) ve maksimum 12 dakika (tamamen saat yönünde çevirin). Bu süre geçmeden tespit edilen herhangi bir hareket, zamanlayıcıyı yeniden başlatacaktır. Algılama bölgesini ayarlamak ve yürüme testi yapmak için en kısa süreyi seçmeniz önerilir.
Not: Işık KAPALI konuma geldikten sonra yakl. Hareketi tekrar algılamaya başlamadan önce 1 saniye. Işık ancak bu süre geçtikten sonra harekete yanıt olarak açılır.
Işık kontrolü ayarı


Seçilen ışık tepki eşiği, yakl. 2-2000lux. Yaklaşık 2 lux'te alacakaranlıktan şafağa çalışmayı seçmek için saat yönünün tersine tamamen çevirin. Yaklaşık 2000lux'te gün ışığı işletimini seçmek için saat yönünde tamamen çevirin. Algılama bölgesi ayarlanırken ve gün ışığında yürüme testi yapılırken düğme saat yönünde tamamen çevrilmelidir.
Not: Lütfen üç fonksiyonel düğmeyi aşırıya kaçmayın. Bunun nedeni, üç işlevsel düğmenin bileşenlere doğrudan bağlı olması, üç bileşenin her birinde küçük bir durdurucu bulunmasıdır, düğmeleri baştan sona ayarladığınızda, aşırı dönüş durdurucuya zarar verir ve 360 ° 'ye yol açar. durmadan dön. Ayar aralığı sınırı 270°'dir, lütfen buna dikkat edin.
1. Sallanan nesneye takılmak hatalı çalışmaya yol açacaktır.
2. Rüzgarla savrulan sarsma perdesi hatalı çalışmaya yol açacaktır, lütfen uygun kurulu yeri seçin.
3. Trafiğin yoğun olduğu bir yere kurulması hatalı çalışmaya yol açacaktır.
4. Yakındaki bazı ekipmanların ürettiği kıvılcımlar yanlış çalışmaya yol açacaktır.
Sorun giderme
|Arıza
|Sebep olmak
|çare
|Yük çalışmayacak
|• yanlış ışık kontrolü ayarı seçildi
|• Ayarı ayarla
|• yükleme arızalı
|• Yükü değiştir
|• şebeke anahtarı KAPALI
|• Aç
|Yük her zaman çalışır
|• algılama bölgesinde sürekli hareket
|• Bölge ayarını kontrol edin
|Yük, tanımlanabilir herhangi bir hareket olmadan çalışır
|• sensör, hareketi güvenilir bir şekilde algılamak için monte edilmemiş
|• Muhafazayı güvenli bir şekilde monte edin
|• hareket meydana geldi, ancak sensör tarafından tanımlanmadı (duvarın arkasında hareket, lambanın yakınında küçük bir nesnenin hareketi vb.)
|• Bölge ayarını kontrol edin
|Yük çalışmayacak despite movement
|• arızaları en aza indirmek için hızlı hareketler bastırılıyor veya ayarladığınız algılama bölgesi çok küçük
|• Bölge ayarını kontrol edin
PD-MV1005-Z'yi tek olarak kullanmak isterseniz, montajı yapılacak ürün için özel olarak üretilmiş olan kabuğu da sipariş edebilir veya doğrudan PD-MV1005-Z-A ürününü seçebilirsiniz. PD-MV1005-Z-A'nın koruma sınıfı IP55'tir, bu nedenle PD-MV1005-Z-A, daha yüksek su geçirmezlik kalitesiyle PD-MV1005-Z'den daha iyidir.
Uygulama yerleri (Müşterinin ihtiyacına göre seçilir.)