Ön hesaplama yapılmadan kanalizasyon sisteminin yetkili kurulumu imkansızdır. 1 metre SNiP'de boru çapını, kanalizasyon hareket hızını ve kanalizasyon sisteminin eğimini belirlemek gereklidir. Son parametrenin seçimindeki hatalar, otonom kanalizasyon sisteminin çalışmasında önemli sorunlara neden olabilir.
Boru hattının açısı nedir?
Kanalizasyon borularının montajı ufukta yapılmamalı, küçük bir açıda bulunmalıdır, bunun değeri özel standartlarla belirlenir. Borunun eğimini belirtmek için normal derecelerde sistem kullanılmaz, burada metre başına santimetre cinsinden katsayı belirlenir. Bu boyut, hattı septik depoya kurarken büyük hatalardan kaçınmanıza izin verir. Böyle bir dalın uzunluğu 10-12 metre olabilir ve belirli bir açıyı sürdürmek çok zordur. Önerilen tasarım, 1 metrelik bir borunun bir ucunun diğerinin üzerinde ne kadar uzak olduğunu gösterir.
Uyarı. Referans kitaplarda, bir boru eğimi basit veya ondalık kesir ile gösterilir. Örneğin, 0.03 katsayısı 3 cm x 1 metre eğim anlamına gelir.
Boru çapları ve önerilen eğim oranı
Tavsiye edilen 1 metrelik kanalizasyon eğimine ek olarak, standart maksimum ve minimum değeri tanımlar.
Maksimum eğim
İzin verilen değerin üst limiti 0.15'i geçmemelidir, bu da borudaki çalışma sayacının eğiminin 15 cm olduğu anlamına gelir.. Sıhhi tesisatlara bitişik kısa bölümlerde daha büyük bir katsayı kullanılabilir. Akış oranını hesaba katmak gerekir, 1,4 m / s'den fazla olamaz, aksi takdirde katı bölüm, otoyolun duvarlarına yerleşir. Atık su, farklı viskozite ve akışa sahip çok sayıda süspansiyon ve partikülden oluşur. 15 cm'den daha büyük bir eğime sahip olan bu tabakalar tabakalaşır - sıvı septik tankın içine girer ve kalan kısımlar boruyu kıstırır.
Minimum eğim
Borunun her bölümü için minimum rakam belirlenir:
- 50 mm - 0.025;
- 100 mm - 0.012;
- 150 mm - 0.007;
- 200 mm - 0.005.
Bu göstergeler takip edilmezse, boru hattı hızla bloke olur. Bazı bölgelerde, 1 metreden fazla olmayan bir uzunluğa, 0.01'lik bir katsayıya izin verilir.
Borular açısını seçerken hatalar
Kirli suyun deşarj sisteminin normal çalışması, yerçekimi kuvveti tarafından sağlanır, akışkanlar, yerçekimi ile borulardan geçer. Yanlış açı seçerseniz, aşağıdaki hatalar oluşur:
- Yetersiz kanalizasyon eğimi - atık su yavaşça hareket eder ve boruda durur, bu da tıkanmaya neden olur. Böyle bir fenomen, özellikle korozyon, tutuşma ve sızıntıya maruz kalan dökme demir yollarda pernisyondur.
- Büyük eğim açısı - akış hızlanması boruların yetersiz temizlenmesine yol açar, su hızla çıkar ve duvarlarda büyük parçalar kalır. Böyle bir karayolunun çalışması, sifonlarda su vanalarının gürültüsü ve bozulması ile birlikte gelir.
Tavsiye edilen oran, artan boru çapı ile azalır:
- 40-50 mm - 0.03;
- 100 mm - 0.02;
- 150 mm - 0.008;
- 200 mm - 0,007.
Boru hattı kurulumu sırasında hatalar
Boru hattının doluluk derecesi nasıl hesaplanır
Kanalizasyon sisteminin kararlı çalışması için, aşağıdaki göstergeler önemlidir:
- akış hızı V;
- kanalizasyon sistemi K doldurma
K = H / D,
H - atık su seviyesinin yüksekliği;
D - kanalizasyon kesiti.
Karayolunun doluluk seviyesini hesaplayarak, sistemin silme ve çöp tıkanıklıkları olmadan çalışacağı en uygun akış hızını belirleyebilirsiniz. Tüpün tam kapasitesi 1'dir, dolayısıyla sistemin havalandırmasını bozar ve hidrolik kilitler bozulabilir. Etkili oran 0.5-0.6, eğer 0.3'e düşerse, sıvı katı fraksiyonları yıkamak için yeterli değildir. Bu katsayı, boru malzemesine bağlıdır, yumuşak plastik, kaba dökme demir ve asbest çimentodan daha düşük bir doluluk oranına sahiptir.
Konsey. Hesaplama dizisinin tanımı ve gerekli formüller SNiP 2.04.01-85'ten alınmıştır.
Boru eğimini hesaplamak için formül
Tahliye edilen atıkların akış hızı, kanalizasyon borusunun en uygun eğimini hesaplarken anahtar bir parametredir. Minimum değeri 0,7 m / s'dir. Aşağıdaki formülü kullanarak tek bir sistem için hesaplamayı yapabilirsiniz:
V√ (H / d) ≥K,
K - Polimer malzemeler için boru dolumu - Dökme demir için 0,5 katsayısı - 0,6;
d - boru bölümü;
V akış hızıdır.
Formülden, lağımın hareket hızının oranının otoyolun doluluğuna olan oranının K katsayısından (K) daha az olmaması gerektiği anlaşılmaktadır. H / d = 0 durumunda kanalizasyon boştur ve akış hızı hesaplanamaz.
Dahili bir kanalizasyon sisteminin kurulması için öneriler
Dairelerde ve özel bir evin iç kablolama, tuvalete ek olarak, küçük çaplı borular kullanılır. Banyo için kullanılan 50 mm kanalizasyon borusunun eğimi, lavabo ve duş metre başına 3 cm'dir. 10 metre uzunluğunda bir hat kurarken, en yüksek noktası en düşük 30 cm olmalıdır. Kendi kablolarınız için düzenleme yaparken, kurallara göre hareket etmelisiniz:
- Yatay borular için 90º dönüşlere izin verilmez, 45 shaped'lik iki şekilli elemanlar monte edilmelidir;
- dik açıların dik açılarla bağlantısı standartlara izin verilir;
- Kanalizasyon tipinin çeşitli bölümlerindeki değişiklikler hariç tutulur, bu durum su darbesi oluşumu sonucunda tüm sistemin arızalanmasına neden olur;
- Karayolunun küçük bir mesafeye sahip olan bazı kısımlarında, eğimdeki artış maksimum normdan daha büyüktür.
Boruların eğimli sıhhi tesisat düzeni
Dış mühendislik ağı için eğim açısı
Dış ağlar, ev içi kablolamadan daha büyük bir kesitli borudan monte edilir. Onlar için malzeme:
- üst oluklu tabaka ile polietilen boru;
- plastik;
- dökme demir;
- asbest çimentosu.
SNiP normlarına göre kurulumları, toprak donma seviyesini dikkate almalıdır. Açmanın derinliği orta bölgedeki 70 cm'den soğuk bölgelerde 2 metreye kadar değişebilir. Boru hattının döndüğü yerlerde ve boru hattının uzunluğu 12 metreden fazla olduğunda, denetim kuyularının kurulması gerekir, bu elemanlar sistemdeki tıkanıklıkların temizlenmesini sağlayacaktır.
İki banyolu bir kır evi için 110 mm çapındaki borularla kullanılır, eğer evin üç tuvaleti ve daha fazlası varsa, 160 mm'lik bir kesiti olan bir boru hattı döşenmesi tavsiye edilir. Bir siper kazarken, boruyu önerilen eğim açısına hizalamak için 20 cm'ye kadar bir kenar boşluğu bırakılır. Her bir gövde boyutu önerilen eğim oranına sahiptir:
- 110 mm - 1 metre başına 0.02 veya 2 cm;
- 160 mm - 0.008 veya 1 metre başına 8 mm.
Konsey. Harici bir otoban takarken, eğim açısını arttıran dönüş sayısını sınırlayın. Rölyef nedeniyle gerekli eğimi sağlamak zor olabilir.
Dış otoyol döşenmesi
Standartlara uygunluk, kanalizasyona yerçekimi ile taşınırken otoyolun çalışabilirliğini korumanıza izin verir. Doğru eğimi belirlemek için en uygun cihaz bir seviye olup, bunu kullanarak yüksek doğruluk elde edebilirsiniz. Ancak herkes böyle bir cihaza sahip değildir, bu yüzden mevcut araçların yardımıyla kontrol etme yolları bulundu. Ölçüm için ihtiyacınız olacak:
- kordon veya ip;
- iki mandal;
- bina seviyesi.
Kazıklar kazıklı çukura doğru dövülür - biri başlangıçta, ikincisi ise sonunda. Bunlar arasında kablo gerilir ve yapı seviyesinin yardımıyla ufukta ortaya çıkar. Kordonun siperdeki derinliği daha sonra başlangıç noktasında ve bitiş noktasında ölçülür. Boru hattı uzunluğu ile bölünen bu değerler arasındaki fark, kanalizasyon borusunun eğiminin istenen değeri 1 doğrusal metreyle olmalıdır. İstenilen göstergenin altındaki değere uymak için, kumu dibe ya da dibe boşaltabilirsiniz. Boru döşeme her zaman sıkıştırılmış kum bir yastık üzerinde gerçekleştirilir. Aynı malzeme, hattın tepesine ilk geri doldurmadır ve daha sonra toprağı doldurur.
Sitenin doğal rölyefi standart rakamı önemli ölçüde aşarsa, otobanı iki şekilde monte edebilirsiniz:
- Önerilen eğim ile döşenen birkaç dikey geçiş ve yatay bölümleri içeren bir sistem oluşturmak;
- Boru hattının başlangıcında bir dikey segmentin yerleştirileceği derin bir çukur kazın, geri kalanı standart eğim boyunca döşenecektir.
Boru hattını özel evin içine ve dışına monte ederken doğru eğimi gözlemlemek, otonom kanalizasyon sisteminin sorunsuz çalışmasını sağlayacaktır.
Kanalizasyon borularında hangi eğim olmalıdır
Bir ev drenaj sistemi projesi üzerinde çalışırken, kanalizasyon borusunu eğmek için kaç derece olduğunu bilmek önemlidir. Dış bir yapı sadeliği ile borunun yanlış monte edilmesi istenmeyen sonuçlara yol açabilir ve işin yeniden yapılması gerekecektir. Çoğu durumda, evlerde kanalizasyon yerçekimi ile çalışır, bu yüzden çok düşük bir eğim açısı yetersiz geçiş yol açacaktır açıktır, ve aksi takdirde, sistem çalışmaz hale gelir.
Başlangıçtaki inşaatçılar genellikle boruyu geniş bir eğim altında kurmaktan geçiyor, böylece kanalizasyon daha hızlı geçiyor, ancak bu yaklaşım hatalı. Aşırı bir önyargı varsa, boru silme işlemi başlar çünkü suyun çok çabuk kalkması ve tüm kanalizasyonun yıkanması için zamanın olmaması, bunun ardından içten kanalizasyon sistemine yapışır. Ayrıca bu nedenle, sifonlarda su kabızlığının parçalanması, temizleme sistemindeki havanın yaşam alanına girmesi nedeniyle. Muhtemelen ne tür kokuların dışarı attığını açıklamaya değmez.
Borunun gereğinden az doldurulmasının bir sebebi daha var. Agresif ortamlarda hava akışı, sistemin servis ömrünü azaltan korozyon oluşumunu artırır.
Kendi başına drenaj yapmaya çalışan tecrübesiz inşaatçılar tarafından karşılaşılan temel sorun, eğimin sıra dışı birimlerde ölçülmesidir. İnşaat kuralları ve düzenlemelerinde, inşaatçılar için diğer tüm referans kitaplarında, ondalık kesirler, örneğin 0.03 veya 0.0012 belirtilmektedir.
Çoğu insan eğimi derece cinsinden ölçmeye alışıktır, bu yüzden bu sayıların anlamını anlayamazlar. Ancak, her şey oldukça basit. Bu fraksiyon, borunun indirgenme yüksekliğinin boyuna oranı anlamına gelir. Bunu santimetre olarak izlemek en iyisidir. Örneğin, 2 cm x 70 cm veya 1.5 cm x 70 cm Kanalizasyon borusunun uzunluğu metre cinsinden ölçülür, eğim miktarı ile çarpıldıktan sonra tüm boy boyunca eğimin tüm yüksekliği verilir.
Örneklerle açıklayın. Örneğin, boru toplam uzunluğu 5.6 metredir, referans defterine göre 0,07'lik bir azalma gereklidir, bu durumda borunun uç ve başlangıç seviyesi arasında 5.6 * 0.07 = 0.39 veya 39 cm'ye eşit bir düşüş olmalıdır.
Kanalizasyon için boru döşenirken yönlendirilmesi gereken ana parametre, doluluktur. Bu gösterge, borudaki su seviyesinin yüksekliğini kanalizasyon borusunun çapı ile bölerek bulunabilir. Bu değer 0 ise, boru tamamen boş ve 1 ise, o zaman tıkanmış. Bu göstergenin en uygun değeri 0,5 ile 0,6 arasındadır. Bu durumda, stok iyi çalışır.
Küçük bir varyasyon, boru imalatında kullanılan malzemelerin çeşitli özellikleri ve borunun iç yüzeyi yakınında tutulan bir sınır tabakası oluşturma yetenekleri ile ilişkilidir. Örneğin, plastik veya camdan yapılmış borular düzgün bir yüzeye sahiptir, bunların doluluğu ideal olarak 0,5 olmalıdır ve asbest ve seramikten yapılmış borular kaba bir rahatlamaya sahiptir, bu nedenle 0.6 değeri onlar için optimaldir.
Bu doluluk değeri, drenlerin saniyede 0.7 metre hızla geçişine izin verir, bu da katı fraksiyonları süspansiyon halinde tutar ve boru duvarlarına yapışmasını önler.
Böylelikle, kanalizasyon borusunun hesaplanan özellikleri, hızı, borunun doluluğun kareköküyle çarparak belirlenebilir. Bu değer, en uygun doluluk seviyesine eşit veya daha büyük olmalıdır (0.5 - 0.6).
Dairedeki boru hattının minimum eğimi boruların çapına bağlıdır. El kitabına göre, 50 mm çapında borular için 0.03, yani metre başına 3 cm ve 100 veya 85 mm borular için 2 cm.
Borunun kanalizasyon için eğim açısını nasıl hesaplayabilir ve bir hata yapamaz? Genellikle dairelerdeki ve özel evlerdeki katlar tamamen düz olarak adlandırılamaz, bu nedenle lazer veya kabarcık seviyesinin kullanılması tavsiye edilir.
Gerilmiş bir izleyici de yardımcı olabilir. Boruyu yükselticiye bağlarken referans dikeyini belirlemek için kullanılabilir. Kanalizasyon borusunun yükseltici ile yakınlaşacağı değer hesaplamak için, düşüş ilişkisinin arcsini hesaplamak ve bu sonucu 90'dan almak gerekir.
Yapım kuralları ve normları, iç iletişim ile karşılaştırıldığında büyük çaplı olan dış kanalizasyon boru hattının eğiminin optimum boyutlarını göstermektedir. 150 mm'lik bir boru çapı ile borunun metre / metre eğimi 0,008 ve özel koşullar altında 0,007 olmalıdır. 200 mm'lik bir boruda, metre / metre eğimi 0,007'dir ve özel koşullar altında 0,005'dir.
Özel şartlar, çeşitli nedenlerle, gerekli eğimin yaratılmasının mümkün olmadığı, diğer bir deyişle, özel şartların göstergesinin, harici bir kanalizasyon borusu için en uygun eğimi oluşturmayı önlediğinde, asgari bir azaltma seviyesini önceden varsayarsa, bu tür şartlardır.
Bu parametrenin en büyük değeri de vardır. 0.15'e eşittir, yani boru hattı başına 15 santimetreden daha fazla düşerseniz, sistem çok verimli bir şekilde çalışacaktır, boru hızlı bir şekilde yakınsama ile su basacaktır ve kanalizasyonla hızla tıkanacaktır. Sıvı, katı kirleri temizlemek için yeterli zamana sahip olmayacaktır.
Eğimi hesaplayarak, sistemin diğer özelliklerini, örneğin yükünün niteliğini hesaba katmak mümkündür. Eğer evdeki lavabonun drenajı yapılırsa, o zaman selden korkmamalısınız, ve eğer gerekliyse, eğimi oldukça büyük yapabilir, ama yine de sifonlarda su kabızlıklarının bozulma olasılığını ortadan kaldırır.
Kanalizasyon hattının döşenmesi teknolojisi ve standartların önerdiği boyutlara uyum, sistemin sorunsuz çalışmasının temelini oluşturur. Borunun en uygun eğimini nasıl seçeceğinizi düşünmemelisiniz, sadece SNiP'yi açın ve oradaki tüm cevapları bulun.
Yukarıdakileri özetlemek gerekirse, kanalizasyon için borunun indirgenmesinin en uygun değerinin, boru metresi başına 15-25 mm aralığında olduğu ve referans kitaplarda doğru verilerin bulunabileceği sonucuna varılmalıdır.
Yamaç kanalizasyon borusu 110 mm
Kanalizasyon borularının eğimini belirlerken kullanılması gereken ana referans SNiP'dir. 110 mm çapında borular için optimum eğim açısının 0,02 olduğunu belirtmektedir. Ancak, diğer nüansları hatırlamakta fayda var. Boruları monte ederken, herhangi bir düzlemde dik açıda dönmemesi tavsiye edilir.
Bunu önlemek için, küçük bir açıyla birkaç tıkacın seri bağlantısını kullanmak faydalı olacaktır. Bu mümkün değilse, bu tür yerlerde revizyon (temizlik) kurmak mümkündür. Tüm kanalizasyon parçaları özel kelepçelerle sıkıca sabitlenmelidir, kurulum aşaması 10 boru çapına eşittir.
İç kanalizasyon tahliyesinin, odayı hoş olmayan kokulardan vurduğu yerden koruyacak ve aynı zamanda su kilitlerinin bozulmadan sistemde doğru çalışmasını sağlayacak fan havalandırma ile donatılmış olması gerekir.
Boru sapmadan dikey olarak kurulmalıdır. Özel bir evde, bazen yatay bölümler yüklemeniz gerekir, daha sonra hafif bir eğik çizgi ile yapılmalıdır. Bu durumda, huni borusunun eğimi sisteme doğru yönlendirilir. Bu, boru içinde hapsedilen atmosferik kondens ve çökeltinin derhal kanalizasyondan akmasını ve boruyu tıkamasını sağlamak için yapılır.
Harici bir 110 mm kanalizasyon borusunun montajı için, minimum 0.03 eğim takip edilmelidir. Harici bir sistem kurarken, başka kurallar kullanmanız gerekir. Kanalizasyon hattı toprak donma seviyesinin 30 cm altında olmalıdır. Aksi takdirde, özel ısı yalıtımı ihtiyacı. Hendek, boru döşeme seviyesinden 20-30 cm daha derine inmeli ve daha derin ise, kum ve toprak karışımı ile doldurulmalı, ardından tamping yapılmalıdır.
İstenilen seviyeye gerilmiş bir iplik yardımıyla hendek seviyesine uymak uygundur. Borunun altındaki son yatak ve kanalizasyonun eğimi, sistemin monte edildiği bir kum yastığından oluşur. Kanalizasyon boruları, akışı karşılamak için yüksek bir sıkılık seviyesini sağlayacak bir çan ile kurulmalıdır.
Boruyu kısaltmak istiyorsanız, kesme kenarı boyunca düzenli bir demir testeresi ve pah ile kesilebilir. Çan süslemesi yasaktır. Boru hattında kullanılan tüm malzemelerin talaş, çatlak ve çatlaklardan arındırılmış olması gerekir, aksi halde sistemin silme işlemi gerçekleşir. Hattın döndüğü ve seviyenin düştüğü yerlerde, özel kuyular kurulur. Boruları monte ettikten ve döşedikten sonra seviyelerini kontrol etmelisiniz. Gerekirse boruyu üçte bir oranında kapatmak için bir kum yatağı dökülebilir. Borular, altlarında boşluk oluşmadan katı bir şekilde uzanmalıdır. Sadece bu durumda, optimal kanalizasyon eğimleri oluşturulacaktır.
Ayarlamadan sonra, boru doldurulur ve başlangıçta bu, yeryüzü parçalarının sisteme zarar vermesini önlemek için kum ile yapılır. Ardından, siperliği teknoloji yardımıyla geri doldurmaya devam edebilirsiniz.
İnşaat standartları için kanalizasyon borusunun eğimi ne olmalıdır
Kanalizasyon cihazındaki ön hesaplamalar, olası bir teknolojik problemden örneğin bir tıkanıklıktan korunmaktadır. Doğru seçilmiş borular ve yetkili kurulum çapı, atık sisteminin uzun ve rahat bir şekilde kullanılmasını sağlar.
İletişimin tasarımı ve inşasında önemli göstergelerden biri, kanalizasyon borusunun açısıdır ve atık suyun serbest dolaşımı için gerekli koşulları oluşturur.
Kanalizasyon borularının eğim açısı nedir
Deneyimli inşaatçılar tarafından uygulamada kullanılan boruların montaj prensiplerinden biri, atık suyun yerçekimi ile hareket edeceği bir hat kurmasıdır. Bu ilke her yerde kullanılır - ve yüksek katlı binalarda daire düzenlemelerinde ve özel 1 veya 2 katlı evlerin yapımında.
Yatay tutulmasını ve bunun için eğim Hesaplanan açı kez koydu ve yükselticileri sabit set edilir - kanalizasyon dikey segment. Yükselticiler diğer borulardan daha büyük çapa sahiptir. yatay kol parçaları (T boru) vasıtasıyla risers bağlı olan ve en az yolda sıhhi tesisat armatürleri (tuvalet, lavabo, küvet, duş) doğru yönlendirilir.
Ve şimdi yatay veya harici bir boru kanalının eğim açısının tanımını inceleyelim.
Düz bir hattın zemine paralel olarak (dış borular için) zemine (veya yerin yüzeyine) paralel bir yol boyunca ilerlediğini düşünün. Hattın başlangıcı boru hattının alt ucuna bağlanmışsa, uygun bir kurulumla bir açı elde ederiz. Bu eğim açısıdır. Doğrusal metre (cm / lineer metre) başına santimetre cinsinden, derece olarak ölçülür veya algı için daha kolaydır.
İnşaat sırasında, kolaylık ve hesaplama kolaylığı için, yatay olarak hizalanmış kabloyu basitçe gerdirirler. Başlangıcı karayolunun en alt noktasında sabitlenmiş ve sonun üst kısmı altına getirilmiştir. Açı ölçümleri buna göre.
Eğim hesaplaması, uzunluk ve çap gibi boru parametreleriyle doğrudan ilgilidir. SNiP'de belirtilen standartlara göre, iç kablolamanın yatay dallarının çapı aşağıdaki standartları karşılamalıdır:
- bulaşık yıkama veya yıkama ekipmanlarından - D 40-50 mm;
- lavabolar, lavabolar, küvetler, pisuarlar (diğer bir deyişle, sıvı drenajlı cihazlar) - D 50 mm;
- klozetlerden - D 110 mm.
Dış kanalizasyon için 110-160 mm'lik bir çap sağlanmıştır.
İletişimin doğru çapını ve eğimini seçmek önemlidir, aksi halde sistem genellikle başarısız olur. Olası olumsuz etkileri dikkate alın.
Sistemin işlevselliği eğime nasıl bağlıdır
Kanalizasyon sisteminin kurulması sürecinde borular doğrudan doğruya (zemine paralel) veya belirli bir açıyla döşenir. İlk seçenek açıkça yanlıştır, çünkü stokların hareketini engeller ve sonuçta tüm sistemi çalışamaz hale getirir.
İkinci çözüm doğrudur, ancak farklı şekillerde uygulanabilir:
- en dar açıyı sağlamak;
- eğimi en aza indirir;
- Düzenleyici belgelerin önerdiği rakamları temel alır.
Bu vakaların her birinde ne olur? Çok keskin bir köşe gibi görünebilir, bu nedenle, drenlerin dik inişi tehlikeli değildir. Bu görüş yanlıştır, çünkü bir sıvının hızlı akışı katı atıkların eksiksiz bir şekilde yıkanmasını sağlamamaktadır. Sonuç olarak, biriktirir ve tıkanıklıklar oluştururlar. İkinci sorun, su tuzaklarının parçalanmasıyla ilişkilidir, sonuç evin tamamında özel bir kanalizasyon havasıdır.
Minimum eğim, ideal yatay kurulumdan çok farklı değildir. Akışkanın yavaş hareket etmesi, siltlere, boruların duvarlarında kalın bir kir tabakasının oluşmasına ve daha sonra düzenli tıkanıklıklara yol açar. Bu arada, SNiP, 0.7-1.0 m / s aralığında drenaj hızına yapışmayı önerir.
Sadece tek bir sonuç vardır: Düzenleyici dokümantasyonda belirtilen eğimin sağlanması, ayrıca ilgili parametrenin borunun çapına veya uzunluğuna nasıl bağlı olduğu da yazılmalıdır. Doğrudan normlara ve hesaplara yöneliyoruz.
Hangi düzenlemelere uyulması gerektiği
SNiP'de ayrıntıları verilen inşaat standartlarını daha ayrıntılı olarak ele alalım. Dahili kanalizasyonun özellikleri hakkında SNiP 2.04.01-85, harici - SNiP 2.04.03-84'te okunabilir. Ayrıca GOST 25150-82 yasal belgelerine başvurmak da yararlıdır.
Ev kanalizasyon özellikleri
İç boruları kurmak için iki seçenek vardır - gizli ve açık. Birincisi, duvar panellerinin arkasındaki kablo döşemesinin, zemin kaplamasının altında ve zeminlerin maskelemesidir, ikincisi açık alanlara uzanmaktır.
Özellikle kurulum tipi boru hattının izin verilen uzunluğunu belirler:
- maskelenmiş çizgiler 10 m'den daha uzun olmamalıdır;
- açık borular daha uzun olabilir, ancak belirli bir eğimde ve bakım amacıyla serbest erişime tabi olarak döşenebilir.
Boruların çapı mutlaka sıhhi cihazların salımlarının çapı ile uyuşmalıdır. tali ve (bileşik 90 derece) bir doğrudan tipi ve (açıları 45 ve 60 derece sabitlemek için) eğik tip - şebeke risers kullanılan bağlantı parçaları bağlantı için.
Talepler de dönüşlerde yapılır: 90 derece veya daha fazla, yani keskin değil, pürüzsüz olmalıdır. Daha güvenli bir yön değişikliği için, borular 135 derecede iki dönüşlü bir tasarım oluşturur. Parçaları bağlarken, prizler atık suyun akışına karşı (sadece tek istisna ile - çift soket kaplinlerinin takılmasıyla) çevrilmelidir.
SNiP'de kanalizasyon borularının izin verilen eğimi belirlendi. Veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
Bu 5 m kanalizasyon hattı uzunluğu, başlangıcı ve borunun ucu arasında zemin seviyesinden yükseklik farkı 12.5 (17.5) = 2.5 cm olacaktır çıkıyor (3.5) "yardım" 5. dönüş x bina kablosu - sadece kullanışlı olabilir. Borunun uzunluğu boyunca uzanan (ama yere paralel), sadece dışarı, ise, üst, alt uç hattı 0 mm'ye dize ve yukarı mesafe - 12: 5 (17.5) cm.
Tablodan açıkça anlaşılacağı gibi, borunun çapındaki bir artışla, eğim değeri azalır, yani D 110 mm için optimum eğim açısı 2 cm / metre metredir.
Tablo, normların minimum değerlerini sunar. Maksimum bir eğim de vardır - bu 0.15 m / rm'dir. Değer, uzunluğu bir buçuk metreden daha kısa olan en kısa dallar haricinde, çeşitli tip ve boyutlardaki borular için geçerlidir. Dahili kablolama boruları için eğim açısının, tablodaki veriler ile 15 cm / metre arasında olması gerektiği sonucuna varılabilir.
İç kablolama projesi örneği
Proje, tüm dokunuşlarla ilgili eş zamanlı hesaplamalar ile şemaların, çizimlerin ve taslakların hazırlanmasıyla başlamalıdır. Aşağıdaki noktalara özel dikkat gösterilmelidir:
- boruların, bağlantıların, bağlantıların yeri;
- boru ve bağlantıların çapı;
- her bölümün yükselticiye olan uzunluğu;
- Döşeme yüksekliği (veya işareti üst üste, nişler, vb.).
Doğru ölçüm değerlerine ek olarak, toleranslar dikkate alınmalıdır: ana hattın her kolu için ± 20 cm, yükselticinin uzunluğu ve çıkış için ± 1.5 cm.
Bu şema için kanal, bireysel noktalar arasındaki mesafenin önemli ölçümlerini, yani merkezi eksenleri tarar:
- durma ve araba yıkama;
- küvetler ve lavabo;
- klozet ve lavabo.
Bitişik iki dairenin sıhhi tesisat bloklarını ayıran duvarın kalınlığını da hesaba katmak gerekir.
Dış boru döşeme
Tabanlarda hem açık hem de gizli olabilen iç kanalizasyon borularının aksine, dış otoyollar gizli haberleşmelerdir. Boru hatları genellikle bir evin bodrum katında bir çıkışa sahiptir ve kanalizasyon arıtma veya depolama tesislerine yol açmaktadır. Uzunlukları boyunca, en az 110 mm'lik bir çapa ve doğrusal metre başına 0.02 m'lik belirgin bir eğime sahip olmalıdırlar.
Dış otoyollar için zorunlu önyargıya ek olarak, bir dizi başka şartlar da vardır. Örneğin, onlar da boyunca görüntüleme (muayene) kuyuları ile donatılmış olmalıdır. Eğer otoyol düz ise, her 10 metrede bir kuyu düzenlenir, eğer virajlıysa, o zaman aynı zamanda dönüş yerlerinde de olur. Bazı kuyuların kesiştiği veya kademeli bir geçiş yaptığı yerlerde teknik kuyular da gereklidir.
Harici kanalizasyon için 1,1 m ila 2,0 m kesitli borular kullanılır.Yukarıda daha önce de belirttiğimiz gibi eğim açısı boru hattının iç çapına bağlıdır, bu nedenle siperleri kurarken ve haberleşmeyi düzenlerken bunu dikkate alırız. Büyük çaplı borular için daha küçük değerlerin kullanıldığını unutmayın:
- D 150 mm'de - 0.007 m ila 0.01 m arasında;
- D 200 mm - 0005 - den 0.008 m.
Bunlar asgari değerler. Büyük bir kesit ile kısa bir boru parçası monte edilirken, sefil bir eğim algılanmaz olabilir, ancak uzun boru hatları için farklılıklar belirlenebilir. Örneğin, 15 cm çapında bir boru döşenirken, 1 cm / lineer metrelik eğim yapmaya karar verildi. Her 10 m için fark 10 cm, 100 m'den sonra ise 1 metredir ve bu da yeraltı suyu seviyesinin parametreleri ile birlikte toprak donma seviyesinin göstergeleri ile birlikte dikkate alınmalıdır.
Eğim nasıl kontrol edilir
Harici bir otoyolun montajı için, binadan fosseğe giden tek bir düz borunun döşemesini alalım.
Borunun amacı sıhhi tesisat armatürlerinden gelen pis suları ortak depoya taşımaktır. Bunlar arasında mutfak lavabosundan gelen yağ atıkları, tuvalet çantasından gelen fekal madde ve duş kabinindeki kirli su yer alır. Borunun enine kesitte en az 110 mm olması mantıklıdır. Gerekli olan eğimin boru boyunca muhafaza edilmesi önemlidir, bu durumda - 0,02 m / metre.
Lazer seviyesini kullanarak farklı çalışma aşamalarında eğim açısını ölçmek için harika bir fırsat vardır. Fotoğraf galerisi görsel olarak kontrollü çalışma alanlarını sunmaya yardımcı olacak.
Kanalizasyon borularının eğimi 50, 100, 110, 160, 200 mm
Kanalizasyon sisteminin inşaatı belirli standartlara uygunluğu gerektirir. Özellikle, kanalizasyon borusunun doğru eğimi çok önemlidir, bu da SNiP 2.04.01-85 ve 2.04.03-85 kurallarına göre (bu dokümanları benden kesinlikle ücretsiz olarak izleyebilir ve indirebilirsiniz) ve iletişim hatlarının uzunluğuna göre seçilir.
Bir sınıf açısı nasıl seçilir - çeşitli seçenekler
Ev ustalarının yönlendirdiği çeşitli pozisyonlar vardır:
- Açıyı mümkün olduğunca keskin hale getirin;
- Kanalizasyonunu monte ederken eğimi en aza indirin veya bu noktayı atlayın;
- SNiPs, GOST veya özel dizinlere göre bir eğim oluşturun.
İlk bakışta, kanalizasyon borusunun aşırı keskin bir eğimi, hedefe daha hızlı ulaşması için temizlemenin gerekli suya yardımcı olacaktır. Ancak öte yandan, boru aynı zamanda atık suların zararlı etkilerine maruz kalmaktadır. Suyun kanalizasyondan çok hızlı geçmesi nedeniyle, çoğu zaman tuvalete dökülen pis su, pislik ve diğer döküntü parçacıkları boru içinde kalmaktadır. Bu nedenle, borunun maksimum eğimi sıkı bir şekilde düzenlenir. 1 metrelik koşu başına 15 cm'ye eşit olduğunu söylemek için bekliyorum.
Başka bir sorun da borunun erimesi olacak. Zamanla, kanalizasyon tıkanmış ve onarımı üzerinde çalışmak zorunda kalacak. Böyle bir sistemin hizmet ömrü standarttan çok daha kısadır ve bir yıldan azdır.
Minimal önyargı veya eksikliği, bir kanalizasyon boru hattının montajında büyük bir hatadır. Aynı zamanda, boru sadece siltli değil, aynı zamanda pratik olarak doğal olarak temizlenmez.
Neden bir boru açısına ihtiyacım var?
Aşağıdaki sorunlardan mahrum kalmak için kanalizasyon borusunun açısını kullanmak gereklidir:
- Boruyu silerken, odadaki hoş olmayan kokulara karşı koruma görevi gören hava sifonları kırılır;
- Ana borunun erimesi, aslında, sistemin sonlandırılması olan kanalizasyon musluklarının ana işlevlerinin tam bir ihlali ile tehdit eder;
- Bir konut evinin bodrum katının sızıntı ve kırılmadan korunması, eğimin doğruluğuna bağlıdır.
İlgili videolar
Kanalizasyon eğimleri ve sergileme yolları:
Doğru kanalizasyon eğimi nasıl seçilir:
Ayrıca, plastik içermeyen plastik montajı durumunda korozyon sorunu yaşanmazsa, dökme demir boruda boşluklar oluşabilir. Bodruma su ve kanalizasyon geçmeye başlayacak.
Daha önce, yüksek katlı binalarda, kanalizasyon sistemleri eğimli bir sistemle donatılmamış, bu nedenle de genellikle bir katın ilk katındaki bir apartman dairesinde boğulma veya tüm kanalizasyon sisteminden ayrılma durumudur.
Eğim nasıl seçilir
Borunun minimum eğiminin ne olacağını belirlemek için, sizin için en uygun olan, tüm kanalizasyon sisteminin uzunluğunu bilmeniz gerekir. Referans kitapları, verileri derhal formda kullanır, tamsayıların yüzüncüsinde tasvir edilirler. Bazı çalışanlar bu bilgileri açıklama yapmadan bulmakta zorlanırlar. Örneğin, referans kitaplarındaki bilgiler aşağıdaki biçimde sunulmuştur:
Tablo: tahliye için gerekli eğim ve çaplar Tablo: bir dairede drenaj borularının eğimleri
SNiP tarafından çalıştırılan 1 metre başına minimum ve maksimum kanalizasyon eğimi
Aşağıda, 1 metre koşu borusunun çapına bağlı olarak minimum eğimleri gösteren bir resim bulunmaktadır. Örneğin, 110 mm'lik bir boru için - 20 mm'lik bir eğim açısının ve 160 mm'lik bir çap için - zaten 8 mm'lik bir değerin - olduğunu görürüz. Kuralı hatırlayın: borunun çapı ne kadar büyükse, eğim açısı o kadar küçük olur.
Boru çapına bağlı olarak SNiP tarafından metre başına minimum kanalizasyon eğimi örnekleri
Örneğin, 50 mm çapa ve 1 metre uzunluğa sahip bir boru için bir eğime ihtiyaç vardır 0.03 m Nasıl belirlendi? 0.03 eğimin yüksekliğinin borunun uzunluğuna oranıdır.
Açık kanalizasyon için kanalizasyon borusu 110 mm eğimi
Özellikle açık hava kanalizasyon sistemlerinde kullanılan 110 mm'lik bir ortak boru için en uygun eğimi hesaplamanız gerektiğini varsayalım. GOST'ye göre, 110 mm çapında bir boru için eğim, 1 doğrusal metrede 0.02 m'dir.
Toplam açıyı hesaplamak için, boru uzunluğunu SNiP veya GOST'de belirtilen eğim ile çarpmanız gerekir. Çıkış: 10 m (kanalizasyon sisteminin uzunluğu) * 0,02 = 0,2 m veya 20 cm Yani, ilk boru noktasının ve sonuncunun montaj seviyesi arasındaki fark 20 cm'dir.
Özel bir ev için kanalizasyon eğimini hesaplayan hesap makinesi
Özel bir ev için kanalizasyon borularının eğimini hesaplamak için çevrimiçi hesap makinesini test etmenizi öneririm. Tüm hesaplamalar yaklaşık değerlerdir.
Borunun çapının altında, doğrudan drenaj deliğine veya genel kanalizasyon sistemine (fanla karıştırılmamalıdır) giden boru çapı ifade edilir.
Not; Bu hesap makinesi hakkındaki tüm sorular ve istekler, bu makaleye yapılan yorumlarda aşağıda belirtilebilir.
Hesaplanan ve optimum doluluk oranının kullanımı
Ayrıca, plastik, asbestli çimento veya dökme demir kanalizasyon boruları mutlaka doluluk seviyesini hesaplamalıdır. Bu kavram, bir boruda akış hızının ne olması gerektiğini, böylece tıkanmamasını tanımlar. Doğal olarak, eğim aynı zamanda doluluk durumuna da bağlıdır. Hesaplanan doluluk hesaplamak formülü kullanarak olabilir:
- H borudaki su seviyesidir;
- D çapı.
İzin verilen minimum SNiP 2.04.01-85 dolum seviyesi, SNiP - Y = 0,3 ve maksimum Y = 1, ancak bu durumda kanalizasyon borusu dolu ve bu nedenle eğim yok, o zaman% 50-60 seçmeniz gerekiyor. Uygulamada, tahmini dolum oranı şu aralıktadır: 0.3 Dolum kapasitesi ve eğim açısı için hidrolik hesaplama
Amacınız bir kanalizasyon sistemi için izin verilen maksimum hızı hesaplamaktır. SNiP'ye göre, akışkanın hızı en az 0,7 m / s olmalıdır, bu da atığın yapıştırmadan duvarların içinden hızla geçmesine izin verecektir.
H = 60 mm al ve boru çapı D = 110 mm, malzeme plastik.
Bu nedenle, doğru hesaplama aşağıdaki gibidir:
60/110 = 0.55 = Y hesaplanan doluluk seviyesidir;
Ardından, aşağıdaki formülü kullanın:
K ≤ V√ y, burada:
- K - optimal doluluk seviyesi (plastik ve cam borular için 0.5 veya dökme demir, asbestli çimento veya seramik borular için 0,6);
- V, akışkanın hızıdır (en az 0.7 m / s alırız);
- √Y tahmini boru doluluğun kareköküdür.
0.5 ≤ 0.7 √ 0.55 = 0.5 ≤ 0.52 - hesaplama doğrudur.
Son formül bir testtir. İlk basamak optimal doluluk katsayısıdır, ikincisinden sonra eşittir işareti atık hareketinin hızıdır, üçüncüsü doluluk seviyesinin karesidir. Formül, hızı doğru seçtiğimizi, yani mümkün olan en düşük değeri gösterdiğini gösterdi. Aynı zamanda, eşitsizliğin kırılacağından, hızı arttıramayız.
Ayrıca, açı derece cinsinden ifade edilebilir, ancak dış veya iç boru takarken geometrik değerlere geçmeniz daha zor olacaktır. Bu ölçüm daha yüksek doğruluk sağlar.
Şevli kanalizasyon boruları şematik
Aynı şekilde, dış yeraltı borusunun eğimini belirlemek kolaydır. Çoğu durumda, dış iletişim büyük çaplara sahiptir.
Bu nedenle, metre başına daha büyük bir eğim kullanılacak. Bununla birlikte, eğimi optimumdan biraz daha az çıkarmanıza izin veren belirli bir hidrolik sapma seviyesi vardır.
Özetlemek gerekirse, SNiP 2.04.01-85 madde 18.2'ye göre (su drenaj sistemleri kurarken norm), özel bir evin kanalizasyon borularının açısını yaparken, aşağıdaki kurallara uymanız gerektiğini söyledik:
- Çapı 50 mm'ye kadar olan bir borunun bir koşu metresi için, 3 cm'lik eğim tahsis etmek gerekir, ancak aynı zamanda, 110 mm'lik bir çapa sahip boru hatları 2 cm'ye ihtiyaç duyacaktır;
- Hem iç hem de dış basınçlı kanalizasyon için izin verilen maksimum değer, boru hattının tabandan 15 cm sonuna kadar toplam eğimidir;
- SNiP Normları, harici bir kanalizasyon sistemi kurmak için toprak donma seviyesinin zorunlu olarak değerlendirilmesini gerektirir;
- Seçilen açıların doğruluğunu belirlemek için, uzmanlara danışmak ve ayrıca yukarıdaki formülleri kullanarak seçilen verileri kontrol etmek gereklidir;
- Kanalizasyon kanalını banyoya monte ederken, sırasıyla doluluk katsayısını ve borunun eğimini minimum yapabilirsiniz. Gerçek şu ki, bu odadan su çoğunlukla aşındırıcı parçacıklar olmaksızın çıkıyor;
- Çalışmadan önce bir plan yapmalısın.
Uzman tavsiyesi:
Dairede ve evde kanalizasyon borularının montaj yöntemini karıştırmayın. İlk durumda, genellikle dikey montaj kullanılır. Bu, dikey bir borunun, bir tuvalet haznesinden veya bir duş teknesinden kurulduğu ve belli bir sapma altında yapılmış olan bir boru borusuna gittiği zamandır.
Bu yöntem, örneğin bir duşun veya lavabonun bir evin çatı katında olması durumunda uygulanabilir. Sırasıyla, harici sistemin kurulumu klozet, septik tank veya lavabonun halkalarından hemen başlar.
Kurulum sırasında istenilen açıya dayanabilmesi için, önceden bir eğim altında bir siper kazmak ve ipi üzerine çekmeniz önerilir. Aynı katta da yapılabilir.
Özel bir evde 1 metrede bir kanalizasyon borusunun eğimi ne olmalıdır?
Modern bir evde ya da dairede normal yaşamak için güvenilir bir kanalizasyon sistemi olmadan yapılması imkansızdır. Atıksuyun bertarafı için bir boru sistemi. İkincisinin çalışmasındaki arızalar, en iyi sonuçlara yol açmaz, bu nedenle, kanalizasyon sisteminin özel bir evde düzenlenmesi sırasında, bina yönetmeliklerinin ve yönetmeliklerinin gerekliliklerini gözlemlemek gerekir.
Modern bir evde, kanalizasyon doğru olmalı.
Kanalizasyon yerçekimi kuvvetlerinin etkisi altında yerçekimi ile hareket eder, bu yüzden 1 metre doğru kanalizasyon eğimini hesaplamak önemlidir. Çok büyük ya da çok küçükse, sistemde düzensizlikler ortaya çıkar, tatsız acil durumların ortaya çıkmasına kadar. Kanalizasyon sistemi borularının takılması için ne tür bir eğim, bir dizi koşul tarafından belirlenir.
Çok az veya çok fazla eğimin sonuçları
Kanalizasyon borusunun aşırı büyük bir eğimi, aşırı derecede yüksek bir atık su akışına neden olur. Bu durumda, boru hattının iç duvarlarına büyük miktarda atık atılacak, onlara yapışacak ve hareket edemeyecektir. Özel bir evde 1 metrede kanalizasyon borularının optimum eğimini sağlamak önemlidir.
Borunun çapına bağlı olarak optimum eğim açısı
Drenaj sistemi tasarlanırken, borunun çapına bağlı olarak eğiminin optimum açısı seçilir. Sistemin düzgün çalışması için, daha küçük çaplı boruların daha büyük bir eğimle donatılması gerekir. Lineer metre boru uzunluğu başına santimetre cinsinden ölçülür. SNiP, çaplarına göre borular için aşağıdaki parametreleri belirler:
- 1 metre uzunluk başına 50 mm - 3 cm eğim;
- 110 mm - 2 cm;
- 160 mm - 0.8 cm;
- 200 mm - 0.7 cm.
Bu optimal değerler, harici ve dahili boru hattı ağının uzun bölümleri için hesaplanır. Flanş bağlantılarına, sifonlara ve bağlantı parçalarına bağlanırken belirli özellikler vardır.
Özellikler banyo, mutfak ve tuvaletteki eğimi belirler
Banyodaki eğimi belirleyen özellikler, mutfak ve tuvaletler uygun tesisat armatürlerinin bulunmasıyla belirlenir. Mutfak lavabo boruları maksimum elli milimetrelik bir çapa sahip olacak şekilde monte edilir, bunlar için en uygun açı 3,5 cm'dir.Tuvaletler yüz milimetre çaplı borular kullanır, bunlar için optimum eğim 2 cm.Ayarlar için bu parametrenin değerleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.
Dış kanalizasyon için eğim açısının belirlenmesi için kurallar
Dış ağın, evin içinde olduğundan daha büyük çaplı borular kullanarak döşenmesi. Sonuç olarak, kurulum açıları farklıdır. Örneğin, yüz elli milimetrelik bir çapa sahip bir boru için, eğim metre uzunluğunda 0.8 cm olacaktır, eğer çap iki yüz milimetre ise, bu parametrenin değeri bir milimetre kadar azalır ve 0,7 cm olacaktır.
Harici şebeke boru sistemi için maksimum seviye düşüşü, uzunluk metre başına 15 santimetreyi geçmemelidir. Bu kural, boru hattının bir buçuk metreden daha kısa bir uzunluğuna uygulanmaz.
Kanalizasyon borusunun gerekli eğiminin kendi başına hesaplanması
Boru eğimini kendi başına hesaplamak için, uzunluğunu ve çapını bilmeniz gerekir. SNiP'de bu parametrenin değerleri ile özel tablolar yayınlandı. Genel durumda, kişinin kendi kaynaklarını kullanarak borunun eğim açısını belirlemek mümkündür:
- dikey borunun çapını dikkate alarak hesaplama yapılmalıdır;
- yüze on milimetre kadar bir kesite sahip borular için, yirmi milimetrelik bir eğim gereklidir;
- Çapı yüz altmış milimetre çapa kadar boru sekiz milimetre eğim gerektirir;
- Elli milimetreye kadar dar borular, üç santimetre eğimle yerleştirilir.
Algılamanın bazı zorlukları, bu parametrenin yüzlerce sayısında ifade edilen ölçüm biriminden kaynaklanır. Ancak, gerçekten zor bir şey yoktur, örneğin 0.05'lik bir eğim değeri, metre uzunluktaki borunun başlangıcı ile sonu arasındaki yükseklik farkının beş santimetre olduğunu gösterir.
Kanal dolgunluk değeri
Atık sisteminin en önemli operasyonel özelliklerinden biri fekal su ile doludur. Bu parametrenin değeri, atık su seviyesinin yüksekliğini boru bölümünün değerine bölerek belirlenir.
Kanalizasyon borusunun çapının hesaplanması
Arızasız çalışması için bir kanalizasyon sistemi tasarlarken, boru hattı ağının çapı gibi önemli bir operasyonel parametrenin seçilmesi gerekir. Aşağıdaki koşulların kombinasyonu ile belirlenir:
- sıhhi tesisat armatür ağızlarının enine kesiti ana kanalizasyon borusunun çapından daha büyük olmamalıdır;
- çaptaki artış, atık suyun katlanarak geçirgenliğinin hızlanmasını sağlar;
- Dolum oranı yüzde altmıştan fazla olmamalıdır;
- Bina kodları, kanalizasyon borusunun çapını hesaplamak için gerekli olan verileri içerir.
Bina kodları, ağın yüz bölümlerindeki boruların çapını 100 milimetre olarak belirler. Ev tipi tesisat cihazlarının bağlanması, çapı 50 milimetreyi aşmayan borulara yapılır. İstisna, tuvalete yüklenen çalışma yüküdür. Toplam yükselticinin çapı yüz milimetre. Büyük kentsel otoyolların kanalizasyon borularının kesiti bin iki yüz milimetreye ulaşabilir.
Toprak donma seviyesini dikkate alarak harici kanalizasyonun döşenmesi
Harici kanalizasyon sisteminin montajı, iş sahasındaki toprak donma derinliğinin zorunlu olarak dikkate alınmasıyla yapılmalıdır. Bu seviye iklim koşullarına göre değişir ve farklı alanlarda değişir. SNiP 23-01-99, farklı bölgeler için bu parametrenin tam değerlerini içerir.
Donatmanın normatif derinliklerinin haritası
Örneğin, eğer toprak donma derinliği bir buçuk metre ise, kanalizasyon sistemi zemine daha yakın yerleştirilmemelidir. Bu durumda, fekal su boru hattının şebekesini donduracak ve bozacaktır, bu da tam arızasına yol açacaktır. Banliyö bölgesi için toprak donma derinliği 1,4 metredir, ülkemizin orta bölgelerinde yaklaşık aynıdır.
Boru döşemek için tesisat yastığının organizasyonu için kurallar
Kanalizasyon sisteminin uygun montajı, kurulum yastığının montajını sağlar. Boru hattı ağının doğrudan döşendiği bir kum höyüğüdür. Sistemin istenen eğim açısını ve tasarlanmış montaj pedini korumak için. Bu parametre, bir yerde veya başka bir yerde kum dökülerek değiştirilebilir.
Yastık, kanalizasyon sisteminin düzgün bir eğimini sağlamalıdır.
Boru hattı ağını döşemeden önce, tasarımının tüm unsurları bütünlük açısından kontrol edilir, çatlakların varlığı ve görünür kusurlar kabul edilemez. Aksi takdirde, sızıntılar ve acil durumlar kaçınılmazdır. Kanıtlanmış kanalizasyon boruları, montaj yastığına döşenir ve bir bina seviyesi ile dengelenir. Gerekirse, eğim açısının doğru yerde ayarlanması, kumun setin üzerinde yer alan boruya sıkıca oturacağı ve hareketsiz kaldığı şekilde kum döker.
Drenaj borularının montajı için genel öneriler
Genel öneriler, iç ve dış kanalizasyon sisteminin drenaj borularını döşerken en yaygın hatalardan kaçınmaya yardımcı olacaktır. Aşağıdaki faktörler dikkate alınmalıdır:
- Boru hattı ağının yapısal elemanları, zaman içinde büzülmeye tabidir. Sonuç olarak, boruların açısını periyodik olarak ayarlamak gerekir.
- Döşeme yönünü değiştirirken, flanş bağlantılarının en az yüz yirmi derece açıyla yapılması gerekir. Aksi takdirde, boru hattı ağını kontrol etmek ve gerektiğinde temizlemek için ek bir kontrol kapağı gerekli olacaktır.
- Gizli kanalizasyonun düzenlenmesi, yapısının bütün unsurlarının bütünlüğüne ve sızıntıların olmamasına özellikle dikkat edilmesini gerektirir. Bu durumda, izleme pencereleri birbirinden kısa bir mesafede bulunmalıdır.
- Borular, atık suyun akışına zıt yönde döşenir. Kurulum, tahliye borusundan, bağlı sıhhi tesisat armatürlerine daha fazla ilerleme ile başlar.
Ev şebekesinin inşası sırasında kanalizasyon borularının istenilen eğim açısının dayanması zor değildir. Önceden, önceden hesaplanan eğimin çizgisini gösteren bir işaret çizilir. Boru hattı ağı üzerine yerleştiriliyor.
Dış mekan sisteminin düzenlenmesi üzerinde çalışmak biraz daha zordur. Bu durumda, gerekli eğimi sağlamak için, derinliği yavaş yavaş artan bir siper kazmak gerekir. Kontrol, bir inşaat seviyesi yardımı ile gerçekleştirilir, dik açıda gerilmiş dize, endüstriyel manipülasyonların uygulanmasını büyük ölçüde kolaylaştıracaktır.
Sistemin verimliliği, büyük ölçüde boru hattı şebekesinin doğru tutulan eğim açısına bağlıdır. Önerilen standartlara uyulması gereklidir. Belirtilen parametrelerden ayrılırken genellikle acil durumlar ve boru hattı şebekesinin tıkanması meydana gelir.
Kanalizasyon sistemi hakkında birçok yararlı bilgi içeren özel bir video seçtik.
Yamaç açık kanalizasyon
Kanalizasyon borularını istediğiniz gibi döşemek mümkün değildir, çünkü özel bir evde bir yerçekimi kanalizasyon sistemi kullanılmaktadır. Yani, kullanılmış su ve kanalizasyon, yerçekimi eylemi altında bağımsız olarak kanalizasyon arıtma tesisine akar.
Bu sistemlerin özel gereksinimleri vardır. Bunlardan biri boruların eğim açısıdır. Küçük bir eğim yaparsanız, su boru içinde durur ve tıkanmaya neden olur. Büyük bir eğime sahip olan sıvı, boru hattının duvarlarına yerleşecek ve birikecek olan ağır parçalardan daha hızlı akar.
Ek olarak, güçlü bir açı su inişi sırasında kanalizasyon borularından gelen gürültüye yol açar. Bu nedenle, kanalizasyon sisteminin arıza yapmadan çalışması için, harici kanalizasyon borularının eğim açısının doğru hesaplanması gereklidir.
Eğim hesaplama
Kanalizasyon sisteminin verimli çalışacağı minimum boru eğimi aşağıdaki formülü kullanarak hesaplanabilir: U = L × Y U eğim olduğunda, L borunun uzunluğu, Y minimum eğimdir.
Sonra: U = 5 × 0.07 = 0.35 m.
Boru hattının başlangıcı ile bitişi arasındaki 5 metrelik uzunluk arasındaki en iyi fark 35 cm olacaktır.
Kanalizasyon sisteminin inşası, bina yönetmeliklerine (SNiP) göre belirlenir ve evin tasarım aşamasında bile dikkate alınmalıdır. SNiP'ye uygun olarak, çap (Ø) 50 mm olan kanalizasyon borularının optimum eğimi, 1 koşu metre başına 3 cm'dir. Ø 100 mm borular için eğim 2 cm olacaktır.
Aşağıdaki tablo SNiP 2.04.03-85 (s. 2.41) ve SNiP 2.04.01-85 (s. 18.2) esas alınarak harici kanal açısının ana değerlerini göstermektedir.
Boruların dış kanalizasyonunun eğimi ne olmalıdır
Kanalizasyon sistemi, özel bir evin sakinleri için rahatlık ve rahatlık temel bir unsurdur. Yapısı, SNiP tarafından sağlanan teknik düzenlemelere tam olarak uyulmasını gerektirmektedir. İçerisinde bulunan hesaplanan verilerin göz ardı edilmesi, kaçınılmaz olarak kanalizasyon atma yapısının kesintisiz çalışmasının bozulmasına yol açacaktır. Bireysel sektörde, kural olarak, serbest akışlı bir karaktere sahiptir. Su ve organik yerçekimi, yani yer çekimi ile sürülür. Belirleyici rol, kanalizasyon borusunun eğim açısı ile oynanır. Tam tanımı, faktörlerin birleşimine bağlıdır. Bunlar, borunun çapını, üretim malzemesini, boru hattının toplam uzunluğunu ve dolum seviyesini içerir.
Açık kanalizasyon için açı seçimi
Kanalizasyon sisteminin inşası sırasında, birkaç boru, sıhhi tesisat ve bir kanalizasyon arıtma tesisini birleştiren karmaşık bir teknolojik cihaz olduğu göz önünde bulundurulmaktadır. Sadece suyla taşınmakla kalmaz, aynı zamanda organik karakterin katı katkısı da vardır. Çoğu zaman artık yemek, yağ, sebze ve meyve kabukları, dışkı ile temsil edilir. Kesirler, boru boyunca farklı bir hareket hızına sahiptir, tıkanıklıkların oluşmasına eğilimlidir. Atık suyun bir kısmı son noktaya ulaşmazsa (temizlik kuyusu), zamanla tıkanmalar boruyu tamamen tıkar. Sıhhi tesisatın temizlenmesi için karmaşık bir prosedür gerektirecektir. Normal bir sistemde, organiklerin bir borudan itilmesi, sıvı bileşenler tarafından gerçekleştirilir.
Kanalizasyon sisteminin minimum eğimi izin verilen normdan daha az ise, organik elementler otoyol boyunca bağımsız olarak hareket edemez ve su onları temizlemek için yeterli kinetik ve potansiyel (yerçekimi) enerjiye sahip değildir. Bu, tüm tahliyenin daha sonra bozulmasına neden olacak şekilde kalıplama yataklarının oluşmasına yol açar.
Özel bir evde kanalizasyon sisteminin aşırı yüksek bir eğimi sıvının hız sınırının aşılmasına neden olur, bu da en azından hijyenik havalandırma deliklerinden suyu iter. Kanalizasyon kokularının evin içine girmesinin önündeki ana engel ortadan kaldırılmıştır. Sistemden bariz olumsuz sonuçlara neden olan, sık sık yerinden çıkan su sifonları vakaları vardır.
Soru ortaya çıkıyor, kanalizasyon borusunun eğimi ne olmalı ve nasıl hesaplanmalıdır? Cevap, sıvı fraksiyonlarının akışını drenaj yoluyla doğru bir şekilde hesaplamaktır. Düzenleyici belgeler, normun saniyede 0.7-1 metre olduğunu kabul eder. Eğim açısının daha fazla hesaplanması karmaşık matematiksel formüller temelinde yapılır. Son veriler çeşitli tablolarda özetlenmiştir. Ev sahipleri gerekli bilgileri kolayca toplayabilir ve hangi önyargıların bunlara uygun olduğunu belirleyebilirler. Kanalizasyona yönelik yapıların inşasının bir özelliği, döşeme borularının dereceleri veya radyan cinsinden değil, metrede milimetre ve santimetre olarak ölçülmesidir.
Kanalizasyon borusunun eğim açısı sistemin dolum derecesine bağlıdır. Bu gösterge, kanaldaki sıvı ortamın hacmi ile doğru orantılıdır ve kanalın çapı ile ters orantılıdır. Sıfır değeri, yapıdaki atık suyun yokluğunu, 1 - dolumunu gösterir. Plastik için 0,5 ve dökme demir, betonarme, asbest beton borular için 0,6 göstergeler uygun kabul edilir.
Evsel kanalizasyonun tasarım standartlarındaki eğim açıları hakkındaki veriler Tablo 1'de verilmiştir.
Harici sistemin kanalizasyon borularının doğru eğimi, iç tasarım ile karşılaştırılabilir. 110 mm boru çapı için 0,2'dir. 160 mm çapında, harici kanalizasyon sisteminin minimum eğimi, 0,008 (normal 0,01) göstergesi ile belirlenir. 200 mm - 0.008 (önerilen) ve 0,006 (minimum) çapında. Harici bir sistemde 50 mm'lik bir boru nadiren kullanılır. Ancak dış dağıtım şebekelerinde, 50 borusu yaygındır. Onlarda kanalizasyon önyargı 0,04 ulaşır.
Özel sektörün fekal işinde, eğim şöyle olmalıdır:
SNiP'deki kanalizasyon borusunun minimum eğimi, yapının kullanımının alt sınırlarını belirlemek için verilmiştir. Böyle bir açıya sahip bir sistemin kurulması kaçınılmaz olarak boru hattının sık sık silinmesine ve tıkanmasına yol açacaktır. En iyi seçeneklere yakın sayılara odaklanmak daha iyidir.
110 mm boru ile harici kanalizasyonun eğiminin seçimi
Özel bir evin harici kanalizasyon sisteminde, en yaygın boru 110-ka'dır. Uzmanlar, ürünün malzemesine bağlı olarak contasının minimum ve optimal açılarını zaten belirlemişlerdir. Bununla birlikte, uygulama, standartlara tam olarak bağlılığın yapının etkili bir şekilde inşasına neden olmadığı zamanlar olduğunu göstermektedir. Sık sık tıkanır, sıvının hızının optimal değerlerini elde etmek mümkün değildir. Kanalizasyon borusunun 110 mm'lik eğimini arttırmaya ihtiyaç vardır. Ev sahiplerinin, kanalizasyon borusunun maksimum eğiminin izin verilen standartlar olduğunu öğrenmeleri gerekmektedir. İşte problemlerle karşılaşıyorlar.
Dış kanalizasyonda 110 mm çapa sahip boru, kentsel kanalizasyon elemanına atfedilemez. Dış ağlarla ilgili belgelerin diğer seçeneklerinden çeyrek, sokak, endüstriyel ve evsel kanalizasyon düzenlenmiştir. 2012 Yönetmeliği'nde 150 mm'lik gösterge harici ağlar için minimum çap olarak alınmıştır. Onlar için, boru hattının optimum eğim açısı 0.02'dir. Bu nedenle, harici kanalizasyon için 110 mm'lik bir boru için 1 metre başına aynı 2 cm'lik eğim parametrelerini gösteren yaygın tablo bilgisi ek bir gerekçe gerektirir. Bazı uzmanlar kanalizasyonun eğimini 1 m için ileri değerlerle (2 - 2 cm) hesaplamayı önermektedir. Eğer açının normal değerleriyle durum daha fazla veya daha az açıksa, o zaman maksimum eğim ne olabilir sorusu ile, hayır. Ortak girişimde 110 bir çaptan söz edilmemektedir. Tüm çaplarda borular için 1985 SNiP'de maksimum yükseklik farkı% 15 olarak verilmiştir. Hesaplamalar, 0,005'lik (metre başına 5 cm) bir eğim açısı elde etme ihtiyacını göstermektedir. Bu rakamdan daha az eğime sahip kanalizasyon yapılarının yapımı güvenlidir. Su boru hatlarının toplam uzunluğunun önemsiz olduğunu ve 30 metreyi nadiren aştığını dikkate alarak, üst ve alt noktalar arasındaki yükseklik farkı maksimum 1,5-2 metredir. İnşaat için gerekli önemi yoktur.
Dış kanalizasyonun üst noktası için 110 mm'lik bir borunun montajında, evden bir çıkıntının çıktığı yer. Borunun döşenmesi derinliği, toprak donma seviyesine bağlıdır. Boru, donma noktasının tamamen altında olacağı beklentisiyle istiflenir. Çizginin boşaltma kuyusuna giriş noktası, sıfır işaretinin (yükselticinin hat ile bağlantısı) ve yükseklik farkının indeksi çıkarılarak belirlenir. Eğim açısının kanalın uzunluğu ile çarpılmasıyla belirlenir. Ortak girişim 110-ka'ya uygun olarak 150 mm'den küçük boyutlardaki ürün kategorisine girer. 1,2 metrelik bir derinlikte geçerken, minimum çapa (600 mm) sahip bir menhol inşa etmelerine izin verilir. Bunlar aracılığıyla, temizlik cihazları, insanlar indirilmeden sisteme yerleştirilebilir.