Virüsün geçiş yolları:
- Konuşma, öksürük ve hapşırma ile oluşan büyük damlacıkların yakın temasta doğrudan solunması
- Konuşma, öksürük ve hapşırma ile oluşan büyük damlacıkların düşerek yüzeylere yapışması,
bu yüzeylere elle temas ve ellerin yüze (ağız, burun, göz) sürülmesi
- Konuşma, öksürük ve hapşırma ile oluşan küçük taneciklerin
hava hareketleri ve akımlarıyla uzaklara taşınması ve bu havanın solunması
- Tuvaletlerden ve pis su tesisatından kaynaklanan parçacıkların solunumu veya temasla yüze taşınması
- Virüs yayılmasına karşı havalandırma sisteminde ve binada alınabilecek önlemler:
Havalandırma havası miktarını artırın:
- Havalandırma sistemi başlatılmasını birkaç saat öne ve kapatılmasını
birkaç saat ileriye alın. En iyi çözüm kriz döneminde sistemi 24/7 çalıştırın.
- Taze hava miktarını mümkün olduğu kadar artırın.
- Mümkünse %100 dış hava ile çalışın.
- Tuvalet egzozlarını 24/7 çalıştırın, tuvaletlerden ve giderlerden kaynaklanan
parçacıkların yüze ulaşmasını engelleyin ve çevreye göre tuvaletlerde düşük basınç yaratın.
Pencere havalandırmasını kullanın:
- Mekanik havalandırma sistemi olmayan binalarda açılabilen pencereleri aktif olarak kullanın.
- Odaya ilk girdiğinizde pencereleri en az 15 dakika açın.
- Mekanik havalandırma olan binalarda bile, mümkünse pencere havalandırmasıyla yapılacak takviye yararlıdır.
- Varsa tuvaletlerin pencerelerini kesinlikle havalandırma amacıyla açmayın.
Havalandırma tesisatındaki ısı geri kazanım sistemlerinin kullanılması:
- Döner tip (Rotary) ısı geri kazanım sistemleri geçici olarak devre dışı bırakılmalıdır.
- Besleme ve egzoz havasını %100 ayıran (serpantinli veya levhalı) sabit tip eşanjörlü
ısı geri kazanım sistemleri kullanılmaya devam edilebilir.
Geri dönüş havası (resirkülasyon) kullanılmamalıdır:
- Geri dönüş havası damperleri bina otomasyonundan veya elle kapatılmalıdır.
- Eğer geri dönüş havası üzerinde filtre varsa bile HEPA filtre olmadığı sürece filtre yeterince etkili değildir. Damper kapatılmalıdır.
- Fan-coil veya split (veya VRV) iç ünite gibi üzerinde filtre olmasına rağmen tamamen iç hava ile
çalışan ekipman da kapatılmalıdır. Oda içinde yaratılan sirkülasyon taneciklerin
yeniden havaya karışmasına neden olur.
- Bu ekipmanı kapatmak mümkün olmuyorsa temizlik kampanyasına dâhil edilmelidir.
- Havalandırma kanallarının olağan dışı temizliğinin virüsün tutulmasında pratik bir yararı yoktur.
- Dış hava filtrelerinin normal dışı değiştirilmesinin gereği yoktur.
Hava Temizleyicileri:
- Oda hava temizleyicileri özel durumlarda faydalı olabilir:
- Oda hava temizleyicileri HEPA filtre kullanılması halinde havalandırma kadar etkindir. Virüsü yakalayabilir.
- Elektrostatik filtreli hava temizleyiciler de genellikle gayet iyidir.
- Oda havası temizleyicileri odada mümkün olduğunca kişilerin nefes alma bölgesine yakın yerleştirilmelidir.
Klozet kapakları yıkama sırasında kapalı tutulmalıdır. Pis su giderlerindeki sifonların (sızdırmazlığın) daima su ile dolu olması, kurumaması gerekir.
Fan-coil yoğuşma tavalarındaki sifonların daima su ile dolu olması, kurumaması gerekir.