Elektrik renk umurumda değil. Ancak elektrikçiler (hem profesyoneller hem de amatörler) yaparlar.
Renk, size ve gelecekteki herhangi bir çalışana, kabloların sıcak (genellikle siyah veya kırmızı, ancak bazen mavi gibi), nötr (beyaz veya bazen gri), zemin (çıplak, yeşil veya yeşil / sarı çizgili) hakkında bilgi vermek içindir. ). Çıplak, beyaz veya yeşil değilse potansiyel olarak sıcaktır.
Kod, bir parça renkli elektrik bandı, ısıyla daralan makaron veya boya gibi doğru renkle kalıcı olarak işaretlerseniz, standarttan farklı bir renk yalıtımına sahip tel kullanmanızı sağlar. Bu şekilde, üç yıl sonra fikstür / anahtar / prize döndüğünüzde, ne yaptığınızı hatırlayamasanız bile, tellerin rengi size rehberlik edecektir. Devreniz üzerinde çalışan başka biri için bu çok önemlidir.
ABD'de bildiğim tüm durumlardaki kodlar, doğru işaretlenmiş tel gerektirir (orijinal ceket veya sonraki işaretleme). Yanlış renk bir ihlaldir. Özellikle Michigan kodu bilmiyorum (ve muhtemelen yerel yargı yetkisine göre değişir), ancak kablo renkleri söz konusu olduğunda neredeyse kesinlikle standart kodu takip eder.
Takip sorunuzda, bir anahtar döngüsü (anahtara bir sıcak hat ve anahtara dönen bir anahtar sıcak) çalıştırmak için 14/2 veya 12/2 kablo kullanmak çok yaygındı. Kod, sıcak olduğunu göstermek için beyaz kablonun siyah (veya kırmızı) olarak işaretlenmesini gerektiriyordu.
Kod şimdi tüm yeni anahtarların nötr olmasını gerektirdiğinden, nötr gerektirmeyen aptal bir anahtar kullansanız bile eski iki telli anahtar döngüsüne izin verilmiyor (gelecekteki bazı anahtarlar olabilir). Bu nedenle, yeni bir kablo kullanıyorsanız, 14/3 de kullanabilirsiniz, anahtar için siyah ve kırmızı kullanın ve beyazı anahtar kutusunda bırakın. Daha sonra herhangi bir kablolama projesinde düzgün şekilde bağlanabilmesi için beyazı armatüre takmalısınız.