Genleşme valfi, evaporatöre giren sıkıştırılmış sıvı soğutucu miktarını düzenler. Evaporatörde sıvıdan gaza genleşmeye veya durum değişikliğine izin vermek için sıvı soğutucudaki basıncı kaldırır.
Klima sistemlerinde yaygın olarak kullanılan iki tip genleşme valfi vardır:
- Dahili dengeleme valfi
Sıcak yüksek basınçlı sıvı soğutucuyu alır ve genleşme valfini oldukça soğuk bırakır. Genleşme valfinin ısıyı düşürmediğini unutmayın. Sadece basıncı azaltır. Böylece ısı molekülleri vanadan dışarı çıkarken daha fazla dağılabilir ve çok soğuyabilir.
- Harici olarak dengelenmiş valf
Harici olarak dengelenmiş valfin çalışması, evaporatör basıncının bir dengeleyici hattı tarafından evaporatörün egzoz borusundan valf diyaframının alt tarafına beslenmesi dışında dahili tip ile aynıdır. Bu, faz dönüşümünü yaparken genleşme valfinin sıcaklığını dengeler.
Genleşme Vanalarını uygun şekilde seçmek için aşağıdaki öğeler dikkate alınmalıdır:
- Gerekli valf kapasitesi, normal valf kapasitesi değerinden ziyade gerçek sistem çalışma koşullarına dayanmalıdır.
- Valf çıkışı ile evaporatör çıkışı arasında kayda değer bir basınç düşüşü olduğunda, yani 0,02 MPa'nın (0,2 kgf/cm3) üzerinde olduğunda2) veya evaporatör girişinde basınç düşüşü tipi bir soğutucu akışkan dağıtıcı kullanıldığında, en iyi performans için vananın harici ekolayzır özelliği olmalıdır. Aksi takdirde, statik aşırı ısınmayı (valf açma sıcaklığı) artırarak soğutucu akışını kısıtlar ve sistem kapasitesinin düşmesine neden olur. R134a'ya gelince, 0,01 MPa {0,1kgf/cm2} basınç düşüşü, statik kızdırmayı yaklaşık 1°C artıracaktır.
- Dahili dengeleme valfi, ihmal edilebilir bir basınç düşüşüne sahip olan, yani 0,02 MPa'nın (0,2 kgf/cm3) altında olan evaporatör ile birlikte kullanılabilir.2).
EKOLAYZER
Valf çıkışı ile evaporatör çıkışı arasındaki basınç düşüşüne bağlı olarak dahili veya harici bir dengeleyici seçilmelidir. Dahili ekolayzır, evaporatöründe bir miktar basınç düşüşü olan soğutma sisteminde kızgınlığı arttırır ve kızgınlığın artması, evaporatörün etkin alanını azaltır.
Soğutucu akışkan, basınç düşüşü ve buharlaşma sıcaklığına bağlı olarak dahili veya harici ekolayzır seçin. Ekolayzır Kılavuz Tablosu, soğutucu akışkanın 1°C sıcaklığa karşılık gelen basınç farkını gösterir. Basınç düşüşü Tabloda belirtilen basınç farkı değerini aştığında harici dengeleme valfleri kullanılmalıdır.
SUPERHEAT AYARI
Genleşme Valfinin Aşırı Isı Ayarlayıcısı, valfin tamamen kapalı durumdayken açılmaya başladığı aşırı ısıyı ayarlar ve bu aşırı ısıya Statik Kızgınlık denir.
- SSH: Statik Kızgınlık
- OSH: Çalıştırma Kızgınlığı (Vana ve soğutma sisteminin çalışması için gerekli Kızgınlık)
- SHC: Kızgınlık Değişimi (Soğutma sistemleri için valf açıklığını optimum denge noktasında tutan Kızgınlık)
SSH = İSG - SHC
Ayarı değiştirmek için conta kapağını çıkarın ve ayar milini çevirin. Yayı sıkıştırmak için iş milini saat yönünde çevirmek akışı azaltır ve kızdırmayı yükseltir ve yayı gevşetmek için mili saat yönünün tersine çevirmek akışı artırır ve kızdırmayı düşürür.
ŞARJ & MOP (MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI)
G–Şarj
Genellikle klimalarda kullanılan gaz şarjı, basınç sınırlaması sağlar, ancak valf gövdesi algılayıcı ampulden daha soğuk olursa kontrolü kaybeder. Güç başlığında yükün yoğunlaşmasını önlemek için, vana gövdesinin ampulden daha sıcak olabileceği bir yere gaz şarjlı bir vana takılmalıdır.
L–Şarj
Sıvı yükü, valf gövdesi algılayıcı ampulden soğuduğunda doğru kontrol sağlar; bu nedenle sıcaklıktan bağımsız olarak herhangi bir yere sıvı yüklü bir vana monte edilebilir. Ancak şarj, motor aşırı yük koruması için maksimum çalışma basıncını (basınç sınırlaması) sağlamaz.
C&CL&CY–Ücret
Çapraz şarj ve Çapraz Düşük Sıcaklık. genellikle düşük sıcaklık aralığında kullanılan şarj, valf gövdesi sensör ampulünden daha soğuk olsa bile kontrolü kaybetmez. Sıcaklıktan bağımsız olarak herhangi bir yere çapraz şarjlı bir valf monte edilebilir. Normal soğutma (-40°C sıcaklık aralığından daha yüksek) ve Çapraz Düşük Sıcaklık için çapraz şarj (C). düşük sıcaklık için şarj (CL ve CY). soğutma (ATX Tipi valfler için R22 ile CY… - 70 ila - 40°C).
S&SA&SL–Ücret
Vana gövdesi algılayıcı ampulden daha soğusa bile şarj doğru kontrol sağlar ve ayrıca motor aşırı yük koruması için MOP (basınç sınırlama) sağlar. S şarjlı valf, sıcaklıktan bağımsız olarak herhangi bir yere monte edilebilir.
SİPARİŞ VERME Genleşme Vanaları
- Normal Basınç ve Maksimum Basınç
- Normal Sıcaklık ve Minimum Sıcaklık
- Detaylı Başvuru
- Soğutucu
- Valf Konumu
- Kapasite (Yoğuşma ve Buharlaşma Sıcaklığı)
- Kılcal Boru Uzunluğu
- Harici veya Dahili Evaporatör
- Evaporatörde Basınç Düşüşü
- MOP (Maksimum Çalışma Basıncı)
- İki Kademeli Kompresör Sistemi veya değil
Bu gönderi sizin için yararlı olmadığı için üzgünüz!
Bu gönderiyi geliştirelim!
Bize bu gönderiyi nasıl iyileştirebileceğimizi söyler misiniz?