Contents
Radyatör bölümlerin sayısını hesaplamak
onarım çalışmaları için ve yeni bir ev inşaatı planlama sürecinde hazırlanmasında radyatör bölümlerin sayısını hesaplamak için gereklidir. bu hesaplamaların sonuçları bile soğuk havalarda yeterince sıcak mümkün bir daire veya ev sağlamak için yeterli olacaktır pillerin sayısını bilmek olun.
Radyatör bölümlerin sayısını hesaplamak
Hesaplama prosedürü çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Standart dışı odalardan hesaplanmasında, hem de hesaba odanızın alakalı tüm olası özellikleri alarak en detaylı ve doğru hesaplamaların yürütme siparişi için tipik durumlar için hızlı hesaplanması için talimatlara bakın.
Radyatör bölümlerin sayısını hesaplamak
önce hesaplanması için
bağımsız ısıtma bataryasının kesimlerinin gerekli sayısını hesaplamak için aşağıdaki parametreleri bilmelisiniz:
- Hesaplama için oda boyutu;
binanın bir ölçüm nasıl yapılır
- Komple akü kapasitesi yoksa onun bölümlerin her. Bu bilgiler ısıtma ünitesinin üretici tarafından sağlanan teknik belgelerde sağlanır.
radyatörler CONDOR için Hesaplama bölümler
ısı, onun üretim pil şekli ve malzemesi Göstergeler - hesaplamalarda rakamlar dikkate almazlar.
Önemli! Tüm ev veya daire için bir kez hesaplamayı gerçekleştirmeyin. biraz daha fazla zaman harcayın ve ayrı ayrı her oda için hesaplamalar yapın. Tek yolu en güvenilir bilgi almak için. nihai sonuç için odanın köşesine ısıtmak için pil bölümünün miktarını hesaplarken sürecinde size% 20 eklemeniz gerekir. Isıtma sıkıntısı görünür ya da başka etkinliği yüksek kaliteli sıcak için yeterli değilse, aynı marj, üstten gerekli atımlık mesafededir.
radyatörlerin Standart hesaplama
radyatör hesaplanması
Biz hesaplama en sık kullanılan yöntemin dikkate alınarak eğitim başlayacak. Pek çoğu doğru kabul edilebilir, ancak yürütme sadeliği kesinlikle hızla büyümeye devam etmektedir.
radyatörlerin Standart hesaplama
Bu duruma göre, ısıtma odası alanı 1 100 m2 W "evrensel" yöntemi pil gücü gerekir. Bu durumda, hesap basit bir formül ile sınırlı:
K = s / u * 100
Bu formülde:
- K - göz altında binayı ısıtmak için pil bölümlerinin gerekli sayıda;
- S - Lokal alanı;
- U - radyatör bir bölümünün gücü.
Radyatör bölümlerin sayısını hesaplamak için formül
Örneğin, 4h3,5 m oda boyutları için pil bölümlerinin gerekli sayıda hesaplama yordamı düşünün. Odanın alanı 14 m2'dir. Üretici, her bölüm, pil 160 W güç çıkışını serbest olduğunu belirtir.
Yukarıdaki formülde değerleri değiştirin ve bizim oda ısıtma radyatör bölümleri 8,75 gerektiğini bulmak. Yuvarlak, tabii ki, büyük bir şekilde, yani 9'a odada köşelerinde,% 20 marj eklerseniz içinde geri yuvarlanır ve 11 bölümleri olsun. sorunlar vardır ısıtma sistemi durumunda, hesaplanmış orijinal değerine başka bir% 20 ekleyin. yaklaşık 2. Pilin 13 bölümlerini gerekecektir ısıtma sisteminin dengesiz bir operasyonda 14 metrelik köşe oda ısıtma miktarında olduğu That alın.
alüminyum radyatör hesaplanması
Standart odaların yaklaşık sayısı
Hesaplamanın Çok basit sürümü. O ısıtma pil seri üretim boyutu hemen hemen aynı olduğu gerçeğine dayanmaktadır. oda yüksekliği 250 cm (konut binalarında çoğunluğu için standart değer) ise, radyatörün bir bölüm alanı 1.8 m2 ısıtabilir.
Oda alanı 14 m2'dir. Daha önce 1.8 m2 bahsedilen ayak bölmek için yeterli bir değer hesaplamak için. Sonuç 7.8 olduğunu. 8 yuvarlanır.
Böylece 8 bölüme bir pil satın almak için 2,5 metrelik tavan ihtiyacı olan oda 14 metrelik ısıtmak için.
Önemli! düşük güçte (60W) hesaplanması ünitesinde bu yöntem kullanmayın. Hata çok büyük.
ısıl kapasite için radyatör seçimi
Standart dışı odalar için hesaplama
Bu seçenek çok düşük veya çok yüksek tavanlı standart dışı oda hesaplanması için uygundur. Sipariş 41 watt yaşam alanı ısıtmak için hangi 1 m3 göre hesaplama temeli açıklamada, pil gücünü gerekir. Bu hesaplamalar biçime sahip tek bir formülle gerçekleştirilir edilir:
A = BX41,
nerede:
- A - pilin ısıtma kesimlerinin arzu edilen sayısı;
- B - oda hacmi. Bu genişliği ve yüksekliğine göre oda uzunluğu çarpılarak hesaplanır.
Örneğin, 4 m, oda uzunluğu, 3.5 m'lik bir genişliğe ve 3 m yüksekliğinde düşünün. Bu 42 m3 miktar olacaktır.
Daha önce de belirtildiği 41 watt hacmi ile çarpılarak hesaplanır alan termal enerjinin toplam gerekir. Sonucu - 1722 watt. Örneğin, bir pil 160 W lık ısıl kapasite çıktılar, her bir bölüm alır. her bölümün güç değerine ısı çıkışı için toplam talebi bölünmesiyle hesaplanır bölümlerinin gerekli sayısı. 10.8 alın. Her zamanki gibi, en yakın tam sayıya, yani, 11 yuvarlanır.
Önemli! Eğer bölümlere ayrılmıştır değildir pili aldıysanız, (ekteki teknik belgelerinde gösterilen) bütün bir batarya gücüne toplam ısı talebini bölün. Yani radyatör doğru miktarda bilecek.
Hesaplanan veri imalat şirketleri çoğu teknik belgelerinde gerçek değerinin biraz daha fazla güç, işaret nedenle yuvarlanır önerilir.
Isıtma için radyatör sayısı hesaplanması
Enerji tasarrufu için ipuçları
Enerji tasarrufu için ipuçları
Başarılı yerleşim!