Sabit voltajlı bölge paralel kabloları, iki birbirine paralel iki çok hatlı örgütel bara çevresine sarılı bir direnç alaşımlı ısıtma elemanı kullanır.
Sabit mesafelerde, her iki taraftaki çok hatlı örgütel baradan yalıtım kaldırılır. Bu temas noktaları arasındaki mesafe, ısıtma bölgesinin uzunluğunu oluşturur.
Paralel yapı, bu kabloların uygulama alanında istenilen uzunlukta kesime imkan sağlar. Benzersiz yuvarlak yapı, yüksek esneklik sağlar.
Bu sabit voltajlı paralel ısıtma sistemleri, istenilen uzunlukta kabloları kesme avantajını korurken ekonomik bir alternatif sunar. Sabit güç çıkışları yüzünden, devre kesici boyutları, kendinden regüleli ısıtma sistemlerine göre küçük olabilir. 200 m'ye kadar olan hat uzunluğu, 200°C'ye kadar olan sıcaklık muhafazası içindir.
Uygulamaya bağlı olarak, genelde daha gelişmiş kontrol sistemleri gerektirirler Kablolar üst üste gelmemelidir.