EN 54-16 Sertifikasyonunun parçası, 0786-CPD-20997 Kullanım Güç amplifikatörü iki adet bağımsız amplifikatör kanalına sahip olup VARIODYN D1 sistemiyle uyumludur. Güç amplifikatörleri VARIODYN D1 DOM4-8 / DOM4-24 kumanda üniteleri tarafından kontrol edilir ve izlenir. LF/Kumanda girişi İki adet düşük frekans girişi ve kumanda girişi kabloyla (Parça No. 583491) VARIODYN D1 DOM'a bağlanır. 100 V Çıkışları Simetrik, topraklama yapılmamış 100 V çıkışları, "100 V ÇIKIŞ" üzerinde mevcuttur. İki adet çifte amplifikatörün 100 V çıkışları kabloyla (Parça No. 583477.21) VARIODYN D1 DOM'a bağlanır. Soğutma elemanı kritik sıcaklığa ulaştığında, bu kanal yükünün bağlantısı röleler yardımıyla kesilir ve güvenli bir sıcaklığa ulaştığında tekrar röleler yardımıyla bağlanır. Güç Bağlantısı, Batarya Bağlantısı Amplifikatörün arkasında bir güç bağlantısı IEC konektörü ve aynı zamanda bir güç sigortası bulunur. Ürünle birlikte güç kablosu da tedarik edilir. Güç amplifikatörü sadece sigortalanmamış topraklama konektörüne sahip üç kablolu AC güç kablosuyla çalıştırabilir. 24 V acil durum güç kaynağı, bu amaca özel ayrılmış 2-pinli terminale bağlanır.