Basılanbilen Sıvılar
Endüstriyel ve evsel ham atık sular, katı ve lifli parçalar içeren sıvılar.
Teknik Özellikler
- Dikey milli, radyal bölünebilir gövdeli, tek kademeli, uçtan emişli, yarı açık, kapalı veya parçalayıcı bıçaklı vorteks (serbest akışlı) fanlı santrifüj pompalardır.
- Kolay sökülebilir tasarım sayesinde pompa salyangozu tesisattan ayırmadan yatak grubu, mil ve fan çıkartılabilir.
- Emme ve basma flanşları TS EN 1092 - 2 / PN10'a uygundur.
- Bütün çarklar ISO 1940 sınıf 6.3'e göre dinamik olarak dengelenmektedir.
- Eksenel kuvvetler çark arkasındaki dengeleme kanatçıkları ile dengelenmektedir.
Yataklar
- Rotor ve pompa çarkı tek bir mil üzerindedir. Rotor iki adet ağır hizmet tipi rulman ile yataklanmıştır.
Mil Sızdırmazlığı
Uygulamanın özelliklerine (sıvının yapısı, sıcaklığına, vb.) bağlı olarak değişik mekanik salmastralar kullanılmaktadır.
Motor Sıcaklığı Kontrol Sistemi
- NORM HİDROFOR POMPA dalgıç motorlan su altında çalışacak ve su ile soğutulacak şekilde imal edilmiştir. Gövdenin su dışında kalması halinde motorun bir süre sonra ısınması doğaldır. Bu durumda motorun korunması için stator sargılarına 130°C'de sinyal veren termistörler yerleştirilmiştir. Su kaçağı ve motor sıcaklığı kontrol sinyalleri enerji kablosun-daki yardımcı iletkenler ile yüzeydeki motor kontrol pano-sunda bulunan NORM HİDROFOR POMPA motor koruma ve kontol rölesine iletilmektedir.
Kablo Bağlantısı
- NORM HİDROFOR POMPA dalgıç motorları direkt yol vermelidir. Bu nedenle güçler için üç adet enerji iletkeni yeterlidir. Monofaze motorlarda da üç adet enerji kablosu vardır. Koruma ve kontrol için daha küçük kesitli dört adet iletken kullanılmaktadır. Motor enerji, koruma ve kontrol kablolan, pano kablolarına soket veya klemens ile bağlanmaktadır. Motor gövdesinin kablo giriş kısmının sızdırmazlığının sağlanması için kablonun bir ucu özel kauçuk sistemiyle preslenmiştir.