Heysham Limanı Dizel Etanol Enerji Santrali Dolum Hatları için KPS Borularıyla Donatılıyor
Projeye Genel Bakış
Müteahhit Eric Wright Waters, Lancashire’ da (1904’te açıldı) bir eğlence ve ticari liman olan (3 milyon ton/yıl) Heysham Limanı’ ndaki feribotlar için yeni çift cidarli dizel dolum hatlarına tesisatçı dostu bir çözüm sağlamak üzere OPW’ye başvurdu.
Sorun
Bu şantiyenin 3 temel gereksinimi vardı:
- Çevre koruma: Suya yakın olması nedeniyle sızıntının önlenmesi temel amaçtı. Koruma için ve ara boşluğun bir sızıntı tespit sistemi ile izlenmesine izin vermek için çift cidarlı borular kullanıldı.
- Kompakt bir çözüm: Mevcut 6” çelik boru ile yeni boru arasındaki bağlantı alanı, geleneksel süpürme dirseklerini kullanmak için çok dardı.
- Basit hızlı kurulum: kesinti ve maliyeti en aza indirme.
Çözüm
OPW, KPS 125/110 çift cidarlı dolum borularını tavsiye etti ve tedarik etti ve Heysham Port’un bir sızıntı tespit sistemi ile ara boşlukları izlemesine izin veren sıfır kaçaklı bir çözüm sağladı.
KPS çift cidarlı bağlantı parçaları, piyasadaki en kompakt ve montaj kolaylığı sağlayan ve her iki boru cidarını aynı anda kaynaklayan tek boru sistemidir. Bu projede, 125/110 KPS borularından, mevcut 6” yakıt borularına bağlantı için kompakt bir kalıplı dirsek, KP 33-125/110SCC kullanıldı. (Bkz. Resimler).
KPS Petrol Boru Sistemi™ EN 14125, ATEX 137, EN 13463-1 ve DIBT Almanya tarafından ve ayrıca bir dizi başka ülke ve yakıta özel standart tarafından onaylanmıştır.
KPS boru sistemine yeni başlayan müşterilere standart olarak kurum içi ve yerinde kurulum eğitimi verildi.
Sonuçlar
Kurulum, planlanandan daha önce sorunsuz bir şekilde tamamlandı. KPS boruları artık Heysham Limanı’ nda standart olarak tanımlanmış durumdadır.