Bir kez daha pasta ılık kat ve bunun için nasıl bir temel hazırlanır. Bir önceki makaleden bir şeyi tekrarlıyorum, ancak bu bellek kayıplarından dolayı değil, çünkü bu şeylere mutlaka dikkat edilmelidir.
Son bir makalede, beton bir şap ile sıcak bir katın katmanları tartışıldı, ben bunları tekrar listeleyeceğim (aşağıdan yukarıya doğru):
Yukarıdakilerin üzerinde ve altında olan diğer her şey, gerçek sıcak zemin için geçerli değildir, ancak bir rol oynadığı için burada yine de bahsedilecektir.
"Her tabakanın kalınlığı nedir?" - Sıcak su zeminlerinin tasarımında en acil, en acil sorun.
Sıcak bir zemin tasarlarken, bitmiş kattan tabakaların kalınlığını geri saymak ve daha sonra bu derinlikte bir çekme şapı düzenlemek gerekir. Genellikle bitirme tabanı temelin (bodrum katı) kenarına bağlıdır, yani bodrumun tepesinden sayıyoruz.
Sıcak zeminlerin çoğu zemin katta monte edildiğinden, bir zemin kaidesi veya birinci katın bir beton zemini vardır. Eğer beton bir zemin varsa, tabanın hazırlanması ile ilgili sorunun çözülebileceği söylenebilir, sadece iyice süpürüp, eğer varsa, çözeltinin yapışan parçalarını kazıyın.
Bir toprak tabanı ile daha zordur, daha önce sıcak zeminin döşenmesi için hazırlanmalıdır: Seviye, dikkatli bir şekilde bastırın, böylece taban yoğun olur. Eh, "toprak" kelimesi toprak, bir çeşit siyah toprak veya kil olabileceği anlamına gelmez. Bu PGS (kum-çakıl karışımı), eleme, moloz çakıl - iyi rammed anlamına gelir. Bu “toprak” üssü “yastık” olarak adlandırmak daha doğrudur.
Yani, "yastık" üzerinden bir taslak şapla doldurulur. Makalenin sonunu okuyarak bu şapın kalınlığını belirleyecek ve ardından bir mezura alıp evinizde ölçeceksiniz.
Ekstrüde edilmiş polistiren köpükten 100-115 mm kalınlıkta ısı yalıtımı koyarız, ancak 50 mm'den az olmamalıdır (ki bu arada, yeterli değildir, fakat bazen gidecek yer yoktur, çünkü kapının yüksekliğini kaçırdık; 50 mm yeterlidir):
Sıcak bir zemin için polistirenin yoğunluğu en az 30... 35 kg / m3'tür, çünkü yalıtımın yoğunluğu sadece zeminin mukavemetini değil, aynı zamanda yalıtımdan kaynaklanan ısı kaybını da etkiler.
Polietilen yalıtım üzerine serilir:
Film kalınlığı en az 150... 200 mikron.
Polietilenin üzerine yerleştirilen güçlendirici ağ, çapı 4 mm'den daha ince olmayan bir çubuktan daha iyidir:
16 mm çapında metal plastik veya çapraz bağlı polietilenden yapılmış boru:
Izgara ile boru üzerinde 20 mm daha alıyoruz.
Bir bağlayıcı, borunun tepesinden en az 50 mm'lik bir kalınlıkta dökülür. Daha fazla - 10 cm'ye kadar bu şap, sadece bitmiş zeminin temeli değil, aynı zamanda bir ısı akümülatörüdür. Buna göre, daha kalın olan, ne kadar büyükse, o kadar fazla ısı birikebilir ki, bu da mücbir sebep hallerinde gaz / elektrik kesintisi veya diğer problemler şeklinde önemlidir. Bununla birlikte, 80 mm'den fazla kuplör yapmamak daha iyidir. Betondan tasarruf etmek imkansızdır, çünkü yükü mobilyadan, insanlardan ve odada bulunacak olan her şeyden algılayan bir taşıyıcı temeldir. M200 veya üzeri beton markası.
Tabakta olacak son bir kaplama için, eğer kiremit, granit vb. İse 20 mm, parke ise 40 mm'ye kadar tahsis edilecektir. Genel olarak, zemin kaplamasının kalınlığı bu kaplamanın malzemesine bağlı olacaktır, bu nedenle önceden bilmeniz önerilir.
Listelenen tüm kalınlıkları toplayın, kaba şapı doldurmak için hangi derinlikte olduğunu belirledik:
20 mm son kat + 50 mm bitirme klozet + 20 mm boru ızgara + 50 mm izolasyon = tabanın en üstünden en az 140 mm olan taslak bağ yüzeyine. Böylelikle, kaba işleme plakasının kalınlığı, toprak temeline kalan mesafeye eşit olacaktır (eğer bu mesafe çok büyükse, o zaman çakıl, elek, ya da elinizde ne varsa doldurun.).
Bir kez daha: ılık katın “keki” minimum kalınlığı 140 mm'dir.
Bu önemli! Birinci katın üst üste binmesi için ılık bir zemin düzenleyecekseniz, bu hesaplanan boyut dikkate alınmalıdır, zemindeki zemin yükselecektir, bu da yetersiz yükseklikteki kapı geçişlerinin değişmesine neden olacaktır.
Kaba işlemenin minimum kalınlığı 50 mm. Yapım standartlarına göre, tüm üst tabakalardan ve mobilyalardan ağırlık alacağı için kabalaştırma şapının güçlendirilmesi arzu edilir.
Taslak bağın altına 50 mm kalınlığında bir polistiren tabakası da yerleştirilebilir. Bu gerekli değil, ama daha da kötü olmayacak, sadece daha iyi. ama zorunlu olarak değil.
En uygun boru aralığı 150 mm'dir. Ancak büyük vitray pencereler varsa, bunlar boyunca adım 100 mm'ye düşürülür. Duvarlardan borunun ilk dönüşüne kadar olan mesafe en az 100 mm'dir. Ancak, bu konuyla ilgili daha fazla şey, tesisattaki eşyalarda, ancak şu an için beton bir şap içeren ısıtılmış bir zemindeki pastada tartışılacaktır.
Sıcak zeminlerin etkinliği çeşitli faktörlere bağlıdır. Ana olanlardan biri, sıcak su tabanının düzgünce döşenmiş bir pastasıdır. Bir pasta, sıcak bir katın oluştuğu katmanların bir şemasıdır.
Cihaz turta için birkaç seçenek vardır:
Kek ılık su tabanının kalınlığı - 5 ila 15 santimetre.
Kurulum yöntemine, yalıtımın tipine ve kalınlığına, şapın varlığına / yokluğuna bağlıdır.
Başlangıçta, tabanın yüzeyini hazırlamanız ve düzleştirmeniz gerekir. Kirleri temizleyin, beton levhanın durumunu değerlendirin. Sıcak zeminleri monte ederken, izin verilebilir yükseklik farkı yarım santimetre (kendi ellerinizle sıcak su tabanını kurma işlemi).
Daha fazla ise, baz tesviye edilmelidir. Bu, kaba bir bağ (kumlu beton, beton M300) veya yüzey üzerinde dağınık kum ile yapılabilir ve düzleştirilebilir.
Sonra su yalıtımı yapmalısınız. Uygun polietilen film. Film, zeminin tüm yüzeyini kaplamalı ve duvarları gelecekteki şapın yüksekliğine kadar götürmelidir. Komşu şeritler yaklaşık on santimetrelik bir bindirme ile uzanır, eklemleri montaj bandı ile yapıştırır.
Zemin ile bağlantıdaki duvar boyunca sönümleme bandını güçlendirin. Betonun ısıl genleşmesini telafi etmek gerekir, aksi takdirde şap ısıtıldığında çatlar.
Bant, sonunda, tablanın yüzeyinin birkaç santimetre üzerinde olacak şekilde yerleştirilmiştir. Donanımı sabitleyebilir veya kendinden yapışkanlı bir katman takabilirsiniz.
Odanın alanı çok büyükse ve en az bir duvar 8 metreden uzunsa, ortada uzun duvara dik olarak ek bir genleşme derzi düzenlenir.
Bu durumda, boru döşeme düzeni en az iki kontur içermelidir: bunlar, bantı geçmeden, damperin her iki tarafına konur.
İzolasyonu döşeyin. Bu katmanı oluşturmak için PPP, mantar alt tabakası, EPPL kullanabilirsiniz. Su tabanları için higroskopisitesi nedeniyle bazalt yünü seçmek tercih edilmez.
Yine de onu seçerseniz - yalıtımın üstüne bir buhar bariyeri koymanız gerekir. Isı yalıtımının uygun bir çeşidi PPS profil paspaslarıdır: dalgaların tepeleri arasında veya patronların boru döşenmesi için hazır kanalları vardır.
Bazı paspas modelleri (ılık su zemini için paspaslar), boruların ek bir sabitleme yapılmadan döşenmesine izin verir.
Geleneksel PPP katman kalınlığı kullanıldığında taban / tabanın özelliklerine bağlı olarak kalınlık hesaplanır:
Yansıtıcı yüzeyi yukarı bakacak şekilde alüminyum folyo yerleştirin. Termal yalıtım için penofol veya yansıtıcı bir kaplamaya sahip paspaslar kullanılıyorsa, ek bir ekran gerekli değildir.
Bazen, folyo yerine, yansıtıcı metal plakalar, kanalların girintilerini tekrarlayan şekilde monte edilir.
Bu yöntem, yivli kanallara sahip sunta levhaların (döşeme düzleştirme yöntemi olarak adlandırılır) döşeme döşemesinin temeli olarak kullanıldığı zaman ahşap zeminlere göre döşendiğinde ve diğer durumlarda folyo tabakanın olmadığı ve döşemenin mümkün olmadığı durumlarda kullanılır.
Tabaklar tabanın tüm yüzeyine eşit olarak dağıtılır.
Ayrıca, yüzey düz ise, boruların plastik kelepçelerle sabitlendiği, yansıtıcı filmin üstüne bir armatür ağı yerleştirilir. Borular mevcut şemalardan birine göre döşenir - bir yılan, bir salyangoz, birleşik versiyon.
Bundan sonra, sistem kıvrılır ve döşeme veya linolyumun temeli olacak bir şap veya bir kontrplak tabakası serilir.
Profil paspaslar için bir ısıtıcı olarak kullanıldığında, laminatın (laminatın altında su ısıtmalı bir zeminin nasıl yapılacağı), sağlam bir tabana gerek yoktur, levhalar boruların üzerine döşenebilir.
Bu seçenek, zemin çok gevşek olmadığında ve yeraltı suyunun yüzeyden en fazla beş metre uzakta bırakıldığı durumlarda mümkündür.
Yerdeki turta ılık su tabanı, yukarıda belirtilen ek bir çalışma aşamasının varlığından farklıdır:
Yukarıda açıklandığı gibi hareket edin.
Temel, pürüzlü bir zeminse, pastayı döşeme algoritması, beton levha ile aynıdır (ahşap zeminlerde ılık su zeminleri nasıl yapılır).
Ahşap kütükler için tesisatta farklılıklar vardır (su ısıtmalı zemin kurulum teknolojisi). Bu durumda, kütüklerin altına bir tabaka kontrplak serilir: kekin temeli olarak hizmet edecektir. Yalıtım plakasının kirişleri arasına yaklaşık 10 cm'lik bir katman yerleştirilmiş su yalıtım filmi.
Kirişlerde boru döşemek için kanallar kesilir. Birincisi, yansıtıcı levhaları, sonra boruları kendileri koydular. Yansıma etkisini iyileştirmek için, borular genellikle alüminyum folyo ile sarılır.
İkinci seçenek düzdür: yalıtımın üstünde, öğütülmüş kanallara sahip yonga levha levhalar laklara konur ve borular döşenir.
Üçüncü raf: kanallar öğütülmez, ancak rayların taban tabakalarına doldurulmasıyla gerçekleştirilir. Reiki kenarlı panoları 2.1-2.8 cm kalınlığında yapıyor, aralarındaki mesafe aynı, 2.1-2.8.
Ahşap bir tabana monte edilirken şap dökülmez.
Bir laminat bir kaplama olarak kullanılıyorsa, boruların üstüne konulabilir: herhangi bir profil - çıta, öğütülmüş kanal veya PPP paspaslar, zeminin yükünü ve yukarıdaki her şeyi varsayar.
Karonun altında (fayansın altında ne kadar sıcak bir su tabanı varsa) veya yumuşak bir rulo kaplaması sağlam bir taban gerektirir. Kontrplaktan yapılmıştır. çünkü kontrplak - ısı yalıtım malzemesi, levhaların kalınlığı çok büyük olmamalıdır.
Kurulum seçeneğinden bağımsız olarak pasta mutlaka su geçirmez, yalıtkan ve yansıtıcı katmanları içermelidir.
Isı yalıtımı ya da yansıtıcı bir ekranın yokluğunda, ısının iyi bir kısmı tabana doğru aşağı inecek ve böylece ısıtma verimliliğini azaltacaktır (sıcak su zemini için alt tabaka tipleri).
Su ısıtma sistemlerini kurduktan sonra, çoğu zaman zeminler beton ile dökülür. Böylece hizalayabilir ve aynı zamanda çizgiyi aşırı ısınmaya karşı koruyacak sağlam bir yüzey oluşturabilirsiniz. Sistemin ve döşemenin kendisinin daha uzun süre dayanması için, şapın su ile ısıtılmış bir zeminin üstünde en uygun kalınlığını bilmek gereklidir.
Şape ılık su tabanının ideal kalınlığı mevcut değildir, bu rakam birçok faktöre bağlıdır:
Ayrıca çeşitli çözümler ve bileşenler kullanılabilir:
Dolgu maddesini dikkate almak önemlidir. Çözelti içinde ezilmiş taş kullanılmışsa, şap tabakası taş boyutundan daha az olamaz.
Genel olarak, şap, ısıtılmış zeminin boru çapının yüksekliğine bir çözelti ile doldurulacağı şekilde olmalıdır. Sıcak zeminlerde en fazla 2,5 cm kesitli ürünler kullanıldığında standart çimento-kum harcı kullanılarak toplam kalınlık en az 5 cm olacaktır.
Kendiliğinden yayılan karışımlar şapın en kaliteli versiyonu olarak kabul edilir, ancak çimento-kum harçlarından birkaç kat daha pahalıdırlar.
Bu önemli! Zemini döküldükten ve ısıtma sistemini açtıktan sonra, tabla ve keki kalan kısım biraz genişler. Bu, son katın döşenmesinde dikkate alınmalıdır.
SNiP'ye göre, ılık bir zeminin altında veya üstünde beton şapın kalınlığı en az 2 cm olmalıdır, ancak bu, metal-çimento yapıları için geçerlidir. Standart çimento-kum bileşimi de dahil olmak üzere diğer betonu kullanırken, katman kalınlığı en az 4 cm olmalıdır. Eğer bu göstergeye ısıtma sistemleri borularının maksimum kesitini eklersek, toplam kalınlık en az 6-7 cm olacaktır, ancak bu sadece mükemmel bir şekilde hizalanmış yüzeyler için geçerlidir.. 1 cm'lik bir blokajla, kekin minimum kalınlığı 7–8 cm olacaktır.
Modern pazar, ısıtma borularını giderek daha fazla kapatan çok sayıda hızlı kuruyan inşaat karışımları sunmaktadır. Katmanlarının minimum kalınlığı sadece 7 mm'dir, bu sadece boru hattını gizlemek için yeterlidir. Tipik olarak, bu tür yapılar daha sonra gerekli mukavemeti veren karolarla kaplanır.
Kurallara göre, çimento-kum şapının minimum kalınlığı 30 mm'dir.
Bu gösterge ile ilgili olarak SNİP'lerde veri yoktur. Kısıtlama olmadığı ortaya çıkıyor. Bununla birlikte, yerleşim alanlarında gerekli olan beton tabakasının önemli bir fazlalığı uzayda bir azalmaya yol açmaktadır. Ayrıca zemin biraz ılık olacaktır. Malzemelerin israfını da hesaba katmalısınız, finansal kayıplar gerektirir.
Çoğu zaman, pürüzlü yüzeyin çok yoğun olduğu durumlarda tesviye için malzeme tabakasında bir artış gerekir. Bu gibi durumlarda, kabalaştırma şapının önceden doldurulması ve boru hattının üzerine döşenmesi daha iyidir. Sıradan konutlarda beton tabakası 7–8 cm'yi geçmemelidir.
İpucu! Isıtma sistemi üzerindeki şap düzleştirici bir kaplama olarak kullanılıyorsa, bazı yerlerde diğerlerinden daha ince olacaktır. Bu, zeminin ve odanın ısıtılmasının da düzensiz olacağı anlamına gelir.
Şap altı yerden ısıtma için maksimum kalınlık olmamasına rağmen, 70 mm'den daha fazla dökme işleminde hiçbir nokta yoktur.
Uzmanlara göre, MV12 tipi borular kullanıldığında, MV17 - 4.5 cm'lik ürünler için 4 cm'lik bir kuplör kullanılmakta olup, geniş alanları doldurmak için fiberglas içeren çözümler kullanılmaktadır. Sonuç, önemli bir mekanik darbeye dayanabilecek dayanıklı bir kaplamadır, bu nedenle normal ayak yüküne sahip odalar için en uygun katman 2-3 cm'dir.Yarı kuru şaplar için, kalınlığı 4 ila 20 cm arasında değişir, en uygun şekil yüzey pürüzlülüğüne bağlıdır..
Isıtma sistemlerini geniş alanlarda düzenlerken, genellikle şapın yarı kuru bir versiyonu kullanılır.
Yer altı su tabanlarının döşenmesi, özel bilgi, nitelik veya özel bir araç gerektirmeyen bir süreçtir, her şey bağımsız olarak yapılabilir, profesyonellerin ilgisini çekmek için para biriktirir. Bununla birlikte, yüzeyin betonla dökülmesi oldukça karmaşık bir adımdır, harcı yapma teknolojisini, kurutma kurallarını ve gerekli kalınlıkları gözlemlemek çok önemlidir. Zemin ve hava ısıtmanın derecesi ve tekdüzeliği ile zemin kaplama işleminin süresi, ikinci göstergeye bağlıdır. Bu nedenle, belirtilen norm ve önerileri takip etmek önemlidir.
Yayın tarihi: 10 Şubat 2017 saat 13:00
Bu yazıda, sıcak bir katın bir pastanın ne olması gerektiğini anlamak için gerekli parametreleri ele alacağız, tavanların hangi yükseklikte hazırlanacağını ve ne tür bir işaret alabileceğimizi göreceğiz.
Herkes için hazır bir çözüm bulunmadığını hemen belirleyeceğiz ve size olayların ve bunların çözümlerinin olası sonuçlarını vermeyi deneyeceğiz.
Berraklık için, duvarda gazlı beton klasik bir ev al. 300 mm levha kalınlığı.
St. Petersburg ve Len'in inşaat şantiyelerinde bulunan klasik kek ılık kat. Alan ekstrüde polistren köpük, su yalıtım filmi, takviye kafes, yerden ısıtma borusu, son kat şapı ve zemin kaplamasından oluşur.
Bu unsurların her birini ele alacağız ve her paragrafın sonunda, pastanın yükseleceği yüksekliği bulacağız.
Ama biz tersten gidip döşeme ile başlayacağız ve en zor olanı bırakacağız.
Döşeme.
Kural olarak, bir sıcak su tabanı için karo veya laminat kullanılır.
Her iki kaplama da yaklaşık 10 mm'lik bir kalınlığa sahiptir. fayans yapıştırıcısı veya arkalık dahil.
Pasta = 0 + 10 mm.
Finiş şap.
Fiberglas ve plastikleştiricinin eklenmesiyle, makine yöntemiyle bitirme şapının izin verilen minimum kalınlığı 30 mm'dir. İdeal kalınlık 50 mm'dir.
Ana şey, şapın toplam kalınlığını 70 mm'den fazla aşmamaktır.
Bu, şap düzlemindeki boruların kalınlığının + boruların üzerindeki kalınlığın 70 mm'yi geçmemesi gerektiği anlamına gelir (yani 50 mm'den fazla olan boru üzerinde izin verilen maksimum yüksekliktir).
Pasta = 0 + 10 mm. + 50 mm.
Isı zemin borusu.
% 90 oranında, sıcak bir zemin için standart PERT veya PEXa borunun kalınlığı 16 mm'dir.
17 mm'lik bir boru kullanırsanız. veya 20 mm. sonra uygun kalınlık düşünün.
Pasta = 0 + 10 mm. + 50 mm + 16 mm.
Takviye mesh.
Takviye telinin kalınlığı 4 mm'dir. ve 16 mm'lik bir boru kalınlığında çok güzel bir şekilde katlanır. ve toplam 20 mm.
Tabii ki, 3 mm den farklı kalınlıkta bir ızgara var. ve daha yüksek, ama pratikte en popüler ve rasyonel 4 mm'dir.
Pasta = 0 + 10 mm. + 50 mm + 16 mm. + 4 mm.
Su yalıtım filmi.
Kalınlık bakımından önemsizdir ve dikkate alınmayabilir.
Folyoizol veya stenophone gibi 5 mm'den daha kalın bir tabakaya sahip olduğunuz durumlar hariç.
Pasta = 0 + 10 mm. + 50 mm + 16 mm. + 4 mm. + 0 mm. = 80 mm.
Bu aşamada, izolasyon olmadan kek ılık katın yüksekliği 80 mm'dir.
En temel ve ilginç olan yalıtım, bu makalenin çoğunu ona ayırdık ve bu, müşterilerimize hiç de barış vermeyen bir sorudur.
Ekstrüde polistiren köpük.
Polistiren granüllerin yüksek sıcaklıkta ve basınçta bir köpürtme maddesinin eklenmesi ve ardından ekstrüderin ekstrüzyonu ile karıştırılması ve üreticiye ve varış yerine bağlı olarak kendi yoğunluğuna sahip olması ile oluşturulan bir malzemedir.
Bu yoğunluk parametresi bizim için önemli bir rol oynar. Bu parametre, seçtiğimiz kalın köpük polistirenini belirler.
İzolasyona ne kadar ihtiyacınız var?
Petersburg ve Len'de SNiP 23-02-2003 "Binaların termal korunumu" ve ısı transferi katsayısının (R) bilinmesi gereği. 300 mm levha kalınlığındaki alanımıza, Penopleks Fondöten (35 kg / m3) 98 mm kalınlığında köpük yalıtımına ihtiyacımız var.
yani basit anlamda, 10 cm'lik bir yalıtım kalınlığında sokaktan (soğuk toprak) yaşayacağımız ve yürüyeceğimiz odaları ayırmamız gerekir.
Temel, dışta (zeminde) 100 mm yalıtılmıştır. bir polistiren köpük tabakası, içeriden, yönetmeliklere göre, temeli yalıtamaz ve derhal su yalıtımı, örgü ve boru koyamazsınız, ancak bu sadece yönetmeliklere göre yapılır.
Isı yalıtımlı boruların ve ana temelin yer alacağı kaplama şapları arasında bir yalıtım devresi yapmazsak, tüm levhayı ısıtmak zorunda kalacağız. Ve bu olayın rasyonalitesi büyük bir soru olmaya devam ediyor.
Bu nedenle, birçok inşaatçının pratiği bizi dış yalıtım hatlarının 50 mm olduğu gerçeğine götürdü. ve iç kontur da 50 mm'dir. Böylece, soğuktan 100 mm'lik bir toplam engelimiz var. ve bitirme tablasını ana plakadan izole edin.
Tuzaklar neler?
1. Hazır bir ev ya da şehir evi satın almak, düşük kaliteli bir yalıtım elde etme olasılığınız yüksek ve işleyiş sürecinde, evinizi ısıtmanıza kıyasla% 10 daha fazla para harcayacaksınız. Döşenmiş yalıtım yerine en ucuz köpük en düşük yoğunlukta yerleştirilir ve çoğu zaman dış kontur boyunca yalıtım yapılmaz. Kendiniz bir ev inşa ediyorsanız, dış konturda yalıtımın ne kadar kalın ve yoğun olduğunu kolayca kontrol edebilirsiniz.
2. Giriş ve iç kapıların açıklıklarının yüksekliği, uygun yüksekliğin izole edilmesine izin vermez ve izin verirse, kapıları kaldırmadan ve cepheyi kısmen tamir etmeden yapılması imkansızdır ve bunlar ek maliyetlerdir.
3. Tavan yüksekliği, olabileceğinden 5-10 cm daha düşüktür. Evinizi inşa ettikten ve şehir dışında yaşadıktan sonra, açık alanda yaşamak ve kendinizi özgür hissetmek, tavanın üzerinizde asılı kaldığı ve tüm görünümünüzle ruhsal baskı oluşturduğunda.
Evinizi kendiniz inşa ederseniz, her şeyi niteliksel olarak yapmak için eşsiz bir fırsatınız olur.
1. Dış tabaka 50 mm, iç tabaka 50 mm'dir.
Bize göre en doğru ve rasyonel seçenek. Gerekli standartlar karşılanır, yalıtım katmanı mevcut, minimum gerekli finansal maliyetler.
Bu düzenlemede, kaba bir bağdan son kaplamaya kadar ılık bir zeminin tam bir keki 80 + 50 = 130 mm olacaktır.
2. Dış tabaka yoktur, iç 100 mm.
İnşaatın, tavanın yüksekliğini tam paspas sıcak tabanının altında bırakmaması durumunda en sorunlu seçenek.
Bu seçenekle, tavan yüksekliğinin zemin seviyesini 170 mm yükseltmek için yeterli olup olmadığını anlamak gerekir.
Tasarlama ve inşa ederken, bu sorun genellikle ortaya çıkar ve müşteriler bir seçim ile karşı karşıya.
Burada kendiniz için bir karar vermek, tavan seviyesini tavan seviyesinin altında tutmak ve kapıları artırmak ya da% 10 daha fazla ısınma faturası ödemeye hazır olmak gerekir.
Bu düzenlemede, kaba bir bağlantıdan son kaplamaya kadar ılık bir zeminin tam bir keki 80 + 100 = 180 mm olacaktır.
3. Dış tabaka zayıf, iç 70 mm.
Bu seçenek, hazır ev veya şehir evi satın alındığında oldukça yaygındır ve inceleme sırasında dış yalıtımın 50 mm kalınlığında ucuz bir köpük plastik olduğu öğrenilmiştir. ev aletlerinin ambalajlanması için tasarlanmıştır.
Her neyse, bu ısınma malzemesi ısınma işlevini üstlenir ve içten 70 mm kalınlığında ısınma kararı verilir. (50 + 20)
Bu düzenlemede, kaba bir bağdan son kaplamaya kadar ılık bir zeminin tam bir keki 80 + 70 = 150 mm olacaktır.
4. Dış tabaka 100 mm'dir. iç 50 mm.
Bu seçenek mümkün olduğunca sıcak, ancak mümkün olduğunca pahalı ve rasyonel değil.
Dış yalıtım güçlü ve süper yüksek kaliteli, iç yalıtım tabakası mevcut, fiyat yüksektir.
Bu düzenlemede, kaba bir bağdan son kaplamaya kadar ılık bir zeminin tam bir keki 80 + 50 = 130 mm olacaktır.
Anladığınız kadarıyla evrensel cevap değildir ve olamaz. Her şey, içinde bulunduğunuz konuma bağlıdır ve her şeye bireysel bir yaklaşıma ihtiyacınız vardır ve her zaman bir çözüm bulabilirsin.
Ama her zaman akıllı insanların bizim için gerekli olan parametreler ve yalıtım için hesapladıkları ve hesapladıklarını hatırlamakta fayda var ve bu parametreler ihmal edilmemelidir.
Her zaman bodrum izolasyon problemini çözmek için rasyonel bir yaklaşım ve sıcak bir katın pastasının yüksekliğini hesaplamak için çağrıda bulunuyoruz.
Size sıcak ev ve iyi bir ruh hali diliyorum!
Sıcak su tabanının kurulumunu firmamızda en rasyonel fiyatlarla sipariş edebilirsiniz!
Bir su ısıtmalı zeminin montajı teknolojisi, bir kuplörün bir son katının zorunlu düzenlemesini gerektirir. Bu amaçla, hem modern kendiliğinden yayılan karışımlar hem de çimento-kum temelinde daha fazla bütçe benzerleri uygundur. Tablanın dolumunu gerçekleştiren ustanın karar vermesi gereken en önemli noktalardan biri, tabakanın kalınlığıdır.
Yerden ısıtma şap kalınlığı
Isıtma sisteminin verimliliği ve hizmet ömrü gibi faktörler büyük ölçüde şapın kalınlığına bağlıdır. Katman çok ince ise, ısıtma düzensiz olacaktır, bunun sonucunda tabla ve finiş kaplaması bunun üzerine serilebilir ve kullanılamaz hale gelebilir. Aşırı kalın bir tabaka ile, kullanıcı artan ısıtma maliyetlerine katlanmak zorunda kalacaktır. Sıcaklığın çoğu dolguyu ısıtmak için harcanacaktır.
Şapın kalınlığı yerden ısıtma sistemi için çok önemli bir göstergedir.
Daha sonra, farklı zamanlarda şap su ısıtmalı zeminin kalınlığının en uygun göstergelerini öğrenmeye davetlisiniz.
Tablanın tabakasının optimal kalınlığına ilişkin soruya evrensel bir cevap yoktur. Bu an aşağıdaki göstergelere bağlıdır:
Yukarıdaki noktalar temeldir. Bunlara ek olarak, örneğin çimento ya da kendiliğinden yayılan karışımın markası, takviye ve takviye örgüsü özellikleri gibi bir takım başka nüanslar da vardır.
Şapın tipi ve kalınlığı birçok faktöre bağlıdır.
3 ana şap şapeli ısıtmanın ayırt edilmesi şarttır. Bilgiler tabloda verilmiştir.
Tablo. Yerden ısıtma için şap çeşitleri
Katman kalınlığı ayrıca, karışımı oluşturan malzemelerin özelliklerinden de etkilenmektedir. Örneğin, ezilmiş taş kullanılarak şapın kalınlığı, yukarıdaki minimum değerleri karşılayamaz çünkü elemanların bir kısmı onu imkansız kılar.
Bununla birlikte, düzenleme teknolojisi, çok kalın bir tabakanın dökülmesini gerektirmeyen, kullanıma hazır kendiliğinden yayılan bileşiklerin geniş bir seçkisi mevcuttur. Bu bileşimler, kaplama malzemesini döşemeden hemen önce yüzeyi düzeltmek için kullanılır.
Su zemini ısıtma boruları ile mükemmel uyumlu, kendinden yayılan kendiliğinden yayılan zemin
Genel olarak, tabaka, bu gibi bir kalınlıkta olmalıdır ki, ısıtma sisteminin elemanları tamamen dökülmeyle kaplıdır. Yerden ısıtma sisteminin monte edildiği boruların maksimum çapının 2,5 cm'yi aşmaması nedeniyle, çoğu durumda yaklaşık 5-7 cm kalınlığında şapın yeterli olacağı söylenebilir.
Ancak, yukarıdaki bilgilerle birlikte, söz konusu sistemi kullanırken, “kek” in beton kısmının etkisi altında ve bununla birlikte kaplama işleminin genleşeceği ısıyı oluşturduğunu dikkate almak gerekir. Bu tür bir kalınlığın tutturucusunun, üst kaplama malzemesinin en az termal gerilime maruz kalacak şekilde yapılması gereklidir, fakat aynı zamanda, en uygun termal iletkenlik korunur.
Bu tür bir kalınlığın tutturucusunun, üst kaplama malzemesinin en az termal gerilime maruz kalacak şekilde yapılması gereklidir, fakat aynı zamanda, en uygun termal iletkenlik korunur.
Uzmanlar, su ısıtmalı bir zeminin üzerine çok kalın bir şap dökülmesini önermezler. Bu durumda, boruların üstünde beton karışımının en fazla 4-5 cm olması gerektiği kastedilmektedir. Dolumun daha kalın, sistem tarafından daha fazla enerji harcanacağını ve kullanıcının ısıtma yoğunluğunu kontrol etmesinin daha zor olacağını anlamak önemlidir.
Genel kabul görmüş standartlara uygun olarak şap kalınlığı için minimum kabul edilebilir değerler aşağıdaki gibidir:
Daha küçük bir tabaka kalınlığı ile arzu edilen aşınma direnci ve dayanıklılık göstergelerini elde edemeyecektir.
Kalınlık göstergeleri. En iyi seçeneği seçin
İnce bir şap doldurmak sadece aşağıdaki durumlarda mümkündür:
Ek olarak, 2-4 santimetre tabla yüksek yüklü alanlarda kullanılamaz. Bunlar şunları içerir: banyolar, banyolar, koridorlar ve mutfaklar ve çeşitli teknik odalar.
Suyla ısıtılmış bir zeminin üzerine dökülmüş şap tabakasının maksimum kalınlığı için özel onaylanmış standartlar yoktur, no. Pratikte, 15-17 cm'den daha kalın bir tabakanın teknolojik olarak dökülmesinin anlamsız olduğu bulunmuştur.
Aynı zamanda, böyle bir kalın kravatın düzenlenmesi ihtiyacı her durumda mevcut değildir. Bir kural olarak, aşağıdaki gibi bir kardinal kalınlaşma başvurulur:
Bazı geliştiriciler, tabanın çok büyük farklılıklarının varlığında en kalın şap düzeneğine başvururlar. Ama bu uygun değil usulsüzlükleri çakıl ve kumla doldurmak için hemen hemen her zaman bir fırsat vardır, ya da sadece bir kukuleta ile damlalardan kurtulmaya çalışın.
Yerden ısıtma için şap
Ayrıca, şap daha kalın olacak, daha somut ve dolayısıyla para harcamak zorunda kalacak. Örneğin, 10 m2'lik bir tabakanın kalınlığı sadece 10 cm iken, 1 m3'lük bir beton tüketilir. Zeminin 100 m2'lik bir alanda düzenlenmesi durumunda, karışımın 10 m3'ünü alacaktır. Verilen takviye maliyetleri çok önemlidir.
Sıcak bir katın verimli ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayacak bir şap kalınlığı seçin.
Bu durumda, cihaz çok kalın katman şapı, başka birtakım sorunlara yol açacaktır, yani:
Bu nedenle, tablanın optimal kalınlığının seçilmesi sorusu, konuya ilişkin maksimum sorumluluk ve bilgi ile ele alınmalı, maliyet, kalite ve performansın oranı dikkatlice ölçülmelidir. Elde edilen bilgiler, doğru seçimi yapmanıza ve su ısıtmalı zemini kullanmanız için en verimli, güvenilir ve karlı ekipmanı donatmanıza yardımcı olacaktır.
Isı yalıtımlı zemin montajı
Ahşap taban üzerinde su tabanı oluşturulması
Yerden ısıtma sistemi, özel bir evi ısıtmak için en konforlu ve ekonomik seçenektir. Maddenin ters tarafı - radyatör devresinin maliyeti ile karşılaştırıldığında bileşenlerin ve tesisatın iyi bir fiyat. Malzemeyi satın almak, su ısıtmalı bir zemin (TP olarak kısaltılır) kurmak ve çimento şapını kendi ellerinizle doldurmak için önemli tasarruflar sunuyoruz. En düşük finansal maliyetlere sahip cihaz ısıtma devreleri üzerinde aşamalı bir talimat sağlamak için.
Yerden ısıtma sisteminin konusu oldukça geniştir, tek bir yayın içerisindeki tüm nüansları kapsaması sadece gerçekçi değildir. Düzenli olarak, sizi zor anları ayrıntılı olarak açıklayan diğer makalelere yönlendireceğiz. Burada beton zeminlerin dökülmesini içeren "ıslak" yöntemle sıcak zeminlerin kurulumu hakkında konuşacağız. Ahşap zemin üzerinde TP'nin "kuru" versiyonu nasıldır, ilgili bölümü okuyunuz.
Bir apartman dairesinde veya özel evde su yerden ısıtma organizasyonu, sıkı bir sırayla gerçekleştirilen bir dizi aktivitedir:
Öneri. Binalar arası bölümlerin inşasından hemen sonra, bina inşaatı sürecinde TP'nin kurulumunu gerçekleştirin. Bu, eşiklerin istenen yüksekliğine izin verecek ve zemin kaplamasının altındaki “pastayı” serbestçe dolduracaktır. Konut binaları zaten düşük eşiklere sahip kapıları oluşturmuşsa, önerilen yöntemleri kullanarak durumdan çıkmaya çalışın.
Isıtma katları düzenlemesinin her aşamasının ayrıntılı bir incelemesine geçelim.
Şapkanın altına sıcak bir zemini kendi ellerinizle düzgün bir şekilde monte etmek için, bir takım önemli noktaları ve gereksinimleri göz önünde bulundurun:
İlk olarak, daha doğru, karmaşık olsa da, bir tasarım sürümü öneriyoruz. Talimatlarımızı inceledikten sonra, ısıtma gücünü 2 yoldan herhangi biriyle hesaplayın - hacme, alana veya odanın ısı kaybına kadar. Daha sonra, kaplama - laminat, linolyum veya fayansın ısıl direncini hesaba katarak bitişik borular arasındaki serme desenini, çapını ve mesafesini belirleyin.
Not. Fayanslar ve diğer kaplama tipleri için serme borularının hatlarını hesaplama yöntemi aşağıdaki kılavuzda açıklanmıştır.
Birçok inşaatçı tarafından uygulanan geliştirme programının basitleştirilmiş bir versiyonunu sunuyoruz:
Önemli bir nüans. Isıtılmış bir zeminin dallarının uzunluğunu hesaplayarak, odadan uzaklığı pompa karıştırma ünitesi ile tarakın montaj noktasına kadar eklemeyi unutmayın. Döngülerin uzunlukları ile karıştırılmamak için eğitim videosunu izleyin:
Pil kablolarını neden taktığını açıklayın. Hesaplama yapılmadan boru ilmekleri döşendikten sonra, TP kapasitesinin en soğuk kış günlerinde yeterli olup olmayacağını önceden bilmezsiniz. Bir sorun ortaya çıkarsa, ısıtılmış zeminlerin 55 ° C'nin üzerinde ısıtılması gerekli değildir - yüksek sıcaklıklı radyatör ağını açmak daha doğru olur.
İnternette, kompozisyonda değişen birçok şema yayınlandı. Karışıklık genellikle film buharının kullanımı ve “kek” in çeşitli katmanları arasında su geçirmezlikten kaynaklanır. Yerde düzenlenmiş bir sıcak su tabanının klasik şemasının her elemanını açıklayalım (katmanların sayımı aşağıdan yukarıya doğru gider):
Bu bölüm şartlı olarak beton hazırlığı göstermemektedir, çünkü yalıtım sıkıştırılmış bir kum yatağı üzerine konabilir
Önemli bir nokta. Tarif edilen şema, nemli ekstrüde polistiren köpüğü, köpük plastik ve poliüretan köpüğü nemlendirmeyen polimer izolatörleri kullanırken doğrudur. Yangın güvenliği düzenlemelerinin bazalt yünü konması gerekiyorsa, yalıtımın yukarıdan ıslanmasını önlemek için şapın altına ek bir film tabakası konulmalıdır.
Üstatlar genellikle sıcak zeminlerin tasarımını basitleştirir - yalıtımı doğrudan kum yastık üzerine koyun, kaba ayakları dökmeyin. Çözeltiye tek bir koşul altında izin verilebilir - kum titreşimli bir plaka ile dikkatlice dengelenmeli ve mekanik olarak sıkıştırılmalıdır.
Üst film, nemin gidecek hiçbir yerin bulunmadığı mineral yünün içinden nem almasına izin vermez.
Bir ahşap zeminin kütükler üzerine yerleştirilmesi sırasında bir kuplörün reddedilmesi daha iyidir. Panellerin veya suntaların ve metal dispersiyon plakalarının TP-kaplamasının "kuru" yöntemini kullanın. Isı yalıtım malzemesi - mineral yün.
Bu yerden ısıtma yönteminin, soğuk bodrum katlarındaki odalarda veya ısıtılmış balkonlarda (loggias) kullanılması tavsiye edilir. Bazı mülk sahipleri yasağı görmezden gelmesine rağmen, apartman binalarının oturma odalarının üzerinde bir su kaynağı trafosu yapmak kabul edilemez.
Konsey. Yüksek katlı binalarda veya periyodik ısıtmalı mahallelerde, elektrikli bir yerden ısıtma sistemini kurmak için daha basit ve daha ucuzdur - bir ısıtma karbon filminden kablo veya kızılötesi.
Soğuk bir oda üzerine yerleştirilen "Pasta" TP, benzer şekilde zeminde ısıtılır, ancak kumlu bir yastık ve taslak şap içermez. Yüzey çok düzensiz ise, ısı yalıtım levhaları kuru bir çimento karışımı ve 1-5 cm yüksekliğinde kum (1: 8 oran) üzerine döşenir, ısıtılmış odaların üzerindeki ısıtma devreleri su geçirmez olarak döşenebilir.
Su ısıtmalı zeminin döşenmesinde kullanılacak ekipman ve yapı malzemelerinin bir listesini veriyoruz:
Neden zemin yalıtımı mineral yünü almamalıdır. Birincisi, 135 kg / m³'lik pahalı yüksek yoğunluklu plakalara ihtiyaç duyulacaktır ve ikinci olarak, gözenekli bazalt elyafın, ilave bir film tabakası ile yukarıdan korunması gerekecektir. Ve son şey: boru hatlarını yüne tutturmak zahmetlidir - metal bir kafes koymak zorundasınız.
Duvar örme tel örgü Ø4-5 mm kullanımının açıklaması. Unutmayın: yapı malzemesi bağlayıcıyı pekiştirmez, ancak “zıpkınlar” bir ısıtıcıya iyi yapışmazsa, boruların plastik bağlarla sabitlenmesi için bir alt tabaka görevi görür.
Boru hatlarını düz çelik tel ızgarasına takma seçeneği
Isıl yalıtımın kalınlığı, ılık katın bulunduğu yere ve ikamet yerine iklime bağlı olarak alınır.
Not. Yalıtımın kalınlığını SNiP yöntemine göre doğru olarak hesaplamak ve çeşitli yalıtım malzemelerinin termal özelliklerini öğrenmek istiyorsanız, tavan kaplaması talimatlarına gidin.
Sıcak zeminlerde 16 ve 20 mm çapında üç tip boru (DN10, DN15) kullanılmaktadır:
Polipropilenden yapılmış boru hatları TP'de kullanılamaz. Kalın duvarlı polimer ısıyı zayıf bir şekilde transfer eder ve ısıtma işleminden önemli ölçüde uzar. Monolit içinde olacağından emin olunan lehimli eklemler, meydana gelen gerilmelere, deforme olmaya ve akmaya izin vermeyecektir.
Genelde, bir oksijen bariyerli (sağda) metalplastik (solda) veya polietilen borular tablanın altına yerleştirilir.
Yeni başlayanlar için, sıcak zeminlerin bağımsız olarak döşenmesi için metal plastik boruların kullanılmasını öneririz. Nedenleri:
Koleksiyoncu bloğun başarılı bir şekilde seçilmesi ve birleştirilmesi için, bu konuyla ilgili ayrı bir kitap okumanızı öneririz. Hitch nedir: tarak fiyatı sıcaklık ayarı ve kullanılan karıştırma vanalarına bağlıdır - üç yönlü ve iki yönlü. En ucuz seçenek, karıştırma ve ayrı pompa olmadan çalışan termal başlıklar RTL'dir. Yayına aşina olduğunuzda, ısı yalıtımlı zeminlerin kontrol düğümü için doğru bir seçim yapacaktır.
Akış sıcaklığını dönüş sıcaklığına göre ayarlayan RTL termal kafaları ile kendinden dağıtım dağıtım bloğu
Ön çalışmanın amacı, tabanın yüzeyini düzeltmek, bir yastık koymak ve kaba bir kravat yapmaktır. Toprak tabanının hazırlanması aşağıdaki gibidir:
Konsey. Eşiklerin yüksekliği yeterli değilse, 40 mm pürüzlü bir zemini kurcalayın ve şap kalınlığını 6 cm'ye düşürün.Önemli durumlarda, on yerine 6-7 cm kum dökün ve pedi titreşimli bir plaka ile sıkıştırın. İzolasyon katmanı azaltılamaz.
Beton zeminin hazırlanması, tozu temizlemek ve plakalar arasındaki boşlukları kapatmaktır. Düzlemde yükseklikte açık bir düşüş varsa, 1: 8 oranında kum ile Portland çimento hartsovka - tesviye kuru bir karışım hazırlayın. Hartsovke yalıtımı koymak için, videoya bakın:
Her şeyden önce, taban duvarlarda 15... 25 cm'lik bir örtüşme ile bir su yalıtım filmi ile kaplıdır (ısı yalıtımı + şap kalınlığı). Komşu tuvallerin üst üste gelmesi en az 10 cm, eklemler bantlanır. Daha sonra yalıtım sıkıca paketlenir, dikişler poliüretan köpük ile doldurulur.
Daha sonra, zeminin kendisini nasıl yapacağımıza dikkat ediyoruz:
Soldaki fotoğrafta menteşeler doğru şekilde döşeniyor - yalıtım kapaklarına sıkıştırılıyor. Sağda, geleceğin aşırı ısınmasıyla ilgili bir komplo var - yalıtımlı borular yakın değil
Konsey. Isıtma sürecinde, monolitler genişler ve birbirlerine göre hareket ederler. Bu nedenle, plaka sınırlarını geçen boruları özel koruyucu kapaklara veya yalıtım kılıflarına yerleştirmek daha iyidir.
Deformasyon eklemi boyunca geçiş ünitesi - boruları kapaklarla kapatmak veya yalıtımı kapatmak daha iyidir
Sistemi monte ettikten sonra, sıcak zeminlerin hatlarını suyla doldurmak ve 2-4 barlık bir basınç oluşturarak derzlerin sıkılığını kontrol etmek gerekir (kazanın emniyet valfinin eşik tarafından yönlendirilmelidir). TP'nin her bir döngüsünden gelen havayı doldurma ve tüketme teknolojisi, bir sonraki malzemede detaylı olarak açıklanmıştır.
Ayrıca kazanı çalıştırmaya, ısıtılmış zeminleri şapsız ısıtmaya ve sistemin düzgün çalışıp çalışmadığını görsel olarak kontrol etmenize de zarar vermez. Videoda gösterilen yerden su ısıtmanın kurulumu nasıl yapılır?
Sıcak zeminlerin ısıtma monolitlerinin montajı için, 200 derecelik bir çimento-kum harcı, plastikleştirici bir bileşiğin zorunlu eklenmesi ile yapılır. Çimento M400 / kum - 1: 3 bileşenlerinin oranı, paketin üzerindeki talimatlarda belirtilen sıvı plastikleştirici miktarı.
Öneri. Boru hatlarının çalışma formunu koruyabilmesi ve çözülmemesi nedeniyle çözelti içinde yüzmemesi için sistem sıkma sonrasında boşalmaz - döngüler soğutma sıvısı ile dolu kalır.
İş yürütme prosedürü:
Minimum mukavemet değerleri kırmızı renkte vurgulanır, yeşil çalışmaların devamı için en uygun olanıdır.
% 75 kuvvete kadar sertleştikten sonra kazanı çalıştırabilir ve ısıtılmış zeminleri minimum sıcaklıkta yavaşça ısıtmaya başlayabilirsiniz. Toplayıcıdaki debimetreler veya valfler% 100'e açılır. Tam ısıtma şapı yaz aylarında, bir güne kadar günde 8-12 saat sürecek.
Döngüyü hesaplama ile dengelemenin en uygun yolu. Odaya gereken ısı miktarını biliyorsanız, devredeki su akışını belirleyin ve bu değeri rotametrede ayarlayın. Hesaplama formülü basittir:
Not. Debimetrelerin ölçeği dakikada litre olarak işaretlenmiştir, bu şekilde şekil ayarı yapılmadan önce 60 dakikaya bölünmelidir.
Son ayarlama, finiş hazır olduğunda aslında yapılır - epoksi kendiliğinden yayılan zemin, laminat, fayans vb. Eğer hesaplamalarda yer almak istemiyorsanız, “bilimsel yöntem” kullanarak kontürleri dengelemeniz gerekecektir. Valtec programını kullanmak da dahil olmak üzere toplayıcıyı ayarlama yolları, son videoda açıklanmıştır:
Küçük tek katlı bir evde su ısıtma tabanları cihazı oldukça çözülebilir bir iştir. Olası hataları ortadan kaldırmak için yeterli zamana sahip olmak için sıcak dönem başında çalışmak daha iyidir. Çalışmayı kolaylaştırmak ve kurulumu hızlandırmak istiyorsanız, TP için özel paspaslar satın alın, böylece kelepçelerle ve kelepçelerle ek sabitleme olmadan boruları hızlı bir şekilde tutturun. Tel örgü de gerekli değildir.