Kumarhane, Kanada
Ontario, Kanada’daki büyük bir kumarhane soğutma kulelerinde sıvı kimyasallar kullanıyordu. Sıvılar beşinci kattaki büyük depolama tanklarında tutuluyordu. Kimyasal bidonları beşinci kat besleme istasyonuna taşınmak ve depolama tanklarına aktarılmak zorundaydı. Depolama tankları kule hatlarına daha yakın yerleştirilemeyecek kadar çok alan kaplıyordu. Sıvılar soğutma kulelerine uzun bir tali boru hattıyla pompalanıyordu, ancak hat sürekli tıkanıyordu ve düzenli temizlenmesi gerekiyordu, bu durum çalışanlar için bir güvenlik sorunu oluşturuyordu.
Analiz
Ağustos 2006’da, Chem-Aqua su şartlandırma programını devraldı ve sıvıların HandiChem™ Katı Madde Sistemiyle değiştirilmesini önerdi. HandiChem™ sisteminin kompakt boyutu besleme istasyonunun doğrudan soğutma hatlarının önüne yerleştirilmesine olanak sağladı; tali boru hattını önemli ölçüde kısalttı ve bidon taşıma ve depolama zorluğunu ortadan kaldırdı. Kimyasal pompaların inhibitör ve biyosit beslemesi için bir boşaltma pompası sistemiyle değiştirilmesi önerildi. Bu büyük sistemi barındıracak daha büyük bir besleme oranı sağladı ve ayrıca dört mevsimin tümündeki sıcaklık değişimlerinde dengeli beslemeye imkan tanıdı.
Çözüm
HandiChem™ sistemi ve boşaltma pompası sistemi kuruldu ve bir yandan tesisin birkaç zorluğu ve güvenlik tehlikesini ortadan kaldırmasına olanak sağlarken, bir sıvı programının kanıtlanmış sonuçlarını sağladı. HandiChem™ sisteminin kullanım kolaylığı:
- Sıçrama ve dökülme sorunlarının azalması
- Bidon taşıma, depolama ve bertarafının ortadan kalkması
- Tesiste bir el arabası veya yük arabasında kolaylıkla taşınan katı konsantre durumları sağladı.
HandiChem™ Katı Maddeli Su Şartlandırma Sistemi bir yandan genel su şartlandırma program sonuçlarını iyileştirirken ulaşılması zor bir yere yönelik alan ve depolama sorununu çözen yenilikçi bir teknoloji olduğunu kanıtladı.