Şofben Üzerinde T & P (Sıcaklık ve Basınç) Valfinin İşlevi
Şofben deponuzun yanında veya üstünde, metal veya plastik bir boşaltma borusuna açılan bir valf bulunur. Her şey yolunda giderse, test sırasında bu vana asla kullanılmaz. Ancak acil bir durumda, bu vana çok önemlidir. Şofbeninizin patlamasını, evinizin taşmasını önler ve güvenliğinizi korur. T & P valfı adı verilen bu valf, evinizin su ısıtıcısının önemli bir parçasıdır. Bir T & P valfının nasıl çalıştığını anlamak, şofbeninizi uç şeklini korumanıza ve evinize gelebilecek olası zararları önlemenize yardımcı olacaktır.
T & P Valfi Nasıl Çalışır?
Tüm tesisat yönetmeliklerine göre uyarlanan T & P valfı, kritik noktalara ulaşıldığında bir su ısıtıcıdaki aşırı sıcaklık ve basıncı tahliye eder. Bu nedenle sıcaklık ve basınç valfi terimi, bu cihaz gerçekten bir sıcaklık ve basınç emniyet valfi olarak işlev gördüğünden biraz yanlış olabilir. Bir su ısıtıcısı kapalı bir sistemdir ve ısıl genleşme hem normal hem de anormal su ısıtıcı işlevinin kaçınılmaz bir gerçeğidir.
Standart bir su ısıtıcısında, su, bir gaz yakıcısı veya tankın en altında bulunan bir elektrik bobini ile ısıtılır. Bu su 120 ila 140 derece Fahrenheit arasındaki sıcaklıklara ulaştığında, hem su hem de su ısıtıcısının metal tankı genişler. Bazı genişleme normaldir, ancak çok fazla genişleme anormaldir. Sıcaklık 210 dereceye ulaştığında veya basınç 150 psi'ye (inç kare başına pound) ulaştığında, düzgün çalışan bir T&P valfi açılır ve deşarj borusundan sıcak su ve buhar çıkarır.
T & P Valfı Nasıl Takılır?
Bir su ısıtıcı satın aldığınızda, T&P valfı genellikle önceden monte edilmiş şekilde gelir. Tankın yan tarafına dişli bir giriş kaynaklanmıştır ve T & P valfi bu girişe saat yönünde vidalanmıştır. Bununla birlikte, tankın kenarı boyunca aşağıya doğru boşaltma borusu önceden monte edilmemiştir.
Boşaltma borusunu takmak için, PVC boşaltma borusunun dişli ucunun etrafında saat yönünde bir Teflon bant şeridi çalıştırın. Tahliye borusunu T & P valfine, önce elle, ardından bir anahtarla tamamen sıkarak vidalayın. T & P valfini veya tahliye borusunu fazla sıkarak sökmemeye veya sökmemeye dikkat edin.
Boşaltma borusu, tabandan birkaç inç yukarı gelecek şekilde düz bir şekilde aşağıya bakmalıdır. Yavaş damlalar toplamak veya su çıkışlarını yakalamak için şofbenin altına bir şofben tavası yerleştirmeniz önerilir.
Uyarı
T & P valfi nadiren kullanıldığından, mineral birikmesi zamanla sertleşmesine neden olabilir. Bu önemli bir güvenlik tehlikesidir, çünkü bir sıcaklık veya basınç yükselmesi durumunda, T & P valfı olması gerektiği gibi açılmayabilir ve şofben patlayabilir.
Sorunları Önlemek için Vanayı Test Edin
Su ısıtıcı üreticileri T & P valfının düzenli olarak kontrol edilmesini önermektedir:
- Tahliye borusunun sıkıca takıldığından emin olun. Haşlanmayı önlemek için kapalı burun ayakkabılar giyin.
- Boşaltma borusunun altına bir kova yerleştirin.
- Küçük bir miktar suyun (yaklaşık çeyrek fincan) kovaya boşalmasını sağlamak için T & P valfının metal kolunu kısaca geri çekin.
- Vananın orijinal konumuna geri oturduğundan emin olun. Kol tekrar yerine oturmazsa, değiştirilmesi gerekir.
T & P Valflerle İlgili Genel Sorunlar
T & P vanasıyla ilgili olarak ele almanız gereken sadece iki sorun vardır: yapışan ve düzgün şekilde açılıp kapanmayan bir vana; veya sürekli damlayan sızıntı yapan bir vana.
Sızdıran T ve P Valfı ile Başa Çıkmak
Bir T&P valfı sızdırıyorsa, valfin dişli açıklığa düzgün şekilde oturmaması basit bir mesele olabilir. Bu, özellikle valf sızıntısı siz değiştirdikten hemen sonra meydana gelirse olasıdır. Eğer sorun buysa, şofbenin kapatılması, ardından vananın tankın açıklığına konulması ve yeniden hazırlanması ile giderilebilir.
Sızıntı aynı zamanda yapışan bir T & P valfının bir belirtisi olabilir.
Uyarı
Periyodik olarak sıcak suyu ve buharı T & P valfından tahliye eden bir su ısıtıcısı, çok yüksek bir su sıcaklığına ayarlanabilir. Su sıcaklığı ayarının normal önerilen aralıkta olduğundan emin olun - en fazla 150 derece Fahrenheit.
Yapışkan T ve P Valfinin Sabitlenmesi
T & P valfleri ayrıca aşağı (kapalı) veya tamamen uzatılmış (açık) konumda sıkışabilir. Her iki durum da potansiyel olarak ciddi bir sorundur. Aşağıya doğru sıkıştığında, sistem maksimum basınca ulaşırsa valf boşaltma sağlayamaz; Sonuç olarak, su ısıtıcı tankı kırılabilir. Tamamen uzatılmış bir pozisyonda takılı kaldığında, T&P valfı sürekli olarak tahliye borusundan su sızdıracak ve bu da önemli miktarda su ve enerji israfına yol açacaktır.
Valfin yapışkanlığı bazen kolu birkaç kez açıp kapatarak giderilebilir. Kolu yavaşça kendinize doğru çekerek T ve P valfını oynatın. Bir klozet tutacağına çok benzer şekilde, bu işlem T & P valfını çözmek için yeterli olabilir. Bu sorunu çözmezse, T ve P valfini değiştirin.
Güvenlikle İlgili Hususlar
Çoğu durumda, T & P valfi, şofbenin kendisi kadar uzun sürdüğü için uzun sürecektir. Ancak, bir su ısıtıcısıyla çalışırken her zaman biraz dikkatli olunmalıdır, çünkü su ısıtıcısı maksimum basınç veya sıcaklık seviyesini aştığında T & P valfı zarar görebilir. Su ısıtıcı tankınızla ilgili basınçla ilgili bir sorundan şüpheleniyorsanız, su ısıtıcıyı incelemek için lisanslı bir tesisatçıya danışın.