nasıl kontrol edilir? Kısa devre, direnç ya da bir şey? Paul Nexans, minimat
Böyle tanışmadı. Thermolux'lar her zaman termal dirençlere sahiptir (25 g'de yaklaşık 1.2 kOhm olanı tam olarak hatırlamıyorum) Bir zamanlar düşük kaliteli bir yalıtım nedeniyle sensörün içine giren bir çeşit pislik nedeniyle bir durum vardı. Cihaz küçük bir direnç olarak “çağrıldı” (Om 200) ), sensörün sökülmesiyle (ondülasyonda idi), önce damıtılmış suda, sonra asetonda (kurutma ve yağ giderme için), sonra da 3 tabakalı ısıyla daralan boru ve tesisatta sızdırmazlık sağlandı. 4 yıl çalışıyor.
Bir sistem satın alırken ilk kontrol yapılır. Cihazın çalışmasını göstermek için satıcıya sormanız gerekir. Ekli belgeler paspasların direnç değerlerini gösteriyorsa, gerçek değerlerini bir multimetre veya test cihazı ile kontrol etmeniz önerilir. İzolasyon direncini de kontrol edebilirsiniz. Bu, büyük dirençlerin ölçülmesi veya bir megohmmetre ile bir multimetre ile yapılabilir.
Isıtma elemanlarını monte ettikten sonra, döşemeyi döşemeden önce ve tablayı dökmeden önce, bir güç kaynağına elektriksel bir yerden ısıtma bağlamanız ve farklı modlarda bir süre izleyebilmeniz gerekir. Termostatın, sıcaklık sensörünün ve ısıtma kablosunun bütünlüğünün doğru çalıştığından emin olmalısınız. İyi bir sistemle, tüm kablo bölümleri eşit şekilde ısıtılmalıdır, elemanların ısıtma sıcaklığı termostatın görevine göre değişmelidir.
Böyle bir ihtimal varsa, ısıtma elemanlarının homojenliği en uygun şekilde termal bir görüntüleyici ile kontrol edilir, ekranda zeminin her bir parçasının çalışıp çalışmadığını görebilirsiniz. Bu cihaz, aşağıdaki fotoğrafta gösterildiği gibi kızılötesi ışınlar tarafından oluşturulan bir görüntü oluşturur:
Bu aşamada, kontrol edilirken herhangi bir arıza tespit edilirse, sebebi araştırmamak ve ortadan kaldırmaya çalışmaktan daha iyidir. Garantiyi kullanmanız ve sistemi değiştirmeniz gerekir.
Isıtmalı zeminin çalışması sırasında normal çalışmadan sapmalar meydana gelebilir. Sistem ihlallerinin ana tezahürlerini dikkate alın.
Bu durumda, kırılma testi “kafa” dan başlatılmalı, yani, gücün sisteme beslendiğinden emin olunmalıdır. Şebeke voltajının varlığının göstergesi kapalıysa, makineyi panelde kontrol etmeniz gerekir. Bundan sonra, sıcaklık kontrolörüne giriş voltajı olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Girişteki voltaj varlığı ve çıkışta olmaması, termostatın kendisinde bir arıza olduğunu gösterir. Nedeni, regülatörün kendisinde veya direncini ölçerek kontrol edilebilen sıcaklık sensöründe olabilir. Sıcak bir zemine doğrudan bir termostatsız voltaj uygularsanız, kablonun iyi durumda olup olmadığını test edebilirsiniz.
Paneldeki makinenin sıcak zemini beslemesi koruma ile kapatıldığında bir durum olabilir. Bu kısa devreyi gösterir. Devreyi lokalize etmek için, ısıtılmış zemini besleyen faz ve sıfır teller arasındaki direnci test ediyoruz. Kabloyu çalmadan önce voltajı kaldırın. Besleme kablolarını sıcaklık kontrol cihazından ayırın. Panelden termostata olan alandaki direnci "faz - sıfır" ölçün. Cihaz sıfır direnç gösteriyorsa, direnç büyükse, bu bölgedeki kablolar hasar görür, aramaya devam edin. Isıtmalı zemin kablosunu sıcaklık kontrol cihazından ayırın. Regülatörün girişini ölçüyoruz. Test kısa devre tespit ederse, hasar termostatın içindedir. Değilse, sadece ısıtmalı yerden ısıtma kablosu kalır. Kablo çekirdeği arasındaki direnci ölçerek bunu kontrol edebilirsiniz. Bu durumda, zemin yüzeyini açmadan vazgeçilmezdir.
Voltaj ısıtma elemanlarına giderken ne yapmalı, fakat ısıtma gerçekleşmiyor mu? Bu durumda, kablonun kadranı yapılmalıdır, yani bütünlük kontrolü (veya isterseniz kopma). Multimetreyi direnç ölçüm modunda ayarladıktan sonra, kablo çekirdekleri arasında ölçüm yaparız. Sonsuzluğa yakın bir direnç değeri, bozuk bir iletkeni belirtir.
Aşağıdaki video, elektrikli yerden ısıtmanın bir multimetre ile nasıl kontrol edileceğini ve ısıtma kablosunun direncinin nasıl ölçüldüğünü açıkça göstermektedir:
Isıtma elemanları tüm zemin alanı ısınırsa, ancak regülatör tarafından ayarlanan ayar noktası değiştiğinde sıcaklık değişmezse, iki olası seçenek arasından birini belirleyerek sistemi kontrol edin:
Bu durumda, sıcaklık kontrolörü sökülmeli, tüm kabloların sökülmeli ve onarım için geri gönderilmelidir. Yerden ısıtmanın sıcaklık kontrolünün nasıl kontrol edileceği videoda gösterilir:
Bir sensörden şüpheleniliyorsa, direnci kontrol edilmelidir. Bunun için, sensör telleri regülatörden ayrılır ve bunlar arasında direnç ölçülür. Isıtmalı bir zemine ait sıcaklık sensörünün servis kolaylığı ile ilgili sonuç, elektrik direncinin değerini kontrol ederek ve pasaport verileriyle karşılaştırarak yapılabilir. Aşırı durumlarda, multimetre olmadan yapabilirsiniz. Bu öğe hala onarımın ötesinde olduğundan, aşağıdaki gibi devam edebilirsiniz. Bilinen iyi bir sensör alın ve ısıtılmış zemine yerleştirin, kontrol cihazına bağlayın. Sensörün zemine iyi temas etmesini sağlarsanız, regülatör iyi durumda olduğunda sistem çalışmalıdır. Bundan sonra, yeni sensörü yerine takabilirsiniz. Bu, zemin yüzeyinin açılmasını gerektirecektir.
Cihazın mevcudiyetinde, zemini ısıtmanın homojenliğini kontrol etmek, bir termal görüntüleyici kullanılarak yapılabilir. Bu durumda arızanın niteliği, bu modda sıcak zemin tarafından tüketilen toplam güç miktarına göre değerlendirilebilir. İki seçenek mümkündür:
İlk durumda, kabloda bir kesinti oldu, bunun sonucu olarak ısıtma elemanlarının bir kısmı enerjisiz kaldı. İkinci seçenek, bireysel kablo bölümleri arasında kısa devre oluştuğunu gösterir. Isıtma elemanlarının bu bölümünde şant edilir ve çalışmaz, diğer kısmı artan akım ve aşırı ısınma tüketir.
Son olarak, megger sayacının zemini nasıl kontrol ettiğini ve bu amaçla hangi cihazın en iyi şekilde kullanıldığını gösteren başka bir video izlemenizi öneririz:
Sıcak zemini bir multimetre ile kontrol etmenin yolu budur. Sağlanan doğrulama teknolojilerinin size açık olmasını ve ısıtma sistemini kendiniz onarmanıza yardımcı olmasını umuyoruz!
09:30 - 21:30, hafta sonu yok
İletişim bilgilerini geri bildirim şeklinde belirtin veya tel. 309-71-23 09:30 - 21:30
Onarımlar hakkında daha fazla bilgi - ısıtmalı zeminin onarım bölümünde.
Bileşenleri seçmek ve doğrudan web sitesinde ısıtma sisteminin maliyetini hesaplamak için akıllı kat ısıtma hesap makinesi kullanın!
Ya da sadece tel. Petersburg'da
458-45-67 (9:30 - 21:30).
Taban sıcaklık sensörünün arızalanması, yerden ısıtma sistemine en çok zarar veren nedenlerden biridir. Aynı zamanda, bu arıza genellikle kolayca sabitlenir, çünkü sensör değiştirilebilir.
Orada, bir sensör arızası nasıl teşhis edilir, bu notta anlatacağız.
Direncin ölçülmesi için bir test cihazına (multimetre) ve termostatı (örneğin bir tornavida) çıkarmak için uygun bir alete ihtiyacınız olacaktır.
Böylece, ılık kat çalışmaz (örneğin, açıldıktan hemen sonra söner) ve şüphe sensöre düştü. Çoğu durumda, sıcaklık sensörü kablosuna ulaşmak için termostat (termostat) zemin ısıtmasını çıkarmanız gerekecektir.
Kablonun iki kablosu var, aralarındaki direnci ölçeceğiz. Sensörün sıcak zemininin direnci genellikle 5-30 ohm aralığındadır. Termostatınızın belgelerinde daha doğru bir değer bulunabilir (genellikle kurulum ve kullanım kılavuzunda). Test cihazını direnç ölçüm modunda ayarlayın ve uygun limitleri ayarlayın (kural olarak maksimum değer).
Rezistansın ölçülen değerini karşılaştırmak için, farklı sıcaklıklarda neden farklıdır ve zemin sıcaklığı sensörünün genel prensibi nedir? Bu soruların cevaplarını “Sıcak Yer” Sisteminin Isıl Regülatörleri için Yer Sıcaklığı Sensörleri başlıklı yazısından okuyunuz: çalışma prensibi ve özellikleri.
Ölçtüğünüz değer pasaporttan çok farklıysa, sensör değiştirilmelidir. Termostatın modelini yazın ve kablo ısıtma sistemlerinin satışı, kurulumu ve bakımı ile ilgilenen uzman kuruluşlarla iletişim kurun. Değiştirici, sensörün çeşitli nedenlerden dolayı çıkarılamadığı durumlar haricinde, örneğin sensörün üretici tarafından tavsiye edildiği şekilde oluklu bir boruya takılı olmaması ve yukarıdaki resimde gösterildiği gibi çözelti içine sıkıca sabitlenip duvarlanması durumları haricinde, bağımsız olarak yapılabilir. Bu gibi durumlarda yapılması gerekenler, nota bakınız. Sıcaklık sensörü yerden ısıtma, değiştirilmek üzere çıkartılamaz.
Sensör hala çıkarılabiliyorsa, farklı termostat üreticilerinden gelen sensörlerin genellikle uyumsuz olduğunu lütfen unutmayın, ünkü ısıtma sisteminin üreticisi kendi marka adı altında kendi tasarımı ve üretimi konusunda uzmanlaşmış firmaların termostatlarını satıyorsa (örneğin, OJ Electronics, Danimarka).
Değiştirme için uygun bir sıcaklık sensörü İlgili Ürünler bölümünde bulunabilir.
Isıtılan zeminin tekrar çalışmasını istiyorsanız, teknik incelikleri incelemeksizin, Teplo-light ile temasa geçin - ısıtmalı zeminin onarımı bölümüne bakın. Performansını hızlı ve profesyonel bir şekilde restore etmekten mutluluk duyacağız.
Isıtılan zemin çalışmıyor! Ne yapmalı
Tipik müşteri çantası! Evinizde sıcak bir zemin oluşturmaya karar verdiniz ve onarım yapan müteahhitler “Erken çocukluğun zemini nedir? Zaten 1000'den fazla sıcak zemin döşendi ve herkes mutlu. Söyleyecek ne var ki? ”Bir kişi olarak, içtenlikle sizin inşaatçılarınıza güveniyorsunuz, profesyonellikten şüphe duymaya korkuyorsunuz, onlara ısıtmalı bir zeminin montajında çalışmaya güveniyorsunuz. Bu andan baş ağrısına başlıyor! İnşaatçılar tamirleri bitirdi ve eve gitti. Burning fayans koydu, soğuk geldi ve sıcak zemin çalışmıyor! Arızanın sebebini araştırmaya başlarız.
1. Zemin sıcaklığı sensörü. Kit içindeki her termostatta, oluklu bir boruya monte edilen ve belirli bir dirsek altında belirli bir şekilde bir duvara ve zemine monte edilen bir zemin sıcaklık sensörü vardır. Gelecekte bu değiştirilebilir. Isıtmalı zemin sisteminde, zemin sıcaklığı sensörü "tüketilebilir" dir. Er ya da geç değiştirilmesi gerekiyor. Bu sensör 10-15 yıl boyunca sizin için çalışabilir ve 3-5 ayda başarısız olabilir. Bu nedenle, daha fazla sorundan kaçınmak için, SAĞLAMI kurmak çok önemlidir.
Yerden ısıtma sensörünün sağlığı nasıl kontrol edilir?
Taban sıcaklık sensörünün sağlığını kontrol etmek için ön paneli çıkarmanız gerekir. Termostatın kurulum ünitesini sökün ve zemin sıcaklık sensörünün direncini bir multimetre ile kontrol edin. Her sensörde fabrika direncine bir açıklama var. Sensörünüzün değeri eşleşmelidir. Direnç 5 kΩ'dan fazla veya 0'dan önce farklılık gösteriyorsa, sensör arızalı ve değiştirilmesi gerekiyor.
2. Termostat. Daha sıklıkla bir röle veya bir kondansatör başarısız olur. Yerden ısıtma sistemine güç vererek, ısıtma moduna geçerek termostatın çalışabilirliğini kontrol etmek mümkündür. Onarımların ortalama maliyeti yaklaşık 3.000 ruble. Birçok durumda, aynı üreticiden yeni bir termostat satın almak daha uygundur. Termostat zemindeki kurulu sensör ile aynı şirket olması gerektiğinden. (Ancak, DeviTouch termostatı taban üreticileri Thermolux, Eberle, Ensto, Fenix, Oj Electronics, Raychem vb. Sıcaklık sensörleri ile çalışır.)
3. Isıtma kablosu (mat). Vakaların% 95'inde, vasıfsız kurulum nedeniyle kablo ısıtma sistemi arızalanır. Isıtma kablosunun en hassas kısmı bağlantıdır. Kurulum sırasında perdenin tüm kurallarına, kablo bükülmesine ve kuplajın yerine uyulması gerekir. Ayrıca ekipman satın alırken, kablonun kiremit altında kalacağını anlamanız gerekir. En az 10-15 yıl boyunca sıcak bir zemin kurarsınız. Ucuz kablolar güvenilir olmadığından ve kısa zamanda arızalanabileceğinden ucuza kovalanmaya gerek yoktur.
Her kablonun kendi direnci vardır. Direnç değerini 3 kez kontrol etmek gereklidir. Kurulumdan önce. Sıcak bir zemin kurduktan sonra. Şap veya kiremit yapıştırıcı sonra. Kablo direnci pasaport değerlerinden önemli ölçüde farklıysa veya sıfırdır. Yani belki kablo başarısız oldu. Bu durumda, ısıtma kablolarının ve koruyucu örgünün yalıtım direncini kontrol etmek için kablonun bir megohmmetre ile kontrol edilmesi gerekir.
Bir uçurum aramak için ekipman.
Isıtma kablosunun (mat) tamiri, kırık bir kablo veya hasarlı bir kuplaj arayışı ile başlar.
Daha sonra buradaki karo açılır ve onarım bağlantısı kurulur. Bundan sonra direnç kontrol edilir, üretilir.
Megger testi, ayrıca test bağlantısı.
Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum: Yerden ısıtma dahil olmak üzere her bir sistem, odanızın ısı kaybı koşullarına göre hesaplanmalı ve eşleştirilmelidir. Basit görünmekle birlikte, ısıtmalı zemin ve termostat seçerken ve daha fazla kurulum sırasında dikkate alınması gereken pek çok nüans vardır.
Yerden ısıtmanın teşhisi için yola çıkış hizmeti sunuyoruz. Teşhis, sıcaklık kontrol cihazınızın, zemin sıcaklık sensörünün ve ısıtma kablosunun (mat) performansının kontrolünü içerir. Maliyet: 2000 ruble.
Ölçücüyü arayın
Zemin kaplamasının, diğer elektrik sistemleri gibi ısıtılması, soğuk odaya neden olarak, arızalanabilir. Bu durumda, bir arıza tespit etmek için sıcak zeminin dikkatli bir şekilde kontrol edilmesi gerekir. Ayrıca, çimento şapın dökülmesinden ve son katın takılmasından önce, iş için uygunluğunun belirlenmesi gerekmektedir.
Özellikle önemli olan, özel hanelerin birinci katları veya bodrum katlarının üzerinde bulunan daireler için böyle bir katın düzenlenmesidir. Bu yerden ısıtma sistemi evinizi rahat ve konforlu hale getirmenize yardımcı olur. Böyle bir ihtiyaç varsa, sıcak zemin nasıl kontrol edilir?
Elektrikli bir kablodan veya bir kızılötesi film kullanılarak monte edilen bir ısıtmalı zemin sistemi, bir dizi elemandan oluşur:
Termostat veya termostat küçük bir anahtar şeklindedir. Tellere uygulanan voltaj miktarını ayarlamak için tasarlanmıştır. Bu cihazı bir faz ve sıfır kablo kullanarak standart bir elektrik ağına bağlayın.
Termostat voltajı otomatik modda ayarlar. Zemini odada soğutduktan sonra doğrudan ısıtma kablosuna beslenir. Isıtma derecesi, tellerin yakınına monte edilen ve bir çimento karışımıyla doldurulmuş bir termal sensör tarafından izlenir.
Yerliler bağımsız olarak yerden ısıtma sisteminin açılması gereken sıcaklığı ayarlar. Böyle bir ısıtma yapısının düzenlenmesi için kullanılan kablo dirençli ve kendi kendini düzenleyen bir sistemdir. Sonuncusu, sıcaklıktaki dalgalanmalardan bağımsız olarak tepki verir ve direnç seviyesini değiştirir. Buna karşılık, dirençli kablo böyle işlevlere sahip değildir.
Isıtma sisteminin çalışma parametrelerini hesaplarken ve kurulum sırasında, belirli kablo türlerinin uzunluğunun belirlenmesi gerektiğini unutmayınız. Kısaltılırlarsa, ısıtma ve akım göstergeleri derecesi değişebilir, bunun sonucu olarak kablolar yanlış çalışmaya başlayacak ve yalıtım, üzerlerinde bozulmaya başlayacaktır.
Sistemin düzeninde, tek bir iki iletkenli kablo veya paralel bir düzenlemeye sahip iki adet tek damarlı kablo kullanılır. Bunlardan birincisi, bir tarafında bir kapağı olan bir tel ızgarasıdır. Büyük boyutlu mobilya ya da cihazların yer alacağı yerlerde şapın kesilip yerleştirilebilmesi kabul edilemez.
Buna karşılık, tek damarlı kabloların kesilmesine izin verilir ve yalıtım ile ilgili yanlış bir şey olmaz. Benzer şekilde, kızılötesi zeminler, ısıtma gerektiren odanın alanına göre kesilir.
Kurulum tamamlandıktan ve her şey birbirine bağlandıktan sonra, sıcak zemin işe yaramıyor - neden kontrol ediliyor? Isı yoksa, yükleme işlemi sırasında bir hata yapıldığı veya uygun olmayan ekipmanın kullanıldığı anlamına gelir.
Daha önce, sıcak bir zeminin sağlığını nasıl kontrol edeceğimiz, öğelerinde meydana gelen temel hatalar hakkında bilgi edinmek zarar vermez:
Problemi daha az sıklıkla çözmek için, elektrikli yerden ısıtmanın nasıl kontrol edileceği ve sıklıkla tamir edilmediği durumlarda, zamanla test edilen üreticilerin ekipmanlarını satın almalısınız.
Sistemin sağlığını kontrol etmenin iki yolu vardır:
İlk adım, zemine güç kaynağının kullanılabilirliğini doğrulamak için görsel bir inceleme yapmaktır. Ardından, erimiş veya yanmış parçalara bakın. Hiçbir şey tespit edilemediyse, multimetreyi aktive edin.
Kablonun direncini ölçmeniz ve elektrik şebekesinde voltaj değerini almak için 220'ye bölmeniz gerekir. Bu değer sistemden geçen akım miktarını yansıtır. Ayrıca, bu rakam güç tüketimini belirlemek için voltajla çarpılır. Pasaporta yansıyan ısıtma sisteminin gücünü eşleştirmek gereklidir.
Alınan parametre daha büyük olduğunda, kablonun hasarlı izolasyona sahip olduğu anlamına gelir. Eğer değer pasaportta belirtilen değerden daha az ise, o zaman ılık katın bir mola için nasıl kontrol edileceğine dair talimatları okumalısınız. Ekipmanda belgelerin bulunmaması durumunda, gücün şartlı olarak 150 W / m2 olduğu düşünülmektedir.
Bir multimetre durumunda, sıcak bir zeminin direnci sıfır ise, sistem kısa devre tarafından devre dışı bırakılır. Bu durumda, ekipman onarımı pahalı olacaktır ve kablo alanında böyle bir hasar bulmak zordur. Bir kızılötesi zemin kullanarak ısıtma gerçekleşirse, zemin kaplamasını kaldırmanız, hasarlı bölgeyi bulmanız ve değiştirmeniz gerekir.
Zemin sağlıklıysa ancak işlev görmüyorsa, o zaman arızanın nedeni başka yerdedir. Cihaz bir direnç olduğundan, zemin sensörünü bir multimetre ile kontrol etmek için bir yöntem vardır, bu da kendi direncine sahip olduğu anlamına gelir.
Doğru, bir multimetrenin performansı büyük ölçüde zeminin sıcaklığına bağlıdır. 5 derecelik bir sıcaklıkta, 22 kΩ ve 40C - sadece 6 kΩ gösterecektir. Genel olarak, yerden ısıtma sensörünün direnci fabrika ayarlarına uygun olmalıdır. Beyan edilen değerden 5 kΩ'dan fazla olduğunda veya sıfıra eşit olduğunda, sensör bozulur ve değiştirilmelidir.
Bu cihaz ayrıca bir multimetre ile teşhis edilir. Yerden ısıtma termostatını kontrol edip arızanın nedeni olduğundan emin olmak için, yapının ısıtma elemanını kapatmak gerekir. Daha sonra ısıtma derecesi kontrolü maksimum olarak ayarlanır.
Daha sonra telsiz terminaller bir multimetre ile kontrol edilir. Kurallara göre röle çalışmalı ve cihaz voltaj seviyesini gösterecektir. Regülatör minimum ısıtma seviyesine ayarlanmışsa, röle kapanır, ardından voltaj kaybolacaktır.
Sıcak zemini bir test cihazı ile arızaların varlığını kontrol etmeden önce, belli bir hazırlık yapılması gerekir, bu da evin elektrik beslemesine ve termostatlara beslendiğinden emin olunması gerekir. Bu cihazda bulunan gösterge ışığına bakmak genellikle yeterlidir.
Sıcaklık ayarını kontrol etmek için elektrik akımı varlığında gereklidir. Bazen regülatörün minimum değerde olduğu görülür - bu nedenle sistemin çalışmadığı görülmektedir. Böyle bir yanlış anlaşılmayı önlemek için, cihazı dikkatlice incelemelisiniz.
Elektriğin sağlandığından emin olursanız, sıcaklık seviyesi doğru olarak ayarlanır, ancak zemin soğuk kalırsa, daha ciddi teşhis yöntemlerine gitmeniz gerekir.
Elektrik hakkında bilgi sahibi olduğunuzda ve bir multimetreli sıcak bir zemini nasıl teşhis edeceğiniz konusunda kendiniz de bir tornavidaya ihtiyacınız olduğu için kendiniz kontrol edebilirsiniz. Multimetre, bir voltaj göstergesiyle değiştirilebilir, ancak doğru tanılamalara ihtiyacınız varsa, tamamen bilgilendirici değildir.
Bazı durumlarda, satın alınan ekipman için doğrulama gereklidir. Ancak, kablo bağıyla kaplı olmayan elektrik kablosunun havaya dahil olmadığı unutulmamalıdır. Dökülmeden önce kontrol edilebilir, ancak sadece 5 dakika ve daha fazla güç sağlanmasına izin verilir ve tel açılmamalıdır.
Örnek olarak, konvansiyonel bir ampul kullanarak termostatın çalışmasını teşhis etmeyi düşüneceğiz.
Sistemin oluşturulmasında, şapın dökümü ile ilgili çalışmalara geçilmeden önce, uzmanlar bu prosedürü, ısıtılmış zeminin mukavemetini bir multimetre veya daha doğrusu ısıtma kablosuyla nasıl ölçüleceğini önerir:
Multimetre ile sıcak bir zemini çalmadan önce, ohmmetre ölçeğinin yanında bulunan bip simgesine ayarlanır. Problar birbirine temas ettiğinde, devrenin kapalı olduğunu belirten bir ses duyulur. Aynı zamanda ısıtmalı zeminin çekirdeklerine dokunursanız, sesli uyarı duyulur.
Yok olduğunda veya kesintiye uğradığında, damar yırtılmasından bahseder. Isıtmalı zeminin nasıl çalınacağını anladıktan sonra, aynı işlemi bir termal sensörle yapmanız gerekir. Pasaport verilerinin sensör direncinin yokluğu veya tutarsızlığı durumunda, arızalı olduğu açıktır.