Ter ve kompresyon fittingleri
Bakır, daha az aşındırıcı ve montajı daha kolay olduğu için ev tipi su hatlarının malzemesi olarak galvanizli çeliğin yerini almıştır. Bakır borular genellikle terleme olarak adlandırılan bir işlemle birlikte lehimlenir, ancak sıkıştırma bağlantı parçalarıyla da birleştirilebilir. İkincisinin belirli durumlarda avantajları vardır ve sadece gaz boruları için kullanılır.
Kimlik
Ter bağlantı parçaları, borudan biraz daha büyük bir çapa sahip dişli olmayan bir bağlantıya sahiptir. Borunun üzerine kayarlar, daha sonra sıcak lehim uygulandığında, lehim boşluğa sızar ve bağlantı parçasını boruya bağlar. Sıkıştırma armatürleri ise bağlı somunlu dişli bir uca sahiptir. Montajdan önce somunu söktüğünüzde, içindeki bir halka borunun ucuna oturur ve somun boruya sıkıldığında, halka bir conta oluşturmak için borunun etrafında sıkışır.
Türleri
Müteahhitler boruları birleştirmek, açı ve kavşaklar oluşturmak, boru çapını değiştirmek ve boruyu dişli bir bağlantıya uyarlamak için ter bağlantı parçaları kullanır. Bazı vanalar, özellikle sıralı su kapatma, ayrıca ter bağlantılarına sahiptir. Sıkıştırma armatürleri de bu amaçlar için çalışır, ancak ana kullanımları, kullanım noktasındaki vanaları ve esnek su besleme hatlarını bağlamaktır. Böylece çelik veya kauçuk su besleme hatları, bazı açı duruşları ve tüm gaz besleme hatları sıkıştırma uçlarına sahiptir.
Yararları
Ter bağlantılarının ana faydaları, deneyimli bir tesisatçı için kurulum kolaylığı ve kalıcılığı içerir. Müteahhitler kurulum kolaylığını büyük işler için önemli bir faktör olarak görmektedir. Sıkıştırma armatürleri, ter bağlantısı yapmak için sınırlı güveni olan profesyonel olmayan tesisatçılar için güvenli bir alternatiftir. Sıkıştırma armatürleri ısı gerektirmediği için dar alanlarda kullanılabilirler. İşçiler ayrıca aletleri ve diğer hareketli armatürleri bağlarken bir avantaj olan sıkıştırma bağlantı parçalarını sökebilirler.
hususlar
Boru ek parçaları bükülmüşse veya tamamen düz değilse sıkıştırma bağlantı parçaları sızacaktır. Borular titreşime veya harekete maruz kalırsa da başarısız olurlar. Ter bağlantıları borular kadar uzun sürecek olsa da, sıkıştırma bağlantıları için aynı şey söylenemez, çünkü dişler ve halka zamanla korozyona maruz kalır.
Uyarı
Açık nedenlerle, asla bakır gaz borularını birleştirmek için ter bağlantısı kullanmayın. Ayrıca, bir su hattında ter bağlantısı yaptığınızda, ilk seferinde doğru yapın. Bir hata yaparsanız, bağlantının yeniden yapılması zordur. Ter bağlantılarını lehimlediğinizde hatta su olmamalıdır, çünkü su buharlaşır ve borunun lehim eritecek kadar ısınmasını önler.