Havalandırma, iklimlendirme ve ısıtma sistemlerinin projelendirilmesi
Havalandırma, klima ve ısıtma sistemlerinin tasarımı SNiP 2.04.05-91 ile düzenlenir. İnşaat ilkelerine uygun olarak, tasarım kararları şunları yapmamalıdır:
- havanın saflığını ihlal etmek;
- tesisatta aşırı gürültüyü veya titreşimi yaratın, özellikle kurulum yerinde gürültü seviyesi 110 dBA'yı geçmemelidir;
- yangın tehlikeli olabilir.
Buna ek olarak, havalandırma sistemlerinin tasarımıve ısıtma cihazın bakımı için sağlamalıdır. Bu, özel ev eşyalarını şaşırtabilir, ancak tipik proje dokümantasyonu, ekipmanı çalıştırması gereken personel sayısının hesaplanmasını içerir. Her şey oldukça açıktır: hava kanallarının agresif ortamlara varlığı daha önce yukarıda sözü edilen yangın gerçekleştirilen fikri, daha izole vazgeçilmez amacıyla, borular ve kanalların ve sıcak yüzeylerin korozyon direncini gerektirir. izolasyon sonra, sabitlemek için tasarlanmış sistemin bazı parçalarının sıcaklığını düşürmek yanıcı gazlar veya aerosoller olabilir bir odada yerleştirmek yardımcı olmazsa, o kesinlikle yasaktır. Ve havalandırma sistemlerinin tasarımını yaparak, bu gibi tesisler ayrı ayrı dikkate alınmalıdır. Sistemin standart dışı unsurları, inşaatta kullanılmak üzere onaylanmış malzemelerden yapılmalıdır.
İnsanın çalıştığı binalar için genel hesaplama yapılır:
- Yaz - maksimum izin verilebiliraşırı sıcaklık oluşumu ile birlikte binadaki sıcaklık kuralları. Böyle bir yokluğunda, ekonomik olarak uygulanabilir bir sıcaklık, izin verilen aralıktan seçilir. Tahmini veriler eklerde belirtilmiştir ve burada her şey o kadar açık değildir. Sıcaklık 28 ° C'yi aşamaz, ancak daha düşük değerlerde çevre buna göre değişmeye başlar. Klima ve havalandırma sistemlerinin tasarımı yukarıdaki gereksinimleri karşılamayı amaçlamaktadır.
- Kışın - belirli bir sıcaklığın odağında izin verilen aralıkta tutulmanın ekonomik fizibilitesine dayanır. Minimum sıcaklık daha kolaydır, 14 ° C'nin altında olmamalıdır.
Bu durumda, akış hızı ve bağıl nem, aynı zamanda, birkaç kabul edilebilir değer arasından seçilir.
İnsanların kalıcı olmadığı tamamen otomatikleştirilmiş kurumlar için, kurallar biraz farklı bir yaklaşım önermektedir:
- Sıcak havalarda, athava sıcaklığı dışa eşittir ve eğer odada fazla ısı varsa havalandırma sistemlerinin tasarımı sıcaklık farkını 4 dereceye zorlamak zorundadır. Bu durumda, odanın sıcaklığı 29 ° C'nin altında olmamalıdır, aksi takdirde iç ve dış sıcaklık farklılıkları göz ardı edilebilir. Bu şartlar doğrudur, ek bir hava ısıtması gerekmedikçe.
- Soğuk dönemde, aşırı bir sıcaklık olmazsa,aşırı ısınma varsa, 10 ° C'lik bir sıcaklığın muhafaza edilmesi gereklidir, havalandırma sistemlerinin tasarımı, ekonomik olarak uygulanabilir bir sıcaklığın korunmasını amaçlamalıdır.
İklimsel çalışma koşulları, SNIP II-3-79'un uygulamasına göre yapılmalıdır.
Related news
Havalandırma, iklimlendirme ve ısıtma sistemlerinin projelendirilmesi