Radyatörlerin ısıtılmasında kullanılan nipel nedir? Nasıl çalışır? Kırık bir nipel nasıl değiştirilir ve değiştirildikten sonra bağlantının sıkılığı nasıl sağlanır? Bu yazıda listelenen soruları yanıtlamaya çalışacağız.
Nedir o
Seksiyonel radyatörler, diğer şeylerin yanı sıra, ısı transfer cihazının esnek bir şekilde ayarlanabilmesi nedeniyle en yaygın olanlardır. Verimliliği yetersizse, ısı çıkışını artırarak, birkaç parça daha ekleyebilirsiniz. Fiyatlarının yeni bir konvektör veya büyük bir radyatör panelinin maliyeti ile kıyaslanamaz olduğu açıktır.
Radyatörün meme ucu, aslında, birbirleriyle bağlantılarını sağlar. Eşzamanlı olarak birbirine bitişik iki bitişik bölüme vidalanan zıt iplikleri olan kısa bir tüptür. İçinde radyatör anahtarı için bir çift çıkıntı bulunuyor.
Meme ucunun diş çapı ve buna göre, kesit kolektörleri:
|Radyatör tipi||İplik boyutu|
|Dökme demir||DU32 (1 1/4 inç)|
|Alüminyum, bimetalik||DU25 (1 inç)|
Nipellerin üretiminde kullanılan malzemeler:
- Sfero döküm;
- Çelik.
Yararlı: Çelik ürünler, boşlukta çok daha güçlü, ancak daha az korozyon direncine sahipler. Isıtma sistemi yaz boyunca boşaltılırsa, o zaman bir radyatör dökme demir nipeli tercih edilir: ısıtıcıyı sökerken çok daha az çaba sarf etmeyi mümkün kılar.
sorunlar
Seksiyonel ısıtma cihazlarının problemleri nipellerle bir şekilde ilgilidir?
Kesişen sızıntılar
Görünüşlerinin nedeni, meme tarafından sıkılan bölümler arasındaki contaların, uzamış ısıtma ve kireçlenme nedeniyle elastikiyetlerini tedricen yitirmeleridir. Her ısıtma ve soğutma ile bölümlerin doğrusal boyutları hafifçe değişir; şerit tekrar ve tekrar deforme olurken.
Son olarak, bataryanın bir sonraki soğutması sırasında, bölümlerin toplayıcıları arasındaki boşluğu tamamen kesmeyi bırakır ve birleşme noktasında nem görülür.
Meme sonu
Sonuçlarına çok daha fazla tatsız meme ucu kırılmasıdır. İlk durumda, karşılaştığınız en kötü şey pilin altındaki küçük bir su birikintisi ise, toplayıcılardan birinin bağlantısının kesilmesi, sizin ve komşu dairelerinizin bol miktarda silt ve kumlu sıcak suyla dolmasıyla doludur.
Yeterince dayanıklı bir nipelin kırılmasının nedeni ne olabilir?
- Montaj sırasında aşırı yük. Daha önce bahsedildiği gibi, bölümler ısıtıldığında biraz genleşir; Soğutucu akışkanın sıcaklığı arttığında, görünen görünür bir çatlak genişleyecek ve ciddi sorunların kaynağı haline gelecektir.
- Su çekiç. Bu, pratik olarak sıkıştırılamaz bir ortam içinde yayılan bir dalganın adıdır, vida valfinin valfı çekildiğinde akışın aniden durmasıyla yaratılır, kapı valfı düşer veya valfleri kapatır. Su çekicindeki akış cephesindeki basınç 20-25 atmosfere ulaşabilir.
Referans: Dökme demir radyatörler, 9 - 12 atmosfer, alüminyum - 6 - 16 çalışma basıncı için tasarlanmıştır.
basınçlandırma
Kesişen eklemlerin sıkılığını ne sağlar?
- 20. yüzyılın ortalarına kadar, bu amaçla kurşun kırmızı kurşun içeren hijyenik keten kullanıldı. Boya, doğal elyafın yüksek sıcaklıklarda yanmasını ve ıslandığında sönmesini engelledi. Sarım nipel etrafına sıkı bir demet halinde yerleştirildi ve bölümlere birleştirildiğinde güvenilir bir şekilde sıkıldı.
- Önümüzdeki birkaç on yıl boyunca, dökme demir ısıtma cihazlarının montajında paronit contalar kullanıldı (sert ısıya dayanıklı kauçuk). Bu malzemenin katı kaynağı, sıkı bir efor sarfetme gerektiren düşük elastikiyet ile birleştirilir.
- Artık seksiyonel alüminyum, dökme demir, çelik ve bimetal piller için paronit ile birlikte silikon contalar kullanılmaktadır. Bir toroidal bölümle ayırt edilirler (başka bir deyişle, ince bir simit gibi görünürler). Silikon esnekliğini uzun süre korur ve sıkı bir sıkılaştırma gerektirmez.
Bununla birlikte, bir kesişimsel bağlantıyı birleştirirken, contayı, bölümlerden dışarı sıkmayacak şekilde ortalamak oldukça zordur. Silikon halkalar, toplayıcıların düzlemlerinde halka biçimli yivlere sahip bölümlerle kullanım için daha uygundur.
yedek
Bölümler veya kesişme nipeli arasındaki conta nasıl değiştirilir?
Sorun bağlantısının radyatörün sonuna yakın olduğu zaman için değiştirme talimatı:
- Soğutma sıvısının boşaltılmasından sonra kör tapalar kapatılır.
- Radyatör anahtarında, işaretleyici problemli bağlantıya olan uzaklığı gösterir.
- Anahtar radyatöre sokulur ve meme kaburgalarını birleştirmek için döner.
- Meme başı saat yönünde döner (kör tapanın kenarından iplik her zaman sola döner) bir dönüş.
- İşlem ikinci nipel ile tekrarlanır. Ardından dönüşümlü olarak geri dönerler: bir yanlış hizalama bağlantıyı sıkıştırabilir veya sadece meme ucunu kırabilir.
Arızalı parçayı değiştirdikten sonra, montaj ters sırada gerçekleştirilir. Sorunlu bağlantı astarlara yakınsa, radyatör sökülür ve yere demonte edilir.
Seksiyonel radyatörleri tamir ederken birkaç inceliği bilmek faydalıdır.
- Bağlantı anahtara verilmezse, bölüm toplayıcısını bir kaynak makinesi veya bina saç kurutma makinesi ile ısıtın. Sıcaklık genleşmesinden dolayı, demontaj için gerekli olan kuvvet oldukça uygun hale gelecektir.
- Elinizde hazır radyatör pedleri yoksa, bunları kendiniz yapabilirsiniz. İstenmeyen araba kamerasını kesin, eski contanın dış çizgisini bir tükenmez kalemle çevirin ve yeni contayı sıradan makaslarla kesin.
Sonuç
Gördüğünüz gibi, seksiyonel ısıtma cihazlarının onarımı yüksek niteliklere veya herhangi bir özel beceri gerektirmez. Bu makaledeki video, okuyucunun bu konuda daha fazla bilgi edinmesine yardımcı olacaktır. İyi şanslar!