Görüntüleme sayısı:0 Yazar:Bu siteyi düzenle Gönderildi: 2022-09-22 Kaynak:Bu site
1. MERV nedir？
Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI) ve Amerikan Isıtma, Soğutma ve Klima Mühendisleri Derneği (ASHRAE) Standart 52.2, MERV minimum verimlilik raporlama değeridir.
Kcl aerosol ve parçacık tezgahının en az 12 kanalı kullanılması gerekir. 0.3μm ~ 10.0μm parçacık boyutu aralığındaki KCl partikülleri 12 parçacık boyutu aralığına ayrılmalı ve farklı partikül boyutu aralıklarına sahip filtre verimliliği test edilmelidir.
Test sonuçlarına göre, filtre aşağıdaki tabloya göre derecelendirilmelidir.
E1 0.30μm ~ 1.0μm, e'lik boyut aralığı grubundaki ortalama minimum PSE'dir.2 karşılık gelen boyut aralığı grubundaki ortalama minimum PSE, 1.0μm ~ 3.0μm, e3 3.0μm ~ 10.0μm karşılık gelen boyut aralığı grubundaki ortalama minimum PSE'dir.
MERV1-4 için, ortalama duruşun da test edilmesi gerekir.
2. MERV ne kadar yüksek olursa, filtre o kadar iyi olur mu?
MERV ne kadar yüksek olursa filtre o kadar iyi olduğunu söylemek yanlıştır. MERV, kullanıcıların kaldırmak istedikleri parçacıkların boyutuna göre uygun filtreleri seçmelerini sağlamak için tasarlanmıştır. MERV sistemi, hangi filtrenin daha iyi olduğu hakkında yorum yapmak değil, filtreleri not etmektir.
Havadaki kirleticilerin tipleri ve parçacık büyüklüğü dağılımı bölgeseldir ve yerel emisyon kirliliği kaynaklarından, popülasyon yoğunluğu, coğrafi konum ve gaz görüntü koşullarından etkilenir. Bu nedenle, hangi MERV filtresinin farklı alanlarda ve farklı amaçlar için seçilmesi gerektiği genelleştirilemez. Özel duruma göre seçilmelidir.
3. MERV notu aynı filtre için aynı mı?
Bir yabancı bilim adamı, aynı işçi tarafından aynı fabrikada aynı malzemelerle yapılan aynı spesifikasyondaki filtreleri (büyüklük, kıvrım, vb.) Kullandı ve bunları test için farklı laboratuvarlara gönderdi. Bunlar arasında altı laboratuvar bağımsız üçüncü taraf laboratuvarlar ve ikisi fabrikanın içindeki laboratuvarlardır. Test Ashrae 52.2'ye göre gerçekleştirildi ve test sonuçları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
6 laboratuvar tarafından test edilen filtre derecesinin MERV8, 2 laboratuvarınki MERV7 olduğu bulunmuştur. Test sonucu e3 H laboratuvarı%67'dir. Eğer% 3 daha fazla ise, MERV8 olacak. MERV sisteminin hala bazı sınırlamaları olduğu görülebilir. Filtre ortamı, maskeleri ve filtre elemanlarının testi arasında bazı benzerlikler vardır. Aynı örneğin farklı test kurumlarında veya farklı test araçlarının kullanılması test sonuçları farklı olacaktır. Standartlarda belirtilen standartlar ve yöntemler, ürün kalitesini kontrol etmemize yardımcı olacak araçlardır, ancak bir cetvelle eşitlenemezler ve pratiklik de önemlidir.
4. Filtrenin MERV sınıfı uygunsa koruma etkisi iyi mi?？
Cevap hayır. Doğru kurulum, filtre verimliliğini sağlamak için de önemli bir araçtır. Filtre ve filtre muhafazası arasındaki boşluk sızacak ve kurulumdan sonra filtre verimliliğini, özellikle yüksek verimlilik filtresini azaltacaktır. Bu nedenle, temizlik seviyesi için yüksek gereksinimlere sahip bazı durumlarda, filtre kurulduktan sonra, tüm sistemin filtrasyon verimliliğini sağlamak için yerinde inceleme yapmak da gereklidir.