Büyük kapasiteli çift emişli pompa için start, stop ve bakım
Başlamadan önce hazır
1. Motor kanadını elle hareket ettirmek, pervane ovalamamalı, dönüş çevirin.
2. Tüm pompayı sıvı ile doldurmak için giriş vanasını ve tahliye vanasını açın, ardından dolu olduktan sonra tahliye vanasını kapatın.
3. Yağlama işleminin mekanik salmastra yüzeyine girmesini sağlamak için pompayı elle çalıştırın.
4. Motoru çalıştırın, dönüş yönünün doğru olup olmadığını kontrol edin.
Başlat ve koş
Tam açık giriş vanası, boşaltma boru hattının valfini kapatın.
Güç kaynağını açın, pompanın dönüş hızı normal olduğunda çalışma koşullarını düzenlemek için tahliye boru hattındaki vanayı açın
Milin contasının sızıntı durumunu kontrol ederek, gösterge verilerini dikkatlice gözlemleyin. Normal olduğunda, mekanik contanın kaçak miktarı <3 damla="" dakikadır,="" doldurma="" sızıntısı="">3><10 ml="">10>
Motor ve yatağı kontrol edin, normal değilse 70 ° C sıcaklığını ölçün, zamanında tedavi etmelidir.
durdurmak
1. Tahliye borusu valfini kapatın, güç kaynağını kapatın.
2. Giriş valfini kapatın.
3. Ortam sıcaklığı 0'dan düşükse, donma ve çatlamadan kaçınmak için pompadaki tüm sıvılar deşarj edilmelidir.
4. Ünite uzun süre durma durumunda kalırsa, pompayı sökmeli ve üzerinde paslanmaya dayanıklı gresi kaplamalıyız.