Hermetik trafo koruma bloğu MCHD
İç ve dış mekanlar için EN 50216-3'e göre hermetik olarak kapatılmış, sıvı dolgulu transformatörler veya regülatörler için koruma rölesi MCHD, hermetik profilinde hata olması durumunda mutlak güven sağlar. Her hermetik koruma rölesi MCHD, parça testinde tek tek sızdırmazlık ve düzgün çalışma testinden gecer.
Hermetik koruma ünitesinin işlevleri MCHD
- Yağ seviyesi: Yağ seviyesi düştükçe, şamandıra aşağı doğru hareket eder ve bir Reed anahtarını değiştirir. Buna ek olarak, yağ seviyesi gözlem camında görselleştirilir.
- Sıcaklık: Yağ sıcaklığı, bimetalik bir termometre vasıtasıyla 0° C - 140° C'lik bir görüntü aralığı ile sıcaklık skalasına aktarılır. Buna ek olarak, koruyucu röle MCHD'nin yanı sıra ayarlanabilir limit anahtarı ve tekrar devreye sokulabilen bir gösterge (Schleppzeiger) vardır.
- Gaz oluşumu: Gaz toplandığı zaman (maks. 170 cm3), şamandırayı uzaklaştırır ve bir Reed anahtarı acar. Ek olarak, gaz toplanmasını gözlem camından görsel olarak takip edilebilir.
- Aşırı basınç: Aşırı basınç durumunda, Viton zarı bunu tespit eder ve transformatörü kapatır. Değer 10 - 50 kPa arasında 5 kPa artışlarla ayarlanır.
Bir bakışta avantajlarınız
- Gaz çıkışı ve yağ seviyesi için Reed anahtarı
- Ayarlanabilir basınç anahtarı
- Yağ sıcaklığının ölçülmesi ve izlenmesi için bimetal termometre
- Yağ örnekleme ve havalandırma için 1/8 " küre vana
- UV ışınlarına dayanıklı C5-M kaplama (SOLIDLINE)
- Anahtarlama mekanizmasından ayrılmış şamandıra odası
Trafo Koruma Rölesi MCHD „hepsi bir arada“ bir koruma cihazı olarak tasarlanmıştır. En önemli tehlikeleri tespit eden ve ihtiyaçlara göre alarm sinyali veren veya transformatörü güvenilir şekilde kapatan bir cihazdir. Hermetik koruyucu röle MCHD, transformatörleriniz hermetik korumasını garanti eder.
Ayrıntılı bilgi için lütfen hermetik trafo koruma röle MCHD'nin broşürünü indirin.