Merkezi sistemlerde eşanjör iki amaç için kullanılır.
1. si kullanım sıcak suyu üretimi,
2. Kazanın dayanabileceğinden daha fazla bir işletme basıncınız varsa (Yani bina yüksekliği fazlaysa) kazanları ve binanız tesisatını ayırmak ve kazanları yüksek basınçtan koruma amaçlı kullanırsınız.
Seçim konusuna gelince,
Eğer kullanım sıcak suyu üretecekseniz önce binanızın sıcak kullanım suyu ihtiyacını hesaplarsınız. Daha sonra bunu abaktan ya da eşanjörü alacağınız firmadan sorarak seçebilirsiniz.(Binalarda eşanjör tavsiye etmem, kullanacaksanız boyler daha iyi bir seçenektir.Eşanjör varsa bir akümülasyon tankı ekleyerek yakıt parasını ve varsa şikayetleri azaltabilirsiniz.)
Kazan sistemini ayırmak için kullanacaksanız o zaman işler değişir. Önce eşanjöre kaç derece su gireceğinizi ve eşanjörden kaç derecede su alacağınızı bir tespit edersiniz. Mesela 90/70 Giriş, 80/60 çıkış gibi.Sonra da bu eşanjörün basınç kaybını tespit edersiniz. Eğer basınç kaybı 1 mSS üzerinde olursa denge kabı da koyup eşanjör ile arasına bir pompa seçmeniz gerekir.
Seçimler bu şekilde yapılır.