Klima dış ünitenin boyutları
Siteyi ziyaret eden herkese hoş geldiniz. Bilmen gereken durumlar var.
klimanın dış ünitesinin boyutları. Böyle bir soru, bloğun sınırlı bir alana yerleştirilmesi planlandığında ortaya çıkar. Bazen bu boyutlar, klima tipinin seçiminde belirleyici bir rol oynamaktadır.
Blokların serbestçe düzenlenmesi için tahsis edilen alanda yeterli yer olmadığı görülür. Daha sonra başka bir kurulum yeri seçmelisiniz veya örneğin iki harici birimi birer birer değiştirmelisiniz (bu zaten çoklu bölünmüş bir sistem olacaktır).
Belirli bir klima modeli için internette, ünitelerin genel boyutlarının belirtildiği özellikleri bulacaksınız. Ancak, henüz belirli bir modele karar vermediyseniz, en azından yaklaşık boyutlarını bilmeniz gerekir. Bugün, dış ünitenin ortalama boyutlarını belirlemeye çalışacağız. ev duvarlı split sistemler.
Dış ünitenin boyutlarına bağlı olarak
Ünitenin gövdesinin boyutları, elbette, bileşen parçalarının boyutları ile belirlenir. Dış ünitenin en büyük parçaları bir kondenser (radyatör) ve bir kompresördür. Blokların büyüklüğü performanslarına bağlıdır. Daha güçlü olan klima, daha büyük "yetenekler" ve boyutlar ana düğümleri olmalıdır.
Klimaların farklı soğutma kapasitesine sahip olduğu bir sır değil. Çoğu durumda, soğutma kapasitesi ile ünitenin boyutları arasında (özellikle bir çizgi) doğrudan bir ilişki vardır. Ancak farklı markaları veya modelleri karşılaştırırken farklı sayılar ortaya çıkabilir!
Tabii ki, daha güçlü olan klima, daha büyük parçaları, daha büyük birimlerin boyutları. Ama şu anda aşırı özellikli "bölünmeler" var. Fiyatı düşürmek için, talep edilen soğutma kapasitesini zorlamayan bütçe bileşenlerinden toplanırlar. Bu sebeple, farklı markalar aynı güçte büyük ölçüde farklılık gösterebilir.
Klima dış ünitenin boyutları
Bölünme performansının 2,7 kW'a kadar olduğunu düşünürsek, dış bloğun yüksekliği yaklaşık 42-60 cm olacaktır.Ortalamada, bu rakamın değeri yaklaşık olarak olacaktır. 50 cm. Braketin "ayağının" yüksekliğine ihtiyaç duyabilirsiniz - genellikle 7 cm.
Genişlik (gövdeden çıkıntı yapan "vinçler" olmadan) genellikle 66-80 cm. Deneyimlerimi hesaba katarak uzaklığı öneriyorum. 70 cm. Küçük klimaların derinliği genellikle 23-30 cm.
Böylece, dış bloğun yaklaşık boyutlarını aldık:
- yükseklik 50 cm;
- genişlik 70 cm (servis vanalarının 6 cm daha uzağa vücuttan dışarı çıkmasına "dikkat edin);
- derinlik 27 cm.
Bu rakamları, dış blok ile bina duvarı arasındaki mesafeyi ortalama 15 cm olacak şekilde tamamlayacağım.. Bu girintiyi hesaba katarak, dış blok, evin duvarından (kaplamadan) 42 cm uzakta olacak.
Netlik için, bir tablo şeklinde iç klimalar için ortalama dış ünite boyutunu düşünelim.
Bu rakamlara odaklanmak, iklim teknolojisinin çeşitliliğini unutmamak. Dış ünitenin alanı sınırlıysa, cihazı satın almadan önce, yine de klimanın modelinin boyutlarını belirtin.
Yorumlarda ek sorular sorulabilir!
Klimanın dış ünite hakkında her şey
Bugün, odalarda uygun bir mikro iklim sağlamak için, split sistemler popülerdir. Bunlar iki bölümden oluşur: dış ve iç bloklar. Klimanın dış ünitesi, ekipmanın yüksek kaliteli çalışması için çok önemlidir. Cihazında, çalışma prensiplerinde ve kurulum ve bakım özelliklerinde anlayacağız.
Ekipman düzenlemesi
Bölünmüş sistemin harici birimi, bir kompresör-yoğunlaştırma ünitesi (KKB) olarak adlandırılır. Bu, soğutucu akışkanın durumunu (çalışma maddesi) değiştirerek soğutma veya ısıtma sağlayan klima ekipmanının kilit unsurudur. KKB bulunan bir binadır:
- bir kompresör;
- kondenser (ısı değiştirici);
- bobin genleşmesi;
- kılcal tüpler;
- 4 yollu vana;
- filtre-nem alma cihazı (alıcı);
- vantilatör.
Klimanın dış ünitesi, odadaki ekipmana bir freon (ısı yalıtım bakır) hattı üzerinden bağlanır. İç üniteden dışarıya bir drenaj hattı vardır.
KKB'nin durumu galvaniz çelikten yapılmıştır.
Komple set özellikleri
Bir dizi KKB modeli özel bir "kış kiti" ile donatılmıştır. Kış mevsiminde cihazın performansını düşük sıcaklıklarda korumak için tasarlanmıştır. Kış seti sadece soğutma için çalışır, bu nedenle sunucuya ve yüksek ısı yayılımına sahip diğer tesislere kurulum için idealdir.
Aşağıdaki unsurları içerir:
- Fan kontrol ünitesi ventilasyonu kapatır ve kondenser ısıtıldığında devreye girer.
- Isıtmalı drenaj borusu.
- Başlamadan önce ısıtmalı kompresör karteri.
Çalışma prensibi
Bölünmüş sistemin çalışmasının genel prensibi şu şekilde tarif edilebilir: odadan, sıcak hava sokağa çıkarılır, soğutulmuş hava karşı yönde sağlanır, bu da sıcaklığını kaybeder, klimadan geçer ve soğutucunun temas etmesini sağlar.
Bölme sistemi modunu ısıtma moduna geçirirken, ters işlem gerçekleşir. Dış ünite dışarıdan soğuk havaya çeker ve sıcaklığı istenen seviyeye yükseltir. İç ünite odaya ısıtılmış hava sağlar.
KKB, agrega durumu değiştiğinde enerji aktaran soğutma sıvısının fiziksel özellikleri pahasına çalışır.
Klimanın dış ünitesi aşağıdaki gibi çalışır:
- Tanktan kompresöre kadar, çalışma maddesi gaz halinde verilir.
- Kompresörden yüksek basınç altında, soğutucu akışkanın içine bir sıvıya dönüştüğü kondensere girer ve ısı verir.
- Enerjiyi kaybettikten sonra, freon karayoluna çarptı.
- Ana hattan, çalışma maddesi, basıncı ve soğumayı kaybettiği bir bastırma cihazına geçer.
- Soğuk sıvı, tüpler boyunca aktif olarak dolaştığı buharlaştırıcıya aktarılır.
- Evaporatör, bir fan ile sıcak bir ikmal havası tarafından üflenir.
- Odaya soğuk hava kaynağı var.
- Sıcak bir ikmal havası, odaya girmeden önce içinden geçen ısı değiştiriciyi ısıtır.
- Eşanjörden, soğutucu gaz ısıtılır, ısıtılır.
- Freon, gaz halinden geçerek havaya soğuk verir. Isı değiştiriciden gazlı soğutucu akışkan, işlemin tekrarlandığı kompresöre geri akar.
- Kapalı bir çalışma döngüsü oluşturuldu.
Temel parametreler
Harici bir split sistem birimi seçerken ve satın alırken, dört ana özelliğe dikkat etmeniz gerekir:
- Boyut, yükseklik, genişlik, uzunluk.
- Güç.
- Gürültü.
- Yolların uzunluğu.
Dış ünitelerin boyutları, ekipmanın kapasitesine ve işlevselliğine bağlıdır.
Bölünmüş sistemin dış ünitesinin ortalama boyutsal özellikleri:
- genişlik 80 cm;
- yükseklik 50 cm;
- kalınlık 30 cm.
Piyasada sunulan modeller farklı kapasiteye sahip olabilir. Her şey ekipmanın amacına bağlıdır. Standart ev bölme sistemi, 100 metrekareye kadar bir alanı kaplamanızı sağlayan bir kapasiteye sahiptir. m.
Dış ünitenin önemli bir özelliği gürültüdür. Oda kliması gürültüsüz çalışacaksa, dış ünite komşulara önemli rahatsızlık verebilir. Bir model seçerken, harici ünite çalışırken oluşan gürültünün göstergesini açıklığa kavuşturmak daha iyidir. Kabul edilebilir değer 32 dB'dir.
Bloklar arasındaki bağlantı hatlarının izin verilen uzunluğuna dikkat etmek gerekir.
Modelin teknik veri sayfasında belirtilen mesafeyi aşmayın, çünkü bu durum ekipmanın veriminde ciddi bir azalmaya yol açabilir.
Kurulum kuralları
Bir dış ünitenin kurulumu birkaç adım içerir. İlk aşamada tesisin yeri belirlenir, ekipman ve aletler hazırlanır. İkinci aşamada, ekipmanın işaretlenmesi ve doğrudan sabitlenmesi gerçekleştirilir. Üçüncü aşamada, performans ve testlerin doğrulanması için faaliyetler gerçekleştirilmektedir.
Bir yer seçin
Modern binaların tasarımları (apartmanlar, perakende ve ofis merkezleri) klimaların ve split sistemlerin kurulumunu içerir. Bu an tasarım yaparken bile atılıyor. Binaların cephelerinde özel kutular monte edilir. İki önemli görevi çözüyorlar. İlk olarak, sabitlemenin zayıf olacağı olasılığı en aza indirilir. İkincisi, kutular, binanın tasarımına uyumlu bir şekilde yerleştirilmiştir ve görünüşünü bozmaz.
Binada hiç kutu yoksa, aşağıdaki faktörler göz önünde bulundurularak yer seçimi yapılmalıdır.
Klima için bir yer seçmek için genel kurallar:
- Ünite dairenin bitişiğindeki duvara monte edilmiştir. Cihazı "komşuların toprakları" nda tamir edemezsiniz. Çalışmaya başlamadan önce, binanın cephesinde klimaların monte edilme olasılığını açıklığa kavuşturmanız gerekir. Şehir yetkilileri, bu tür çalışmaların yasak olduğu bir kararname yayınlayabilirler, çünkü binanın tarihi veya kültürel görüntüsüne zarar verirler. Yasaklamanın başka sebepleri olabilir.
- En uygun montaj yerleri, pencerenin altındaki boşluk, pencere eşiğinin biraz altında ve pencerenin yanındaki konumdur. Bu düzenleme kurulum işini kolaylaştıracak ve kolay bakım sağlayacaktır.
- Üniteyi cepheye monte edemiyorsanız, açık bir balkon veya sundurma içine monte edebilirsiniz.
Montaj aracı
Çalışmaya başlamadan önce bir takım araçlar hazırlamanız gerekir. Dış üniteyi monte etmek için ihtiyacınız olacak:
- zımba;
- boru hattının döşeneceği duvardaki bir deliği delmek için bir matkap;
- Parantezleri sabitlemek için delikler açmak için matkaplar;
- Freon devresinden nemi ve havayı kaldıran bir vakum pompası;
- Silindir ile soğutucu akışkanın bloktaki kapasiteye bağlanması için manometrik toplayıcı;
- Klima valfleri ile bağlanırken bakır boruları yuvarlamak için gerekli olan haddeleme seti;
- bakır boruları kesmek için boru kesici;
- Borularda bükülmeler oluşturmak için Bender;
- İngiliz anahtarları, hexahedrons, tornavidalar, pense, seviye göstergesi standart kümesi.
Önemli tavsiyeler
Yükleme sırasında aşağıdaki kuralları dikkate almak gerekir:
- Temiz hava mevcudiyeti. Bir dış üniteyi havaya erişimi olmayan veya sınırlı erişime (camlı sundurma) sahip olmayan kapalı bir alana monte edemezsiniz. Böyle bir hata, aşırı ısınmaya ve KKB'nin kırılmasına yol açacaktır.
- İşlem sırasında, soğutucuyu periyodik olarak değiştirmeniz gerekecektir. Bunu yapmak için vanalar, master'ın serbestçe ve değiştirme riski olmadan yerleştirilebilmesi için konumlandırılmalıdır. Çoğu modelde sol tarafta bir vana bulunur.
- Yoğunlaşan bir drenaj drenajı sağlamak gerekir, böylece duvarlara, siperliğe veya kaldırıma düşmez.
- Bağlantı elemanları, birkaç on kilogramlık bir yük için tasarlanması gereken yük taşıyıcı yapılara monte edilmelidir. Braketleri betondan yapılmış duvarlara, dış dekoratif yüzeye ya da bir ısıtıcı tabakasına monte edemezsiniz.
- Duvardan bloğa kadar olan mesafe en az 10 cm olmalıdır Bu mesafe havalandırmaya izin verecek ve cihazın aşırı ısınma riskini azaltacaktır. Duvardan duvarın iç duvarına kadar olan mesafe çok büyük olmamalıdır. Direkt güneş ışığının ünitenin gizli duvarına ulaşmasına izin verilmez.
- Bağlantı hatlarını döşerken, çok sayıda virajdan kaçınmak gerekir, çünkü bunlar soğutma sıvısı hareketinin gerekli yoğunluğunda bir azalmaya yol açacaktır, bu da klimanın verimliliğini azaltacaktır.
- Klimanın dış ünitesini doğrudan nem girişinden koruyacak olan kornişin donatılması tavsiye edilir.
Duvara montaj, genellikle kitte bulunan özel braketler kullanılarak gerçekleştirilir. 90 derecelik bir açıyla bükülmüş farklı bölümlerin bir profil formuna sahiptir. Bir kaç delik vardır: biri duvara sabitlemek için, diğeri üniteyi monte etmek için. Parantezlerin yük kapasitesi klimanın ağırlığını birkaç kez aşar, bu nedenle kullanımları güvenlik ve güvenilirliği sağlayacaktır.
Yükleme işlemi
Dış ünite için adım adım kurulum talimatları:
- Duvardaki bloğun düzeni, ana hatlar için delikler ve kanallar işaretlenmiştir. Yukarıda ele alınan anahtar parametreler dikkate alınmıştır.
- Duvar delikleri parantez için yapılır.
- Duvarda iletişim için bir delik yapılır. Freon ve drenaj hattının döşendiği deliğe bir delik yerleştirilir, elektrik kabloları.
- Konsollar sabittir. Bunları düzeltmek için, "ahşap çileği" olan ankraj cıvatalarını veya dübelleri kullanın. Parantezlere bir blok monte edilmiştir. Cıvatalarla sabitlenmiştir.
- Dayanıklılık, güvenilirlik ve kararlılık kontrol edilir.
- Freon tüplerinden pah kırılır ve alevlenir. Tüpler üniteye bağlanır.
- KKB'de teller inşa ediliyor. En uygun uzunlukları ölçülür, temizlenir ve terminal bloğuna bağlanır. Her bir telin bağlantısı, cihazın teknik pasaportuna bağlı olması gereken elektrik şemasına uygun olarak yapılır.
- İç üniteyi kurduktan sonra KKB'ye bir vakum pompası bağlı olup, bu da ünitenin hatlarını ve dahili elemanlarını havaya boşaltır ve tahliye eder.
- Bir koruyucu kutu konur.
- Soğutucu kabı freon ile doldurulur. Ekipmanın test çalışması gerçekleştirilir, çalışma modları ve doğruluğu kontrol edilir.
Hatalar ve arızalar
Diğer herhangi bir cihaz gibi, klimanın dış ünitesi de bozulabilir. Kışın düşük sıcaklıklarda, kış kiti olmayan bir klimanın kullanılması, kompresörün bozulmasına yol açabilir. Dış doğal faktörlerin etkisi altındaki harici blok güçlü bir şekilde soğutulur ve donar. Böyle durumlarda Freon harici blokta kaynamaz. Sıvı soğutucu, kompresöre girer ve bu da arızaya neden olur.
Dış ünitenin donmasından kaynaklanan kompresör arızalarından kaçınmak için, bir kış kiti takılmalıdır veya cihaz teknik talimatlara uygun olarak kullanılmalıdır: sıcaklığı dışarıda olumluysa, yalnızca sonbaharda ve ilkbaharda odayı ısıtmak için.
Diğer bir olası mekanik arıza türü, havanın üniteye pompalanmasını sağlayan fanın arızalanmasıdır. Fanın erken aşınmasının nedeni kir ve toz bloğunun içine giriyor olabilir.
Elektronikteki arızalar, kontrol ve kontrol panolarının arızalanması ile ilişkilidir. Elektrik şebekelerinin bütünlüğü ile ilgili sorunlar olabilir.
Bakım ve bakım
Standart çalışma modunda, dış ünite her 6 ayda bir rutin bakım denetimi gerektirir. Master, bağlantı elemanlarını kontrol eder, filtrelerin kirlilik bütünlüğünü ve kirlilik seviyesini kontrol eder, soğutucu miktarını belirler ve şebekelerin çalışma basıncını ölçer.
Serviste en büyük zorluk çalışma sıvısının değiştirilmesidir.
Soğutucu bir sağlık tehlikesi teşkil eden kimyasal bir maddedir, bu yüzden profesyonel ustaya bununla çalışmaya güvenmeye değer. Filtrelerin durumunu kontrol edin, tozu ve kiri temizleyin kendiniz yapabilirsiniz.
Klimanın iç ünitesi: tipleri, tasarımı, montaj özellikleri
Klima - konforlu oda hava sıcaklığını sağlayan ve dolaşımından sorumlu olan bir cihaz. En popüler ve yaygın türü, binanın dış duvarına monte edilen harici bir ünite ve iç kısımdan oluşan bölünmüş bir sistemdir. Bloklar arasındaki bağlantı, soğutucunun dolaşımı için bakır borularla gerçekleştirilir. Bölünmüş sistemlerin en önemli avantajı sadece soğutmanın değil, aynı zamanda havanın ısıtılmasıdır. İçeride kurulu, klimanın iç ünitesi de evaporatif olarak adlandırılır, doğrudan soğutma veya oda hava ısıtması gerçekleştirir.
Modern klimaların iç ünite çeşitleri
Tanımlama ile, bölünmüş sistemler ve iç üniteleri aşağıdakilere ayrılır:
Temel fark, etkin iklim kontrolünün gerçekleştirilebileceği kapasite ve dolayısıyla odanın alanı ile ilgilidir. Orantısal güç, boyutlarda, ağırlık cihazlarında artar.
genellikle klimanın iç ünitesi eşleşir bölünme sisteminin türünü kurulum yöntemi ile ve bir modüldür:
- duvar - bunlar çoğu ev modeli içerir;
- Kaset - sahte bir tavana yerleştirmek için en uygun çözüm;
- kanal - asma tavanın alanı dahil olmak üzere havalandırma kanallarında inşa edilmiştir;
- zemin tavanı - hem duvara hem de tavana monte edilmesine izin verir;
- Sütun - özellikle güçlü ekipman, katı, düz zeminlere yerleştirilmiş.
Klimanın iç ünitesinin nasıl ve nerede yerleştirileceği
Kanal tipi üniteler, inşaat veya tamir sırasında havalandırma kanallarına monte edilmelidir. Diğer tüm oda modülleri düzenlenmiş bir zamana sahip değildir ve herhangi bir zamanda kurulabilir.
Duvar ve düşük güç modelleri genellikle hane sınıfına yönlendirilir. Duvara monte edilen klimanın iç ünitesinin montajı özel montaj plakaları üzerinde gerçekleştirilir ve şunları içerir:
- duvardaki deliklerin montaj plakasında işaretlenmesi;
- dübel deliklerinin hazırlanması;
- dübellerin montajı;
- duvardaki dübellere vidalanan montaj plakası;
- Plakaya doğrudan klimaya sabitleme.
Tavan veya kaset tipi modüller aşağıdaki gibi bir asma tavanda askıya alındı:
- tavanda saplamalar için deliklerin işaretlerini yapmak;
- deliklerde özel pens tutturucular yerleştirilir;
- Sabitleme vidaları;
- İç bloklar, çiviler tarafından tutulan kelepçeler üzerinde asılıdır.
Oda modülünü yerleştirirken, hava akışının insanların sürekli olarak yerleştirildiği yerlere (işçi veya eğlence amaçlı) yönlendirilmediğinden emin olmalısınız. Ayrıca, iç ünitenin ısı kaynakları veya güneş ışınları nedeniyle aşırı ısınmaması için de gereklidir.
Teknik konular. Dış ve iç modüller arasındaki mesafe beş metreyi geçmemelidir. Zemin tavan modülünü duvara monte ederken 0.15... 0.2 metre aralığındaki yerden tavsiye edilen mesafe.
Farklı tipler arasında, iki iç üniteye sahip, tek bir harici modül ile iki odaya hizmet verebilen klimalar tanımlanabilir. Aynı zamanda, harici elemana bağlantı için bağlantılar uzatılır, ancak dış duvardaki alan önemli ölçüde kaydedilir ve bakım, iki sıradan bölünmüş sisteme kıyasla bir şekilde basitleştirilir.
Klimanın iç modülünün tasarımı ve özellikleri
Karmaşık teknik cihazlara atıfta bulunan klimanın iç ünitesinin cihazını ayrıntılı olarak ele alın. Oda modülünün bileşimi şunları içerir:
- tüm düğümlerin monte edildiği yuva;
- hava girişi için ön plastik çıkarılabilir ızgara;
- ısıtma sırasında Freon'un buharlaşmasını sağlayan ve ısı değişiminin gerçekleştiği radyatör olan buharlaştırıcı;
- büyük hava karışımlarını kesen ve en az iki haftada bir kez temizlenmesi gereken kaba filtrenin plastik ızgarası;
- Cihazın ön tarafında bulunan cihazın çalışmasını gösteren LED'li bir ekran paneli;
- Dikey yönde hava akış yönünü belirleyen elektrikli tahrikli yatay jaluziler;
- adım adım veya sürekli değişken hız kontrolü ile fan;
- filtre, hava akışının ince bir şekilde temizlenmesi;
- yatay yönde hava akışını düzenleyen dikey panjurlar;
- elektronik kontrol panosu;
- iç ve dış modülleri birleştiren bakır boruları bağlayan bir boru bağlantı parçaları paneli;
- evaporatörün soğuk yüzeyinde oluşan bir yoğuşma toplama tepsisi;
- Modern modellerin çoğunda uzaktan kumanda.
Birçok modelde, klimanın iç ünitesinin tasarımı, öncelikle farklı işlevlere sahip elektronikler açısından ilave özellikler içerir.
- akıllı telefondan yönetim;
- Kendi kendine teşhis;
- otomatik modların varlığı;
- sıvı kristal bilgi ekranı.
Kaset tipi ekipman için, boyutları genellikle 0.6x0.6 veya 0.8x0.8 m olan klimanın iç ünitesi, en az 0,3 m arası bir tavan arası aralık gerektirir.Ayrıca, 0.5 x 0.5m boyutlarında küçük boyutlu modeller de vardır.
En yaygın duvar modelleri genellikle standart, azaltılmış ve büyük boyutlu boyutlarda üretilir. Aynı zamanda, boyutlar, güç seviyesine ve iklim kontrolünün gerçekleştirildiği maksimum alan göstergesine bağlıdır.
Kapalı duvar tipi ev tipi üniteler için, tipik tasarım parametreleri aralığı:
- genişlik 0,7... 1,2 m;
- yükseklik 0,24... 0,32 m;
- 0,18... 0,3 m derinliği.
0.18 m derinliğe sahip küçük bir iç üniteye sahip Gree serisi klimalar, küçük odalarda kurulum yeteneklerini arttırdı. Diğer üreticilerden kompakt modeller var.
Klima dış ünitenin boyutları
Klimayı split sistemlerde harici ve iç ünitelere ayırma prensibi mikro iklimin kontrol edilme olasılığını önemli ölçüde artırmıştır. Servis alanlarının sayısı arttı, soğutma ve ısıtma sisteminin kapasitesi arttı, vb.
Güç ne kadar yüksek olursa, dış ünitenin büyüklüğü de o kadar büyüktür, fakat tam anlamıyla alınmamalıdır. Üreticiler, dış ünite muhafazasının boyutları için her biri klima ünitelerini iktidara gelen ve giden güçlere uyacak yeterli sayıda standart geliştirmiştir. Üst sınırın içinden geçiş, büyük boyutlu bir cisim gerektirir.
Boyutlarını belirleyen dış ünitenin yapısal elemanları
Dış ünitenin boyutlarını belirleyen klimanın ana elemanı, ünite ısıtma moduna geçtiğinde evaporatör haline gelen soğutma sisteminin kondenseridir. Klimanın gücü ne kadar yüksek olursa, buharlaştırıcılar ve kondenserin alanı da o kadar büyük olur.
Zaten orantılı bir ilişki var. Kondenser alanı, üfleme için iki fanın gerektiği boyutlara ulaşabilir. Dış ünitenin boyutu, kompresör, kontrol ve kontrol cihazlarının vb. Boyutlarından etkilenir, ancak geometride önemsiz olmasına rağmen, ünitenin ağırlığı için fark edilebilir.
Boyut önemli olduğunda
Örneğin, boyutlar kurulum açısından en uygun konumda kurulmasına izin vermediğinde, kurulumun yerini seçerken dış ünitenin boyutu büyük önem taşır. Klimanın dış ünitesinin boyutları, ağırlığını hatırlatır.
Genellikle çok katlı evlerde, dış ünitenin maksimum ağırlığının 60 kilogramdan fazla olduğu ve daha büyük klimalar monte edildiğinde blok ağırlığının 120 kilograma veya daha fazlasına ulaştığı, 9 kW'a kadar kapasiteye sahip klimalar monte edilir. Böyle bir üniteyi kurmak için bir vinç gereklidir.
Yüksek güçlü bir klima, kompresörün aşırı ısınmasını önlemek için daha dikkatli bir bakım gerektirir. Bir örnek verelim. 1 kW kapasiteli geleneksel bir elektrikli su ısıtıcısında, bir litre su 3-4 dakika kaynar. Aynı anda 5-7 kW kapasiteli bir klimanın çalışmasıyla, bir kova su kaynatmak teorik olarak mümkündür. Bu nedenle, dış ünite için bakımın önemi açıktır - kondansatörün yüzeyini, özellikle kavak tüyü gibi toz ve kirleticilerden temizler.
Kompresörün aşırı ısınmasının minimumda ek freon kaybı anlamına geldiğini ve en kötü durumda tüm split sistemi değiştirmek ve tamir etmek gerektiğinde tamamen başarısız olacağını size hatırlatırız. Bu tür bir çalışma maliyeti, klimanın bakım maliyetinden on kat daha fazladır.
Bir daire veya ev için doğru klima nasıl seçilir
Ülkemizin birçok bölgesinde kış çok uzun ve hepimiz yaz için sabırsızlanıyoruz. Ancak, yaz mevsimi ile, mutluluk her zaman gelmez: biz yorucu ısıdan muzdarip başlar. Özellikle yaz mevsiminin tamamını taş ormanda geçirmek zorunda kalanlar için çok zor. Çıkışı basit: odanın içindeki havayı soğutacak ve böylece orada kalmanızı daha konforlu hale getirecek bir klima almanız gerekiyor.
Ve teori ile başlamalısın. Bugün var ve bu tür güç, verimlilik ve sessiz çalışma gibi parametrelere göre klimayı seçmek nasıl soğutma fonksiyonuna ek olarak gerçekleştirebileceği diğerleri, farklı bir klima için HVAC ekipmanları ne tür anlamaya çalış. Eğitim programını geçme aşamasında tembel olmayacaksanız, o zaman sizin tarafınızdan seçilen teknik sizi hayal kırıklığına uğratmayacaktır.
Tasarım ve kurulum yöntemiyle klima çeşitleri
Tasarım gereği, tüm yerli klimalar monoblok ve iki blok (bölünmüş sistemler olarak da adlandırılır) olarak ikiye ayrılır. Bu durumda, montaj yöntemine bağlı olarak, monoblok, pencere ve zemin (mobil) olabilir ve bölünmüş sistemler sırasıyla duvar, tavan, kaset ve kanala ayrılır.
Monoblok klimalar
Monoblok klima, adından da anlaşılacağı gibi, kompresör, kondenser, evaporatör, fan, hava filtresi ve kontrol ünitesi - oda soğutma veya ısıtma için gerekli tüm bileşenleri ile tek parça bir yapıdır. Daha sıklıkla benzer klimalar ofislerde veya endüstriyel tesislerde görülebilir, ancak daireler ve özel konutlarda da bazen buluşuyorlar.
Monoblok klimaların ana avantajları, düşük maliyetli ve kolay montaj özelliğidir ve profesyonel tesisatçıların özel ekipmanlarla katılımını gerektirmez. Bununla birlikte, son derece düşük üretkenlik ve yüksek gürültü seviyeleri, bu sistemlerin popülaritesinin yıllar içinde daha fazla düşmesine neden oluyor.
pencere Monobloklar, tahmin edilmesi kolay olduğu için pencere açıklığına yerleştirilmiştir. Pencerenin çerçevesi ahşap ise, zor olmayacaktır. Evinizde çift camlı pencereler bulunan plastik pencereler varsa, bir yaprak yenisiyle değiştirilmelidir - klimanın boyutu için bir açıklık.
Açık (mobil) Klima pencerenin yanına monte edilir ve oluklu hava kanalı, hafif açık pencere yaprağından ya da camın çerçevesinden geçerek eklemlerin sızdırmaz hale getirilmesiyle odanın dışına çıkarılır. Bu tür klimalar, her şeyden önce, hareket kabiliyetleri sayesinde rüşvet vermektedir: cihaz, odalar arasında kolayca hareket ettirilebilmekte ve eğer gerekliyse, yaz ayları için bile bu alana götürülebilmekte ve buraya bağlanmaktadır. Genellikle ikamet yerlerini değiştirenler için vazgeçilmezler, örneğin bir kiralık daireden diğerine geçerler. Mobil klimaların dezavantajları arasında, çalışma sırasında sınırlı güç, artan gürültü ve kondensi manuel olarak çıkarma ihtiyacı vardır.
İki bloklu (bölünmüş sistem)
İki üniteli klima, iki bölümden oluşur - binanın dış duvarına monte edilmiş bir dış ünite ve binanın içinde yer alan bir iç ünite. Harici (sokak) ünitede, kompresör ve kondenser kapalı (oda) - evaporatöre yerleştirilir. Bu iki blok arasında, soğutucunun içinden dolaştığı tüpler bağlanır.
Bu tür klimaların tiplerinden biri, birisinin, ancak oldukça güçlü bir dış ünitenin birkaç içsel olduğu çok bölümlü bir sistemdir.
Günümüzde split sistemler, konforlu bir iç mekan iklimini korumak için en popüler cihazlardır. Bu şaşırtıcı değildir, çünkü düşük bir gürültü seviyesine sahiptirler, güçte orantılı olan monobloklardan daha verimli ve aynı zamanda ekonomik olarak elektrik tüketirler.
Çok sayıda avantajı olan bir cihaz için, tabii ki, çoğu için oldukça iyi bir miktar ödemek zorunda kalacaksınız: ekonomi sınıfının iki bloklu klimalarının maliyeti 15-20 bin ruble. ve daha fazlası. Bölünmüş bir sistem ve bir dezavantajı var: yüklemek için profesyonel yükleyicileri (aksi takdirde garantiyi kaybedersiniz) kiralamak zorunda kalacaksınız, bu da ek maliyet anlamına gelir. Birçok potansiyel alıcı için, çift üniteli klimaların çoğunun caddede negatif hava sıcaklığı ile çalışmadığı gerçeği, seçim üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.
Bölünmüş sistemin dış ünitesi.
Monoblok klimaların yanı sıra, iki parçalı üniteler, kurulum yöntemine bağlı olarak çeşitli tiplere ayrılır:
Duvara monte Çift bloklu klimalar, bu iklim ekipmanının en popüler ve yaygın versiyonudur. Bugün satılan split sistemlerin% 80'inden fazlası bu tipte. Oldukça kompakt olan, iç blokları, kural olarak, güzel bir tasarıma sahiptir ve hemen hemen her iç mekanda iyi uyum sağlar.
Yer ve Tavan Bölünmüş sistemler - geniş bir cam alanı ile ofis veya perakende alanı için idealdir. Cam duvarlar, duvar tipi bir iç ünite monte etmek için uygun değildir, bu durumda en iyi seçenek duvara değil duvara yakın yerleştirilir - tavanın altında veya zeminin altında.
Bu tür evrensel cihazlar, odada oldukça hoş bir mikro iklime neden olur: hava akışı, odanın içindeki insanlara değil, kurulum yerine bağlı olarak tavan veya duvara yönlendirilir.
kaset Klimalar öncelikle geniş alanlar için tasarlanmıştır. Süpermarket alışveriş merkezlerinde, otellerde, catering işletmelerinde, konferans salonlarında ve sinemalarda, büyük ofis binalarında, atölyelerde ve atölyelerde bulunabilirler. Kaset klima, herhangi bir iç mekana kolayca sığar, çünkü Sadece dekoratif kafesini görüyoruz, iç bloğun kendisi, odanın asma tavanının arkasındaki bakışımızdan gizleniyor.
Bu tür sistemlerde soğutulmuş hava, evaporatör ünitesinin alt panelinden beslenir. Aynı zamanda, hava akışları dört tarafı da yönlendirir, bu da klimanın düzgün ve yumuşak olmasını sağlar. Kaset modellerinin bir diğer büyük avantajı, havanın taze bir bölümünü oda havasına karıştırabilme özelliğidir, binanın dışına çıkan bir ilave hava kanalı döşemek yeterlidir.
kanal Klimalar, kasetlerin yanı sıra, asma tavanın dışına monte edilmek üzere tasarlanmıştır ve endüstriyel ve yarı endüstriyel olanlar da dahil olmak üzere büyük tesislerde kullanılır. Bir soğuk hava jeti, kanal bölme sistemi tarafından iç ünitenin yan paneline yerleştirilmiş özel bir hava kanalı vasıtasıyla yönlendirilir ve iki, beş, on veya daha fazla kanal olabilir. Kaset düzenleyicilerin yanı sıra, kanallar soğutulmuş veya ısıtılmış havayı odanın üzerine (ve birkaç oda içinde birkaç hava kanalıyla) eşit bir şekilde dağıtmayı ve taze dış hava bölümlerini uygulamayı mümkün kılar.
1. Dış ünite. 2. Hava kanalı. 3. Hava Dağıtım Izgarası. 4. İç ünite.
Inverter ve hat klimalar
Elektrik kontrol sisteminin prensibine göre, klimaların başka bir sınıflandırması vardır. Bu sınıflandırmaya göre, tüm cihazlar invertör ve lineer olarak ayrılmıştır.
Her zamanki kompresör doğrusal klima her zaman tam kapasite çalışır. Oda sıcaklığı, cihazın açılıp kapanmasıyla kontrol edilir: ayarlanan sıcaklığa erişildiğinde, klima tekrar ısındığında (veya bir ısıtma modu ise soğutulursa) klima kapanır, sıcaklık sensörü devreye girecek bir sinyal verecektir. Pratikte, lineer bir klimanın monte edildiği odadaki sıcaklık eğrisi zigzagged ve insanlar sıcaklık değişimlerinden dolayı bazen rahatsız oluyorlar.
İçinde inverter klimalar kompresör motorunun dönüş hızı düzgün ve süreklidir. Bu hız kontrolü, inverterde alternatif akımın sabit olana dönüştürüldüğünden ve sonra tekrar alternatif, ancak başka bir istenen frekansa dönüştürüldüğünden dolayı geniş bir aralıkta mümkündür. Aynı zamanda, cihazın performansı ve tüketilen elektrik miktarı sürekli değişmektedir.
İnverter tipi split sistemler, lineer üniteler için mevcut olmayan birçok avantajlara sahiptir:
- belirli bir sıcaklık rejimine hızlı erişim ve daha doğru bakım;
- kompresörün sık sık çalıştırılmaması nedeniyle yüksek enerji verimliliği (hat klimaları ile karşılaştırıldığında, soğutma modunda% 60'a varan elektrik tasarrufu ve ısıtma modunda% 45'e kadar tasarruf);
- Düşük gürültü çalışması.
Bu tür ekipmanın maliyetinin, teknik olarak daha basit doğrusal klimalarınkinden önemli ölçüde daha yüksek olacağı oldukça tahmin edilebilir. Kontrol kartı aniden arızalanmayacaksa, ucuz bir şekilde de tamir edemezsiniz.
Inverter ve lineer klimalar arasındaki fark hakkında görsel olarak bakınız:
Klima ünitesi
Ünite sayısına bakılmaksızın klima aşağıdaki unsurlardan oluşur:
- soğutucuyu sıkıştıran ve devrenin boruları boyunca dolaşmasına neden olan kompresör;
- soğutucuyu gaz halinden sıvıya aktaran bir kondansatör;
- Soğutucuyu sıvı durumdan gaz haline aktaran buharlaştırıcı;
- kapalı bir döngünün bakır veya alüminyum tüpleri, yukarıda tarif edilen elementleri bir araya getiren ve soğutucu (freon) içeren;
- evaporatöre girmeden önce soğutucunun basıncını azaltan bir kılcal boru;
- Evaporatör ve kondansatörün dış ortam ile ısı değişim oranını arttıran fanlar;
- Soğutma-ısıtma modlarını değiştirmek için dört yollu bir vana;
- sıcaklık sensörleri;
- elektronik kontrol sistemi;
- filtreler sistemi.
1. Soğutucu ile grafikler.
2. Filtre.
3. Kondenser.
4. Elektronik tahta.
5. Döner perdeler.
6. buharlaştırıcı
7. Fan
8. Dört yollu vana.
9. Soğutucu hatlarının bağlanması için bağlantı parçaları.
10. Kompresör.
11. Fan
Kompresör, kondansatör ve fanlardan biri, bölünmüş sistemin harici (sokak) biriminde bulunur. Fan sayesinde, kondansatörün sıcak ızgarasını sürekli olarak "yıkayan" hava, fazla ısıyı ikincisinden alır. İç mekan (iç ünite) ünitesinde bir evaporatör ve ikinci bir fan bulunur. Bu bloktan geçen hava, buz evaporatörü ile temasa geçer ve bundan dolayı soğur. Dış ve iç bloklar kontur tüpleri tarafından bağlanır.
Neden iki blok halinde bir bölüme ihtiyacımız var? Sadece üretilen ısının çıkarılması işlemini kolaylaştırmak adına. Prensipte, klimanın tüm yapısal elemanları bir muhafazaya yerleştirilebilir. Bu, monoblok modellerde uygulanan versiyondur. İçlerinde ısı, sokağa açılan özel bir hava kanalıyla dışarıya yönlendirilir.
Klimanın yapabileceği ek görevler
Klimanın ana işlevi, tabi ki, bir konut veya konut dışı alanda havayı soğutmaktır. Bununla birlikte, modern split sistemlerin olanakları çok daha geniştir. Birçoğu bir dizi başka görevi yerine getirebilir:
Birçok modern klimalar ısınabiliyor, ancak bunları ısıtma cihazları olarak görmüyorlar. Kış modunda, ısıtma modunda split sistemi açmanız önerilmez. Öncelikle, yine de bina tamamen ısınmayacaktır. İkinci olarak, düşük sıcaklıklarda kompresördeki yağ kalınlaşır ve özelliklerini kaybeder, bunun sonucunda soğuk çalıştırma sonucu parçaların erken aşınmasına yol açar. Isınma mevsimi, henüz ısıtma mevsiminin henüz başlamamış olduğu ya da çoktan sona ermediği ve ıssız hava koşullarının (-5 ° C... + 5 ° C) olduğu sezon dışında sıklıkla kullanılır.
Nemli bir ortamda, bazı klimaların donattığı nem alma modu faydalı olacaktır - ısı toleransını önemli ölçüde iyileştirmeye izin verir. Bununla birlikte, bu fonksiyon olmasa bile, hava havayı kısar ve bu da iklim ekipmanını seçerken dikkate alınmalıdır.
Aşırı kuru bir iklime sahip bölgelerin sakinleri, aksine, nemlendirici bir rejime sahip olan koşullandırıcıların iyi hava alabildikleri havayı nemlendirmeyi gerektirir. Aşırı kuru hava solunum sistemine zararlı olduğu için, bu tür rahatsızlıklar akciğer hastalıkları olan kişiler için yararlı olabilir, ancak satın almadan önce gereksiz bir doktor istişare olacaktır.
Ve son olarak, klima havayı soğutmaz veya ısıtır, ancak bir fan ile sadece "sürün". Bu, odadaki homojen bir sıcaklık arka planının yaratılmasını kolaylaştırır, yani. sıcak veya soğuk hava içinde eşit dağılım.
Klima farklı modlarda nasıl çalışır?
Klimanın temel modlarını ve amaçlarını öğrendikten sonra, cihazın bu modların her birinde nasıl çalıştığını öğrenmenin zamanı geldi.
Soğutma Modu (Soğuk)
Klima soğutma modunda açıldığında, evaporatörden kompresöre giden soğutucu gaz, bu aşamada gaz halinde akmaya başlar. Kompresörde, soğutucu sıkıştırılmış, basıncı 3-5 ila 15-25 atmosfer arasında yükselirken, kendisi 70-90 ° C'ye kadar ısınır. Ayrıca, sıkıştırılmış soğutucu akışkan tüplerden kondansatöre gönderilir.
Orada, fanların yoğun çalışması sayesinde, yavaş yavaş 30-40 ° C'ye kadar soğur. Soğutma, soğutucu madde yoğunlaşır. Sıvılaştırılmış soğutucu akışkanın kondenser çıkışına girdiği kılcal boruda, basıncında kısmi bir düşüş ve sıcaklıkta daha fazla bir azalma meydana gelir. Buharlaştırıcıda bir kez daha, sıvı soğutucu akışkan gaz halini geçerken, dışarıdan gelen ısı aktif olarak emilir. Sonuç olarak, klima tarafından pompalanan ve evaporatör boyunca geçen hava soğutulur. Gaz halindeki soğutucu akışkan tekrar kompresöre akar ve döngü tekrarlanır.
Gördüğünüz gibi, klimanın ilkesi üzerindeki klima, buzdolabından farklı değildir. Sadece buzdolabı kamerasını donduruyor ve fazla ısı boşluk içine atılıyor ve klima odanın soğumasını sağlıyor ve aşırı ısı sokağa çekiliyor.
Isı modu
Klimanın ısıtma modunda çalışması için, soğutucu akışkanın yönünü değiştirebilen özel dört yollu bir vana ile donatılmıştır. Bu modda çalışma prensibi, yukarıda tarif edilene benzer. Tek fark, soğutucunun artan ve azalan sıcaklık, ters sırayla artan ve azalan basınç aşamalarından geçmesidir, yani bloklar işlevsel olarak rolleri değiştirir. Sonuç olarak, dış ünitede bulunan kapasitör soğutulur ve iç ünitenin evaporatörü ısıtılır. İkincisi, biriken ısıyı klima fanı tarafından pompalanan havaya verir.
Kurutma modu (kuru)
Klima nem alma modunda çalışırken, oda havasındaki nem evaporatörün soğutulmuş yüzeyinde yoğunlaşır. Yoğuşma özel bir tavada birikir ve kanalizasyon sistemine ya da sokağa plastik bir boşaltma borusundan yavaş yavaş süzülür. Teoride, klima bu modda çalışırken, odadaki sıcaklık düşmelidir, bu her zaman gerekli değildir. Bundan kaçınınız, havanın pompalandığı fanın hızını azaltmaya yardımcı olur: radyatördeki nem yoğunlaşır, ancak odadaki hava sıcaklığı hemen hemen hiç değişmez.
Havalandırma modu (Fan)
Klima ventilasyon modunda çalışırken, kompresörü kapatılır ve soğutucu akışkan sistem tarafından tamamen durdurulur - sadece iç ünite fanı çalışır, havayı odanın içinde karıştırarak çalıştırır.
Klimanın soğutma kapasitesi nasıl hesaplanır
Herhangi bir klimanın ana özelliklerinden biri soğutma kapasitesidir. İklimsel ekipmanın işaretlenmesinde, binlerce İngiliz ısı biriminde (1 BTU / s = 0.293 W) ifade edilen soğutma kapasitesine karşılık gelen rakamlar vardır.
Soğutma kapasitesi gibi bir parametre ile ev veya ofis için klima nasıl seçilir? Belirli bir odada rahat bir sıcaklık sağlamak için göstergeye ihtiyaç duyulan teknik?
Küçük bir ev ya da apartmandan bahsediyorsak, gerekli soğutma kapasitesini odanın alanına bağlayan basitleştirilmiş bir şema kullanarak hesaplamaları yapmak kesinlikle mümkündür. 1 kW'lık (yani 3.41 kBte / s) bir odanın 10 m 2'lik bir alanla (3 m'nin altındaki standart bir tavan yüksekliği ile) koşullandırılması için yeterli olduğu varsayılmaktadır.
Daha ayrıntılı bir hesaplama yapmak istiyorsanız, özellikle büyük bir odada kurulacak olan klimanın gerekli soğutma kapasitesini belirlerken önemli olan aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi ek parametreyi hesaba katmanız gerekecektir:
- kat sayısı;
- odanın yeri (güneşli veya gölgeli tarafı);
- tavan yüksekliği;
- cam alanı;
- odadaki ortalama insan sayısı;
- ev aletleri ve aydınlatma cihazlarının çalışması sırasında açığa çıkan termal enerji miktarı.
Örneğin, odadaki her insan yaklaşık 100-150 W ısı getiriyor, güneşli tarafta bulunan pencereler sayesinde, metrekare başına yaklaşık 300-400 W, ev aletleri ve ampullerin çalışması sırasında ortaya çıkan ısı, 0,3 vb. ısı yayılma katsayısı ile nominal güç.
Klimanın soğutma kapasitesinin ayrıntılı bir hesaplamasını yaparken dikkate alınması gereken faktörler ve parametreler oldukça fazla olduğundan, bu çalışma profesyonellere devredilmelidir.
Gücün yanı sıra hangi özellikler önemlidir
Soğutma kapasitesi oldukça önemlidir, ancak iklimsel ekipmanın tek özelliği değildir. Bir klima seçerken nelere bakacağınızı düşünün.
Enerji verimliliği sınıfı
Ekonomi, sadece klimanın pasaportuna bakarak değerlendirilebilecek bir özelliktir. Orada kayıtlı enerji verimliliği sınıfı Cihaz Latin harfleri ile gösterilir - A'dan G'ye. Sınıf A'ya karşılık gelen modeller en ekonomiktir. Bununla birlikte, mağazalarda, A'nın altında bir enerji verimliliği sınıfına sahip bir bölünmüş sistem bulunamaz. Bugünün klimalarının büyük çoğunluğu zaten A ++ veya hatta A +++ olarak sınıflandırılmıştır.
Enerji verimliliği katsayısı
Klimanın ekonomisi hakkında karar verebileceğiniz başka bir parametre enerji verimliliği katsayısı. İklim ekipmanı için iki verimlilik faktörü kullanılır: EER ve COP. EER katsayısı, klimanın soğutma gücünün, tüketilen elektrik gücüne oranıdır. Odayı ısıtmak için klimayı kullanmayı planlıyorsanız, üretilen ısı enerjisinin ve tüketilen elektriğin oranı olan COP katsayısına dikkat etmeniz gerekir.
İyi verim 3 veya daha yüksek bir değere eşittir. Bu gösterge ile 3 kW kapasiteli bir klima 1 kW elektrik tüketir. Klimanın verimlilik faktörü ne kadar yüksekse, rahat bir oda sıcaklığı için daha az ödeme yapmanız gerektiği açıktır.
Gürültü seviyesi
Birçok potansiyel alıcı için alıcı gibi bir parametre gürültü seviyesi. İnverter tipinin en sessiz split sistemlerinde, gürültü seviyesi 20 dB'yi aşmaz. Bunun çok fazla olup olmadığını anlamak için, gecenin gürültü seviyesinin 30-45 dB'yi geçmemesine göre, "Sessizlik" yasasının gereklilikleriyle karşılaştırmak yeterlidir. 20 dB'lik teçhizatın gürültüsü, duvar saati veya kişinin fısıltısı ile orantılıdır. Tersine çevirmeyen modeller biraz daha gürültülüdür - 30 ila 45 dB arası: gece bu ses sizi biraz rahatsız edecektir, ancak gündüz bunu fark etmeyeceksiniz.
Ek özellikler
Bazı klima modellerinde, bazı ek modlar ve fonksiyonlar olabilir. Hepsi sadece kullanılabilirliği arttırmaya hizmet ediyor. Bazı ek fonksiyon modellerinde bile çok fazla. Bir apartman dairesi veya bir kır evi için böyle bir klima seçmeden önce, bu fonksiyonlara gerçekten ne kadar ihtiyaç duyduğunuzu düşünün, çünkü daha yüksek konfor için ödeme yapmanız gerekecektir.
Uyku modu
Uyku Modu (Uyku Modu) gece istirahati için ideal koşullar yaratır. Bu mod, fan devir sayısının azaltılmasıyla elde edilen, klimanın ürettiği gürültüyü azaltmayı içerir. Ayrıca, gece modunda çalışan klima, oda sıcaklığını kademeli olarak 2 ° C düşürerek, gece soğutmayı simüle eder. Sabah, sıcaklık tekrar rahat bir seviyeye yükselir.
3B Akışı işlevi
Fonksiyon 3D akışı, soğutulmuş havanın yönünü, en geleneksel klimalarda olduğu gibi yukarı ve aşağı değil, aynı zamanda sağa ve sola doğru ayarlamanıza izin verir. En "gelişmiş" modellerde, hava akışının yönü, uzaktan kumandanın bulunduğu yerdeki konum tarafından ayarlanabilir - uzaklığın olduğu yerde, esinti patlar.
kronometre
Zamanlayıcı, klimanın başlangıç ve bitiş zamanını ayarlar. Bu fonksiyonla, evinizdeki işten döndüğünüzde taze ve havalı olacağından emin olabilirsiniz.
Turbo işlevi
Turbo fonksiyonu, odayı hızlı bir şekilde soğutmanız veya ısınmanız gerektiğinde kullanışlıdır. Bu mod etkinleştirildiğinde, klima ayarlanan sıcaklığa ulaşıncaya kadar tam güçte çalışır.
Hava arıtma
Ek filtreler nedeniyle hava arıtma gerçekleştirilir. Modern split sistemlerin çoğunda, akciğerlerimizi tozdan (ve aynı zamanda ısı değiştiriciden) koruyan tek bir filtre bulunur. Standart versiyondaki bir dizi modelde, en küçük partikülleri, örneğin bitkilerin poleni ve her türlü koku ve sigara dumanını yakalayabilen ek ince filtreler vardır. Klimanızda böyle bir filtre yoksa, önemli değildir: Ayrı olarak satın alınabilir. Bu arada, geleneksel filtrelerin aksine, ince filtreler geri yüklenemez. Zaman zaman değiştirilmesi gerekecek. Servis ömürleri hava kirliliğine bağlıdır, ancak büyük bir şehrin şartlarında nadiren 3-4 ayı geçer.
Otomatik teşhis
Kendi kendine teşhis, gerekirse, klimanın arızasının nedenini belirleyebileceğiniz bir işlevdir.
Bu, modern klimalarda bulunabilecek tüm ek özellikler değildir. Birim ne kadar pahalı olursa, odanın içindeki mikro iklimlendirme kalitesi üzerinde entelektüel kontrol sisteminden daha çeşitlidir. Örneğin, 3D I-SEE fonksiyonu: klima trafiği yakalayan sensörleri kullanır, şu anda odada kaç kişi olduğunu "sayar" ve bu temelde performansını (ve bazı durumlarda hava akışının yönünü) ayarlar. Bir kelimede, paranın için herhangi bir kapris.
Hangi klimayı seçeceğinizi seçin
Bugün, düzinelerce üreticinin yüzlerce modeli klima, iklim ekipmanı pazarında. Ama seçim ne kadar zengindir ki, yapılması o kadar zorlaşır. Hangi marka tercih edilir?
1. Klima ekipmanlarının en iyi üreticileri Japon Daikin, Mitsubishi, Toshiba, Fujitsu'dur. Klimaları yüksek verim katsayılarına sahiptir, yüksek kaliteli bileşenlerin kullanımıyla üretilirler, iyi güvenilirlik ve büyük hacimli işlevsellik ile ayırt edilirler. Bu tür ekipman sınıfı "elit" maliyeti 25 bin ruble başlar.
2. Önde gelen Kore Hyundai, LG ve Samsung ve Japon Panasonic ve Hitachi "daha uygun fiyata kaliteli" kategorisinde. Bu fiyat segmentinde Amerikan ürünleri (General Electric, Fedders, Carrier) ve Avrupa (French Airwell ve Italian Delonghi, Argo ve Mariani Clima) bulunmaktadır. Bu markaların klimalarının maliyeti - 20 bin ruble.
3. Ekonomi sınıfı, esas olarak Çin şirketlerinin - Gree, Haier, Midea, Dantex ürünlerinin - temsilidir. Bu klimaların ortalama maliyeti - 15 bin ruble.
Sınırlı mali yetenekleri nedeniyle, öncelikle malların mağazadaki fiyat etiketine bakmaya zorlandıkları ve daha sonra özelliklerine göre, oldukça yaygın bir hataya karşı uyarmak istiyoruz. Birçoğu, para biriktirme çabasıyla, "gri" olanlardan teknoloji edinir, yani. gayri resmi ithalatçılar. Bu şekilde seçerseniz, Çin'in yarı yeraltı fabrikalarından birinde monte edilen veya şirketin fabrikasında reddedilen bir klima ile kalacağınız çok muhtemeldir. Resmi yapımcıların veya büyük tedarikçilerin hizmetlerini kullanmak için, zayıf yapı kalitesine ve kısa süreli sinir bozucu ekipmana sahip olmamak için yalnızca bir tane garantili yol vardır.
Bu arada, bütçenizi planlarken, klimanın satın alımının harcamalarınızla sınırlı olmayacağını unutmayın - montajcıların hizmetlerini ödemek zorundasınız. Sezon dışı kurulumda uzmanlar tarafından size bölünmüş sistem maliyetinin% 20-25'i kadar bir tutar mal olacak, yaz aylarında fiyatlar genellikle artar ve maliyetin% 40'ına ulaşabilir.
Ünitenin maliyetinin, tasarımının güvenilirliğinin ve sağlayabileceği rahatlığın optimum oranını elde etmeyi başarırsanız, seçiminiz başarılı kabul edilebilir.