1) Temel ünite tipine bağlı olarak (LMV5...)
SQM45... / SQM48... aktüatörleri ve bu veri sayfası aşağıdakiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır:
Aktüatörleri ürünlerine entegre eden OEM'ler!
Kullanmak
SQM45 / SQM48 aktüatörleri, yağ basıncı kontrolörlerini sürmek için uygundur, kelebek
vanalar, damperler veya döner hareket gerektiren diğer uygulamalarda kullanım için.
Uygulama alanları, orta ila daha büyük kapasiteli petrol ve gaz brülörleridir.
ısıl işlem tesisleri gibi.
Aktüatörler öncelikle gaz akışının yüke bağlı kontrolü için kullanılır, yağ
elektronik oranlı yanma kontrolü LMV5 ile bağlantılı olarak hacim ve hava hacmi.
Kişilerin yaralanmasını, mülkün veya çevrenin zarar görmesini önlemek için aşağıdakiler
uyarı notlarına uyulmalıdır!
Aktüatörleri açmayın, müdahale etmeyin veya değiştirmeyin!
tehlikeli durumlar meydana gelebilir
uygulama standartları
kalifiye ve yetkili personel tarafından gerçekleştirilir
birden fazla anahtarı açmak için gereklidir. Bakım çalışması yapmadan önce,
ekipmanın elektrik bağlantısı kesilmelidir
Kurulum yerinde kurulmalıdır
boru bağlantı parçaları. Topraklama, yeterli pullar ve kablo bağlantıları ile sağlanmalıdır.
yeterli koruma. Yalıtılmamış bağlantıların veya kabloların
Dokunulmak
kablolamanın düzgün durumda olduğundan emin olmak için kontrol edin
herhangi bir hasar göstermeseler dahi devreye
temas halinde.
Önerilen: ESD ekipmanı kullanın
CSeviye! Tahrik mili veya göbek ile olası bağlantı:
Mekanik aşırı yüklenme nedeniyle izin verilmeyen yükleri ve momentleri önlemek için uygun eylemler
mekanik kaplinde alınmalıdır
Örnek: Mekanik boşluksuz dengeleyici kavramalar olarak metal körüklü kavramalar
Yalnızca belirtilen kablo kullanılabilir (bkz. Temel Belgeler P7550). en
kablonun koruması, sağlanan sekme kullanılarak baskılı devre kartına bağlanmalıdır.
Uyarı!
Aktüatörün muhafazasının, aktüatörün fonksiyonel topraklamasına (FE) bağlı olduğundan emin olun.
sistem.
Gerekirse, sabitleme noktalarından izole boya katmanlarını çıkarın.
brülör muhafazası veya ayrı topraklama kabloları çalıştırın. Ayrıntılı bilgi için bkz.
"LMV5... sistemi için Kurulum Talimatları" (J7550.1).
IP54 koruma derecesini sağlamak için, uygun M16 rakorlar kasaya takılmalıdır.
aktüatörün M16 açıklıkları. Kullanılan M16 rakorları kablo gerilim azaltma özelliğine sahip olmalıdır. ile
aktüatörün tüm hizmet ömrü boyunca koruma derecesi IP54 sağlamak,
tahrik mili, doğrudan suya veya toza maruz kalmayacak şekilde yerleştirilmelidir.
ilgili standartlar (örn. DIN EN 60730 ve DIN EN 60335'e göre)
uygun halkalar
ayrıca güvenli
eleman forma uygun olmalıdır
Uyarı!
Muhafaza kapağı, kablolama veya kablolama için yalnızca kısa süreler için çıkarılabilir.
adresleme yaparken Toz veya kirin olmayacağından emin olunmalıdır.
bu tür işler yapılırken aktüatörün içine girin.
Aktüatör, ESD'ye duyarlı bileşenlere sahip bir baskılı devre kartı içerir.
Tahtanın üst tarafında, doğrudan çarpmalara karşı koruma sağlayan bir kapak bulunur.
İletişim. Bu koruyucu kapak çıkarılmamalıdır! Alt tarafı
tahtaya dokunulmamalıdır.
Adresleme (fonksiyonların atanması), SQM4'ün...
ve AZL5 görüntüleme ve çalıştırma ünitesi ve üzerindeki adresleme düğmesi ile yapılır.
muhafaza kapağının altında bulunan aktüatör (Temel Dokümantasyona bakın)
P7550).
Aktüatör fonksiyonlarının doğru ataması, yanıp sönme yardımı ile kontrol edilebilir.
LED'ler.
İzin verilen maksimum kablo uzunluğu için Temel Belgelere bakın.
Kablolama kesinlikle seri olmalıdır (dallanmaya izin verilmez!).
Elektriksel bağlantı
Sağlanan RAST3.5 konektörü, elektrik için vidalı terminallerle kullanılmalıdır.
bağlantılar. Vidayı takmak için 0,25 Nm'lik bir sıkma torku dikkate alınmalıdır.
Aktüatörün tasarlanmış ömrü* 250.000 başlatma döngüsüdür (KAPALI ð AÇIK ð KAPALI).
normalin altında olan tüm dönüş açısı aralığında nominal tork ile yük
ısıtma modunda çalışma koşulları yakl. 10 yıllık hizmet (başlangıç
isim plakasında belirtilen üretim tarihinden itibaren). Bu dayanıklılık testlerine dayanmaktadır
EN 298 standardında belirtilmiştir.
Avrupa Kontrol Üreticileri tarafından koşulların bir özeti yayınlandı
Dernek (Afecor) (www.afecor.org).
Tasarlanan kullanım ömrü, üreticinin talimatlarına göre aktüatörün kullanımına bağlıdır.
veri Sayfası. Brülör çalıştırma sayısı açısından tasarlanan kullanım ömrüne ulaştıktan sonra
döngüler veya ilgili kullanım süresinden sonra aktüatör değiştirilmelidir.
yetkili personel.
* Tasarlanan ömür, Teslimat Şartlarında belirtilen garanti süresi değildir.
servis notları
Bir aktüatörü değiştirirken aşağıdaki noktalar kontrol edilmeli ve gerekirse,
düzeltildi:
Aktüatör elektrikli ve elektronik bileşenler içerir ve atılmamalıdır.
evsel atıklarla birlikte
Yerel ve şu anda geçerli olan mevzuata uyulmalıdır.
SQM45... / SQM48... aktüatörleri sağlam bir tasarıma sahiptir ve yalnızca
küçük tepki.
Kontrol ve konum geri bildirimi, bir veri yolu sistemi (CAN) aracılığıyla gerçekleşir.
Bus kablosu ayrıca aktüatörlere güç sağlamak için kullanılır.
Aktüatörler, step motorlar tarafından tahrik edilir ve çözünürlükte konumlandırılabilir.
0.1°.
Özellikleri ve ayarları (çalışma süresi, dönüş yönü, limit konumları)
SQM4... kontrol eden temel birim tarafından belirlenir (örn. LMV5...; ayrıntılar için bkz.
LMV5'in Temel Belgeleri P7550'ye...).
İlgili kontrol elemanlarının çalışma süreleri, temel ünite tarafından değiştirilir.
brülörün kontrol aşamasına bağlı olarak (örn. başlatma aşaması: kısa çalışma süresi;
çalışma: uzun çalışma süresi).
sonlandırma direnci
Seri veri yolu kablolamasının sonuna bir sonlandırma direnci takılmalıdır.
Bu amaçla, son aktüatörde BUS SONLANDIRMA olarak bir jumper ayarlanmalıdır.
direnci etkinleştirecek olan veri yolu kablosu.
Diğer tüm aktüatörlerde, bu jumper diğer konuma ayarlanmalıdır (devre dışı).