Tüm kurulumlarda zorunlu donanım, topraklama güvenliğinizi garanti eder. Evin her yeri söz konusu.
Topraklama, bir cihazdaki kısa devre kaynaklı bir akımı boşaltmak için kullanılır. Daha sonra bir sızıntı tespit edildiğinde, tablodaki diferansiyel cihazı tetiklenir ve devre boyunca güç kaynağını keser. Bu cihaz olmadan, ona dokunan kişiyi elektriğe sokma riski altında cihaz açık kalır.
Topraklama, her soketten başlayarak ve telin her çıkışından başlayan ve panelin bir terminaline bağlanmaya gelen iletkenlerle (yeşil-sarı) yapılır.
Her bir devredeki topraklama kabloları yeşil terminal bloğuna bağlanır: sıkıştırma hücresi başına tek bir iletken.
Ardından ana koruyucu iletkeni (genellikle 16 mm² kesitli) bu terminal bloğuna bağlayın ve daha sonra topraklama terminaline bağlanacaktır.
Topraklama şeridi, panodan gelen kabloyu ve topraklama kablosunu (gömülü) bağlamak için kullanılır.
Ayrıca, tüm kurulumun uygunluğunu ölçmek için de kullanılır.
Dışarıda kur
Topraklama kablosu (topraklama örgüsü olarak da bilinir) üç şekilde uygulanabilir.
• En yaygın çözüm, onu yere sürülen bir veya daha fazla kazıkla bağlamaktır. Bu miktarlar galvanize çelik, bakır veya bakır kaplı çelik olabilir.
• Örgü, hafriyatın dibine, yani evin beton temellerine gömülebilir. Ancak bu çözüm, inşaat sırasında açıkça planlanmış olmalı.
• Toprakla doldurulmuş bir hendekte (1 M M ile 1.60 M M derinliğinde) de gömülebilir. 25 mm² iletken daha sonra iletkenlik için çıplak (kılıfsız) veya kurşunla kılıflanmıştır.
Toprağın doğasına ve seçilen tesisat tipine bağlı olarak, bir "toprak ohmmetre" ile ölçülecek minimum direnç seviyesi elde edilmelidir.
Daha fazlasını öğrenmek için:
promotelec.com