Bu makale, radyatörlerin nasıl düzgün bir şekilde monte edileceğiyle ilgilidir. Eski ısıtma cihazlarının değiştirilmesi gerektiğinde durum oldukça tipiktir. Eski konvektörleri veya dökme demir pilleri sökmenin yollarını keşfedeceğiz ve bağlantılarını yeni bimetalik radyatörlere nasıl uyarlayacağımızı anlayacağız.
Değiştirme veya onarım
Küçük bir lirik bastırma ile başlayalım. Eski pillerin değiştirilmesi gerçekten sadece bir durumda gereklidir - konvektörler takılı olduğunda, odadaki konforlu bir sıcaklığı muhafaza etmek için yetersiz olan ısı dağıtımı.
Diğer tüm durumlarda, daha ucuz yarı önlemler ile alabilirsiniz:
- Soğuk son bölümlere sahip dökme demir kesitli bir batarya, genellikle yıkamak için yeterlidir., alt sağır fişi tıkama musluğu yerine takılması;
İpucu: dış bölümler kirli kir ile tıkanmış ise, bunlar sökülüp kazıkta tavlanabilir. Bundan sonra, radyatör tokmak için, kir kalıntılarını yıkmak ve yedek contaları ayırmak için yeterlidir.
- Uzun bir radyatörün dengesiz ısınması durumunda, neden yanal bir yanlı bağlantı da olabilir.. Bu durumda, tüm soğutucu ilk birkaç kanalda dolaşır. Sorunu çözmek için, bağlantı şemasını çapraz olarak değiştirerek bağlantıyı değiştirmek yeterlidir;
- Son olarak, tüm bölümler aynı sıcaklığa sahipse, ancak odayı yeterince ısıya sahip değilse, her zaman birkaç bölüm daha ekleyebilirsiniz..
sökülmesi
Öyleyse, eski aygıtı nasıl sökebilirim? Konvektör ve dökme demir radyatör için çözümler düşüneceğiz.
konvektör
- Yükseltici ısıtmayı sıfırlarız.
- Metal kesme eyeliner için öğütücü veya demir testeresi. Kesimden en yakın virajlara olan mesafe en az 15 santimetredir: dişi kesmemize izin vermelidir.
- Konvektörü montaj aparatına takarak, montaj dübellerini duvardan kopardık.
- Dış pahı, her iki gömlekdeki bir dosyayla kaldırırız, böylece plaka için bir yolculuk yapılır.
- Beş dişe ayırın.
İpucu: boruyu az miktarda herhangi bir yağ ile yağlarsanız (iğler, dikiş makineleri için yağ veya hatta aracın karteri dışında çalışıyorsa), iplik daha az efor sarf ederek ve puanlama yapmadan kesilir.
Dökme demir radyatör
- Yükselticiyi bırak.
- Her iki astardaki kilit somunlarını çevirin. Eğer iplik boya ile tıkanırsa, bunu bir bina kurutucusu, gaz torcu veya kaynak makinesi ile yakarız.
- Radyatör tapalarını somunlardan sonra dişin ucuna sürüyoruz. Eğer stoper dönmüyorsa, ısınma tekrar yardımcı olacaktır: son bölümün toplayıcısını ısıtın ve ısıl genleşme ipliğini hareket ettirmenize izin verecektir.
- Radyatörü braketten çıkarın.
malzemeler
Radyatörlerin Ne ve Nasıl Kurulur? Boru seçimi ve çemberleme elemanları ile başlayalım.
Kaynak yokken DH sisteminde bir ısıtma radyatörünün montajı veya transferi yapılabilir:
- Dişler üzerinde siyah veya galvanizli çelik boru. Çelik borular, astarın basınç dalgalanmalarına karşı maksimum dayanıklılığını sağlayacaktır; Ancak, düzenek, diş çekme ve ince uçların ince ayarını yapmak için çok sayıda manuel çalışma gerektirir.
- Oluklu paslanmaz boru. Hidrolik şokları (Kore Kofulso boruları için beyan edilen yıkıcı basınç - en az 50 atmosfer) mükemmel bir şekilde transfer eder, minimum yarıçapla kolayca bükülür ve bir çift ayarlanabilir anahtar ile monte edilir. Boruların tek dezavantajı nispeten yüksek bir fiyattır (metre başına 200 ruble).
Radyatörü asmadan önce, seçmeli ve valfler seçmelisiniz. Bu rolde şunlar olabilir:
|Takviye elemanı||fonksiyonlar|
|Küresel vanalar||Cihazı devreden ayırın|
|Throttles (konik valfler, kontrol valfleri)||Isı transferini sınırlamak için besleme hattının akış hızının manüel modda düzgün ayarlanması|
|Termal kafalar||Sabit oda sıcaklığı ile ısı transferinin otomatik ayarlanması|
Birkaç şey düşünmeye değer:
- Evin üst katında, cihazın sağır fişinde alt şişeleme veya çift ısıtma boruları arasındaki jumperın üst noktasında, bir hava deliği monte edilmelidir - bir Mayevsky musluğu veya bir otomatik hava deliği.
Not: Cihazın üst kolektörü besleme hatlarının üzerindeyse (örneğin, kompakt konvektör yerine bir radyatör takıldığında) alt katların herhangi birinde bir havalandırma deliğine de ihtiyaç vardır.
- Herhangi bir kısma veya kesme vanasından önce, bir baypas gerekir (bağlantılar arasında bir köprü). Bu talimat, bir baypas olmaksızın, jikle, musluk veya termal kafa, tüm yükselticinin geçirgenliğini düzenleyecektir ve çok geçmeden komşularınız size gelecektir.
Vanayı radyatöre bağlamak için, Amerikan hızlı konektörler genellikle kullanılır. Sgona'daki geleneksel kurulumla karşılaştırıldığında radyatörün kurulumunu veya sökülmesini birkaç kez kendi elleriyle hızlandırıyorlar.
montaj
Duvar montaj
Ana duvara bir radyatör nasıl asılır? Herhangi bir radyatör tipi için, üç bölüm başına bir braket oranında bir dizi pinli braket satın alınır.
Daha fazla kurulum zor değildir:
- Ek noktaları alt ve üst başlıkların altında işaretlenmiştir.
- Duvar, plastik dübel braketinin çapına karşılık gelen bir çapla delinir.
- Braketin sarıldığı duvara bir duvar fişi sürülür. İşlem gerektiği kadar tekrarlanır.
Radyatörleri parantez olmadan nasıl asarsınız? Bir taraftan çıkarılmış bir pah ile 10 - 12 mm çapa sahip düzgün takviye kurtarmaya gelir. Biraz daha küçük (0,5 mm) çaplı duvarda açılan deliklere sürülür.
Zemin montajı
Işık bölmeleri olan bir odada (alçı levha veya kül bloktan) bir ısıtma radyatörü nasıl yerleştirilir?
- Zemin montajı için kollar, ankraj cıvataları veya altıgen başlı en az 8 mm çapında kendinden kılavuzlu vidalarla zemine tutturulur.
Dikkat: ahşap zemin üzerinde, pili ışık olsa bile duvara sabitlemek de istenebilir. Böylece, inşaatın eksik olduğu katılığa vereceğiz.
- Radyatör raflara asılır ve standart donanımlarla sabitlenir.
Trafik sıkışıklığı
Bir radyatörün nasıl asılacağı - bunu çözdük. Bir sonraki aşama, geçit ve kör radyatör tapalarının montajıdır.
Sızdırmazlık için, standart contalar genellikle kullanılır - silikon (kollektörün uç yüzeyinin düzlemi boyunca dairesel bir oluğa sahip bölümler için) veya paronitik olanlar.
Bununla birlikte, genellikle bir conta yerine, ipliği boya ile basit ve kanıtlanmış bir yöntem kullanılır.
- İplikte, çabuk kuruyan herhangi bir beyaz (radyatörün rengine benzer) boya az miktarda uygulanır.
- Sıhhi keten iplik sarılı iplik sırasında.
- Telin üstüne biraz daha boya uygulanır, bundan sonra iplik sıkılır.
Not: Bu yöntem, ısıtma sistemindeki dişli bağlantılar için mükemmeldir.
Boru montajı
Oluklu paslanmaz çelik örneği üzerinde düşünürüz.
- Bağlantı parçaları, astar dişlerinin etrafına sarılır. Dökme demir pillerinden beş dişe kadar olan eyeliner akışını kısaltmak ve göreceli olarak yumuşak bir pirinç bağlantı parçasına zarar vermemek için bir kalıpla bunları sürmek daha iyidir. Yukarıda tarif edilen dişlerin sızdırmazlık yöntemi.
- Armatürün somunu gevşetilir, daha sonra boru içine sokulur.
- Daha sonra somun, orta kuvvetle bir anahtarla sıkılır.
Bağlantı tapaları
Isıtma radyatörleri Amerika'da nasıl asılır?
- Bir Amerikanın cevabı (dişli ile), radyatör tapasına vidalanır.
- Bir kapak somununa sahip bir fitting, oluklu borunun önündeki bükülme nedeniyle merkezlenir.
- Somun, eşleşen parçanın dişi üzerine vidalanır ve ayarlanabilir bir anahtarla sıkılır.
Basınç testi
Bir ısıtma radyatörünün düzgün bir şekilde nasıl monte edileceğine dair bir başka önemli nokta da, kaçak olmadığından emin olmak: tüm bağlantıların montajından sonra, basınç testi zorunludur.
Kış aylarında, yükselticiyi doldurmak yeterlidir; Yaz aylarında opressovochny pompasını kullanmak gerekir. Devre bölgesinde aşırı basınç oluşturur, bunun yokluğu basınç göstergesi tarafından yarım saat kontrol edilir.
Sonuç
Bir apartman dairesinde ısıtma cihazlarını kendi kendine değiştirirken önerimizin okuyucuya faydalı olacağını umuyoruz. Radyatörlerin nasıl kurulacağı hakkında daha fazla bilgi, makaleye ekli bir video ile okuyucuya sunulacaktır. İyi şanslar!