9
Türkçe Kullanıcı Kılavuzu
RSD Rain Sensor
Rain Bird® RSD Series Rain Sensor; 24 VAC meskun ve
ticari uygulamalara uygun, montajı kolay, dayanıklı ve göz
zevkine hitap eden bir yağmur sensörü cihazıdır. Yüksek
kaliteli bu ürün, yağış miktarını ölçüp sulama gerekmeyen
zamanlarda otomatik olarak sulamayı durdurarak su
tasarrufu sağlar.
!
NOT: RSD Rain Sensor, tüm 24 volt alternatif
akımlı (VAC) kontrol devreleri ve 24 VAC pompa
start röle devreleri ile uyumlu düşük voltajlı bir
cihazdır. Cihazın elektrik gücü, istasyon başına on
adet 24 VAC, 7 VA selenoid valfı ve bir adet ana
valfı çalıştırabilen kontrol üniteleriyle kullanıma
uygundur.
Direkt etkili pompa start sistemleri veya pompa
start röleleri gibi 110/250 VAC cihazlarla veya
devrelerle KULLANMAYIN.
Yer Seçimi
Rain Sensor'ı insan yapımı veya doğal engellerden
etkilenmeden doğal yağışı toplayabileceği bir yere
monte edin. Cihazı saldırgan kişilerin zarar veremeyeceği
bir yüksekliğe yerleştirin. Yağmur sensörünü Şekil 1'de
gösterilen yerlere monte etmekten kaçının.
!
Rain Sensor'ı cihazın doğal yağışı toplama ve
kaydetme kabiliyetinin nozul, yağmur oluğu, ağaç
gibi faktörlerin etkisine açık olacağı yerlere monte
ETMEYİN.
Rain Sensor'ı ağaçlardan kopan parçaların içinde
birikebileceği yerlere monte ETMEYİN.
Rain Sensor'ı şiddetli rüzgara maruz kalacağı yerlere
monte ETMEYİN.
Çalıştırma
Yağış Ayarını Yapın
Sensörün yağış ayarı, sulama döngüsünü kesmek için
gereken yağış miktarını belirler. Yağış ayarını 5 mm ila
20 mm (1/8” ila 3/4”) arasında yapabilirsiniz. Ayarlama,
sensörün ayar topuzu saat yönüne veya saat yönünün
tersine çevrilerek yapılır. Yağış ayarını yapmak için; istenen
yağış ayarı, Şekil 2'de gösterildiği gibi, sensör gövdesindeki
ok (A) ile hizaya gelene kadar sensörün ayar topuzunu
çevirin.
Bulunduğunuz yerin ideal yağış ayarı; toprak tipi, rüzgar,
sensörün aldığı doğrudan güneş ışığı yanısıra yağış sıklığı
ve miktarına bağlıdır. Bir sonraki sayfada yer alan tabloda,
uygun yağış ayarını belirlemenize yardımcı olacak öneriler
verilmektedir.
Sulama Yerinin Koşulları Yağış Ayarı
• Sensör uzun süre doğrudan
güneş ışığı alır
• Killi toprak
3 mm ila 6 mm
(1/8” ila 1/4”)
• Sık, kuvvetli yağış
• Sensör çoğunlukla gölge olan
bir yere monte edilmiş
• Kumlu toprak
13 mm ila 20 mm
(1/2” ila 3/4”)
Havalandırma Bileziğini Ayarlayın
Havalandırma bileziği, “kuruma süresi” ni yani sensörün
yağış sonrası sulamayı ne kadar süreyle durduracağını
belirler. Uygulamaların çoğu için havalandırma bileziğini
tam açık konuma getirin.
Yağış sonrasında suyun birikme eğilimi olan mülklerde
sensörün havalandırma bileziğini kısmen kapatın.
Havalandırma bileziği bu şekilde ayarlandığında, sulamanın
durdurulduğu süre uzar ve böylece biriken suyun çekilmesi
için zaman tanınır.
Kuruma süresini ayarlamak için, sensör ayar topuzunun
altındaki havalandırma bileziğini Şekil 3'te gösterildiği gibi
istenen konuma getirin.
Montaj
!
NOT: Montaj talimatlarını özenle uygulayın ve
üniteyi yalnızca National Electrical Code (NEC) ya
da ülkenizin elektrik kanununa tam olarak uyumlu
biçimde monte edin.
Konsol Modeli
RSD-BEx Rain Sensor konsol modelini monte etmek için:
1. Kontrol ünitenizden en fazla 7,6 m (25’) uzaklıkta
uygun bir montaj yeri belirleyin. Temin edilen 7,6
m (25’)'lik kabloya ek yapılarak uzatma sağlanması
önerilmez.
2. Şekil 4 (C)'da gösterildiği gibi bağlantı parçasındaki
delikler (C) den iki montaj vidasını geçirin. Montaj
yüzeyi (ahşap, fayans, tuğla vb.) ne uygun tespit
malzemesi kullanın.
3. Yağmur sensörü ayar topuzunun hizada olduğundan
ve sensörün üzerinde engelleyici herhangi bir nesne
bulunmadığından emin olun.
Kanal Modeli
RSD-CEx Rain Sensor kanal modelini monte etmek için:
1. Kontrol ünitenizden en fazla 7,6 m (25’) uzaklıkta
uygun bir montaj yeri belirleyin. Temin edilen 7,6
m (25’)'lik kabloya ek yapılarak uzatma sağlanması
önerilmez.
2. Rain Sensor'ın ana kablolarını, Şekil 5'te gösterildiği
gibi, montajınıza tam olarak uyan bir adaptörden
geçirin ve sensörü adaptöre vidalayın. Temin
edilen 7,6 m (25’)'lik kabloya ek yapılarak uzatma
sağlanması önerilmez.
3. Yağmur sensörü ayar topuzunun hizada olduğundan
ve sensörün üzerinde engelleyici herhangi bir nesne
bulunmadığından emin olun.
4. Kanala uygun adaptörü emniyetledikten sonra
“Rain Sensor Kablajı” bölümünde açıklanan ilgili
prosedürleri uygulayarak Rain Sensor'ı kontrol
ünitesine bağlayın.
Rain Sensor Kablajı
Rain Sensor Terminalleri Olan Kontrol
Üniteleri
Modern kontrol ünitelerinin çoğunda (örn. Rain Bird
ürünleri) yağmur sensörünün ana kabloları için yerleşik
terminaller bulunur. Tahsis edilmiş yağmur sensörü
terminalleri, kontrol ünitesinin terminal ayar şeridi
üzerinde çoğunlukla “sensor”, “SENS”, “S” veya “SN” olarak
işaretlenmiştir.
1. Yağmur sensörünü bağlamak için, kontrol ünitesinin
yağmur sensörü terminallerindeki jumper tellerini
(varsa) çıkarın.
2. Yağmur sensörünün kırmızı ve siyah renkteki ana
kablolarını, Şekil 7'da gösterildiği gibi, kontrol
ünitesinin sensör terminallerine bağlayın.
Rain Sensor Terminalleri Olmayan Kontrol
Üniteleri
Kontrol ünitenizde yağmur sensörüne tahsis edilmiş
terminaller YOKSA aşağıdaki prosedürü uygulayın.
1. Kontrol ünitesi terminal ayar şeridindeki ortak
terminal (“C” veya “COM”) de bulunan teli sökün.
Ardından bu teli kırmızı renkteki Rain Sensor ana
kablosuna bağlayın.
2. Siyah renkli Rain Sensor ana kablosunu, Şekil
8'de gösterildiği gibi, kontrol ünitesi terminal
ayar şeridindeki ortak terminal (“C” veya “COM“) e
bağlayın.
Sistemin Test Edilmesi
Montajın ardından, düzgün biçimde çalıştığından emin
olmak için sensörü test edin. Sulamayı başlatmak için
kontrol ünitesini açın. Yağmur sensörünün üst kısmında
bulunan dalma pistonuna, Şekil 4 (B)'de gösterildiği
gibi bastırın. Bölge birkaç saniye içinde kapanmalıdır.
Kapanmaması halinde yağmur sensörünüzün kablo
bağlantılarını kontrol edin.
Bakım
RSD Rain Sensor otomatik olarak çalışır ve programlı bakım
gerektirmez. Bununla birlikte, bazı durumlarda, sensör ayar
topuzunun içindeki diskler, zamanla birikinti veya haşereler
nedeniyle kirlenebilir. Bunun olması durumunda Rain
Sensor'ı temizlemek için aşağıdaki prosedürü uygulayın.
1. Ayar topuzunu, Şekil 2'de gösterildiği gibi, 3/4” yağış
ayarına getirin.
2. Şekil 6 (D)'da gösterildiği gibi, sensör gövdesinin yan
kısmında üzerinde “Press” yazan tırnağa basın. Bunun
ardından, topuzu sensör gövdesinden ayırmak için
ayar topuzunu 1 tam ve 1 çeyrek tur daha çevirin.
3. Dalma pistonunu ve diskleri sensör gövdesinden
çıkarın ve temiz suyla yıkayın.
4. Dalma pistonunu ve diskleri yeniden takın.
Sonrasında, Şekil 2'de gösterildiği gibi, yağış ayarını
istenilen konuma yeniden getirin.
!
NOT: Diskleri yıkamanız durumunda, yeniden
takmadan önce kurumaları için en az 24 saat
bekletin. Bu yapılmayacaksa, diskler tamamen
kuruyana kadar sulama yapılması yasaklanabilir.