Güç Kablolarını Üstten Kablo Giriş Sistemine Bağlama
|TEHLİKE|


ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Akü kablolarını klasik akü kesicisine bağlamadan önce UPS sisteminin gücünü tamamen kapatın.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
- Kesiciyi OFF pozisyonunda kilitleyin/etiketleyin.
- PE kablosunu bağlayın.
- DC kablolarını (DC+, DC-) UPS'den bağlayın.
- Koruma kapağını akü kesicisinin sol tarafındaki terminallere takın.
- Aküleri boş akü kabiniyle birlikte verilen kurulum kılavuzunda açıklandığı şekilde takın.
- Akü kablolarını (Batt+, Batt-) boş akü kabini 1'deki akülerden akü kesicisine bağlayın.
- Sadece iki adet boş akü kabiniyle kurulum için: Topraklama kablosunu boş akü kabini 1'den boş akü kabini 2'ye bağlayın.
- Sadece iki adet boş akü kabiniyle kurulum için: Akü kablolarını (Batt+, Batt-) boş akü kabini 2'deki akülerden akü kesicisine bağlayın.NOT: Sahada akü bilgileri ile bir bağlantı şeması bırakın.
- Koruma kapağını akü kesicisinin sağ tarafındaki terminallere takın.