Isıtma sistemini düzenlerken radyatörlerin doğru şekilde takılması son derece önemlidir. Duvara tutunma süreci büyük ölçüde destekleyici yapıların yapıldığı malzemeye bağlıdır. Aşağıda, ısıtma radyatörünü duvara monte etmenin çeşitli yollarını inceliyoruz.
Genel bilgi
Sadece estetik değil, aynı zamanda ısı transferi derecesi de batarya kurulumunun kalitesine bağlıdır. Bu nedenle, kurulum SNiP'nin gereksinimleri dikkate alınarak yapılmalıdır:
|parametreler||anlam|
|Yerden mesafe||10-15 cm içinde|
|Duvardan uzaklık||2-5 cm içinde|
|Pencere eşiğine uzaklık||10 cm'den|
Elbette, cihazın ve ısı iletkeninin dayanıklılığı ona bağlı olduğundan, piller sağlam ve sağlam bir şekilde sabitlenmelidir.
montaj
eğitim
Radyatörü duvara monte etmeden önce, bazı hazırlık çalışmaları yapmanız gerekir:
- İlk önce bir taslak ısıtma sistemi hazırlamanız gerekiyor. Diyagram, sadece cihazların konumunu değil, aynı zamanda ısı iletkeni ve sistemin diğer tüm unsurlarını da göstermelidir.
- Ardından, cihazların yer alacağı alanları işaretlemeniz gerekir.
- Ardından, cihazların kendileri hazırlanması - paketlemeden, vidalı kapaklardan ve Mayevsky'nin vincinden çıkarılması gerekiyor.
Bu hazırlık çalışması tamamlandı.
Dökme demir bataryaların montajı
Her şeyden önce, dökme demir radyatörlerin duvara nasıl sabitlendiğine bakacağız, çünkü bunlar bugün en yaygın olanlardan biri.
Bu işlem şu sırayla gerçekleştirilir:
- Dökme demir radyatörlerin duvara sabitlenmesi, ağırlıkları nedeniyle karmaşıktır. Bu nedenle, onlar için özel güçlendirilmiş bağlantı elemanları kullanmak gereklidir.
Montaj çalışmaları, bağlantı elemanları altında işaretlerin döşenmesi ile başlar. Ancak, pozisyonları seviyeye göre kontrol edilmelidir.
Daha sonra bağlantı elemanları için delikler açmanız gerekir, bunun için bir zımba kullanabilirsiniz.
- Ardından, dübelleri deliklere takın ve cihazın askıya alındığı braketleri vidalayın.
- Pili monte ettikten sonra, konumunu inşaat seviyesine göre kontrol edin.. Bir sapma varsa, konum düzeltilmelidir. Bunu yapmak için, brakete bir lastik conta koyabilirsiniz.
- Bundan sonra cihazı sadece ısı borusuyla bağlamanız gerekir. Aşağıda, bunun nasıl yapıldığına daha yakından bakın.
Dikkat edin! Bir metrekareye kadar olan cihazlar için, bir braket yeterlidir. Boyut daha büyükse, her metrekareye bir dirsek eklenir.
Bu işlem tamamlandı. Radyatörlerin gazlı beton duvarına monte edilmesi gerekiyorsa, kanca kullanmamalısınız, ancak özel montaj şeritleri.
Ve ekleri için gaz beton için özel dübel kullanmalısınız. Metrekare başına en az üç adet çıta takılmalıdır.
Dökme demir bataryaların takılmasının bir diğer yolu, özel ayakların yardımıyla zemin üzerine yerleştirmektir. Kural olarak, bacaklar yere vidalarla veya dübellerle sabitlenir ve aynı zamanda bataryayı özel ayarlanabilir braketler veya zincirler yardımıyla tutar. Bu kurulum yönteminin, özellikle klasik iç mekanlarda orijinal ve hoş görünüyor.
Dikkat edin! Çoğu zaman kurulum çalışmaları, ısıtma cihazları satan şirketleri içeriyordu. Ancak, bu durumda, fiyatları önemli ölçüde artar. Bu nedenle, işi kendiniz yapmak daha iyidir.
Bimetalik ve alüminyum bataryaların montajı
Şimdi alüminyum radyatörlerin duvara ve bimetalik bataryalara nasıl monte edildiğine bakacağız. Bu işlem dökme demir aparatlarının armatürlerinden çok farklı değildir, ancak bu amaçlar için özel braketler kullanılmaktadır.
İşlem şu sırayla gerçekleştirilir:
- Bimetalik radyatörü duvara sabitlemeden önce, parantezleri tutturun ve dübellerin yerini işaretlemelisiniz.
- Dübel-çivi için daha fazla delik yapılır, bundan sonra dübeller kendileri dövülür.
- Daha sonra braketler uygulanır ve dübeller çiviye sıkıştırılır. Radyatörü duvara monte etmek için her bir braket sıkıca sabitlenmelidir. Önceki durumda olduğu gibi, braketlerin konumu bina seviyesinde kontrol edilmelidir.
- Daha sonra, bimetalik radyatörler doğrudan monte edilmiş braketlere asılan duvara monte edilir.
Dikkat edin! Ürünlerin kurulum işinin sonuna kadar teslim edildiği polietilen filmi çıkarmamalısınız.
Aslında, radyatörün duvara nasıl monte edileceğine dair tüm bilgiler. Bimetalik ve alüminyum panellerin özel raflar kullanılarak zemine monte edilebileceğini söylemeliyim.
Sonuncusu birkaç tiptir, bazıları zemine bağlanmıştır ve bazıları duvara sabitlenmiştir, ancak ana yük hala zemin üzerindedir. Bu montaj yöntemi, duvarlar örneğin alçıpandan yapıldığında mükemmel bir çözümdür.
İpucu! Cihazı duvara monte etmeden önce, penofolün (bir taraftaki folyo ile kaplanmış polietilen köpük) sabitlenmesi önerilir. Malzeme odaya folyo ile yerleştirilmelidir. Isı yansıyacağından, bu ısı transferini arttırır.
Bağlantı Özellikleri
Cihazların montajından sonra bunları bir ısı iletkenine bağlamak gereklidir.
Bu prosedürün nasıl gerçekleştirileceğine dair kısa bir talimat şuna benzer:
- Çeşitli boru hattı için adaptörler giriş ve çıkışa vidalanır. Bazı durumlarda, regüle edici bir termal vana doğrudan girişe bağlanır.
Bu aşamada, dişli bağlantıların sıkılığını sağlamak önemlidir. Sızdırmazlık için, ısıya dayanıklı dolgu macunu veya fum-bant ile keten kullanabilirsiniz.
- Ardından, adaptör veya termal valf, genellikle dişli bir bağlantı olan boru hattına bağlanır.
- Gelen ve giden gereksinimler arasında bir köprü (bypass) yapılması arzu edilir.
- Pilleri kendi ellerinizle bağladıktan sonra, bunları soğutucuyla doldurup sistemi açmalısınız. Su darbesini ve iç bölümün tıkanmasını önlemek için muslukları düzgünce açmak gerekir.
- Enstrüman sisteminin doldurulması sürecinde, Mayevski'nin musluklarından havayı serbest bırakmak gerekir.
- Daha sonra ısıtmayı açmanız gerekir. Sistemin test edilmesi sırasında, ısıtmanın maksimum sıcaklığa getirilmesi ve aynı zamanda tüm bağlantıların dikkatlice incelenmesi istenir. Soğutma sıvısı damlalarının tespit edilmesi durumunda, sistemi kapatın, suyu boşaltın ve bağlantıyı kapatın.
Dikkat edin! Bağlantı işlemi sırasında, bitişik olmayan yüzeyler aşındırıcı malzemelerle temizlenmemelidir, çünkü bunlar sıkı olmayan bağlantılara yol açacaktır.
Bu batarya bağlantı işlemini tamamlar.
Sonuç
Isıtma radyatörlerinin duvara tutturulması herhangi bir zorlukla karşılaşmaz - bunun için SNiP'nin gereksinimlerine göre bir seviyede braketler monte etmeniz gerekir. Akü duvara monte edilemiyorsa, zemin raflarını kullanabilirsiniz. Isıtma cihazlarının bağlantısına özellikle dikkat edilmelidir.
Bu makaledeki videodan bu konuyla ilgili daha yararlı bilgiler okuyabilirsiniz.