Bu, dekoderin istasyon adreslerini ayarlamaya veya değiştirmeye olanak sağlar. Hunter dekoderlerde, çalışmadan önce dekoderlerde programlanmış en az bir istasyon numarası olmalıdır.
Bir dekoderi programlamak (veya yeniden programlamak) için dekoderin kontrol ünitesi kabinindeki Programlama Portuna veya çift-kablo hattına bağlı olması gerekir.
Hunter ICD dekoderleri, bu menü işlevlerini kullanmak yerine istediğiniz zaman ICD-HP el programlayıcısı kullanarak da programlayabilirsiniz.
Programlamak istediğiniz dekoder için Programlama Portu veya Çift-Kablo hattı seçimini yapın. Programlama Portu kullanmak için dekoderin kırmızı ve mavi kablolarını Programlama Portu deliklerine (kontrol ünitesi kabinin içinde) takın. Kablo delikleri ayrılmamıştır, istediğiniz kablo için istediğiniz deliği kullanabilirsiniz.
Ardından Dekoderi Oku etiketli yazılım tuşuna basın. Bu eylem, istasyon numaralarını girmenizi sağlamak için porttaki dekoderin yapılandırmasına geri döner. Ekranda "Dekoder Bulunamadı!” yazısı görünürse dekoder kablolarının bağlantısı kesilmiş veya yanlış kablolar takılmış olabilir.
Dekoder bulunduğunda, ekranda dekoderle ilgili bilgiler görüntülenir (ör. Seri numarası, tür, istasyon boyutu, güç faktörü, ani akım ve çıkış atamaları). Yeni, programlanmamış dekoderde istasyon atamaları için boşluklar bulunur.
Seri numarası dekoderi tanımlar ancak normalde ACC2 Dekoder işlemlerinde kullanılmaz.
Bu işlev dekoder türünü saptar ve gösterir. Dört adet istasyon dekoderi boyutu, ayrıca ICD-SEN sensör dekoderleri vardır.
Bu, dekoderin bir istasyonu etkinleştirmek için kullandığı güç miktarını ayarlar. Normalde iki olarak ayarlanmıştır ve yalnızca yetersiz olduğu durumlarda değiştirilmelidir.
Bu, solenoid ve röleler için ani akım zamanlamasını ayarlar. Normalde beş olarak ayarlanmıştır ve Hunter teknik danışmanları tarafından tavsiye edilmediği müddetçe değiştirilmemelidir.
Her istasyon çıkışında kontrol ünitesi numarasının atandığı bir renk kodlu bir kablo çifti bulunur.
İstasyon dekoderlerini programlamak için kadranı ilk istasyon numarası giriş pozisyonuna getirin, numarayı seçip ilk istasyon çıkışı için istasyon numarasını girin. Birden fazla istasyonlu dekoderlerde kadranı her bir istasyon çıkışına ayrı ayrı getirerek her bir çıkış için istasyon numaralarını girin.
İstasyon numaralarını istediğiniz sırada girebilirsiniz. Ayrıca ileride yapılacak genişleme için çıkışları boş da bırakabilirsiniz. Boş çıkışlar bir istasyon numarası girilene kadar çalışmaz ancak diğer tüm istasyonlar normal olarak çalışır.
Tüm istasyon çıkışları girildiğinde, Dekoderi Programla yazılım tuşuna basın. Kısa bir aradan sonra "Dekoderi Programlama Başarılı!" iletisi görünmelidir. Dekoderi çıkarın ve silinmez bir kalemle numaraları dekoder etiketine yazın. Dekoderi uygun vana konumuna takın.
Yalnızca tek istasyonlu ICD-100 dekoderler, P/MV dekoderleri olarak kullanılmalıdır. Bunun sebebi diğer istasyon çıkışları boşa harcanmış olacaktır.
İstasyon kablolarını programlama portuna takın, Dekoderi Oku seçeneğine basın ve dekoder bilgilerinin görüntülenmesini bekleyin.
Ardından Pompa Dekoderi etiketli yazılım tuşuna basın.
Dekoder için P/MV numarası girin. Bu, Cihazlar menüsündeki P/MV atamasıyla eşleşmelidir.
Dekoderi Programla yazılım tuşuna basın ve dekoderdeki P/MV numarasını işaretleyin. Dekoderi pompa veya ana vana konumuna takın.
ICD-SEN, sensör girişlerini çift-kablo hattı aracılığıyla bağlamak için benzersiz bir dekoderdir. Bir sensör dekoderi programlama portuna yerleştirildiğinde, sensör dekoderi olarak algılanır ve ekranda Dekoder Türü: Sensör olarak görünür.
Ayarlanacak tek öğe adres numarasıdır. Sensör dekoderlerine birden dokuza (olası maksimum sensör dekoderi sayısı) kadar adres verilebilir. Bunlar, istasyon adresleriyle aynı değildir ve bunlar istasyon adreslerinden elde edilmez veya bu adreslerle çakışmaz.
Sensör dekoderi adresini seçin ve dekoderi programlamak için Dekoderi Programla yazılım tuşuna basın. Dekoderi işaretleyin ve sensör konumuna takın.
Programlama portu seçiminin yanı sıra takılı bir dekoderi yeniden programlamak için çift-kablo hattını da kullanabilirsiniz.
Bu seçeneğin kullanılması için dekoderin önceden programlanmış ve çift-kablo hattına takılmış olması gerekir.
Dekoderi Programla ekranında, Programlama Portu yerine Çift-Kablo Hattı seçeneğinin kutusunu işaretleyin.
Artık menüde İstasyon, Pompa veya Sensör dekoderi türlerini seçebilirsiniz. Yeniden programlamak için dekoder türünü seçin ve ardından adresi girin. Seçtiğiniz öğe için geçerli kurulumu almak üzere Dekoderi Oku seçeneğine basın ve ardından değişiklikleri girin. Değişiklikleri çift-kablo hattından seçili dekodere göndermek için Dekoderi Programla seçeneğine basın.