Özel bir evin havalandırma sistemleri hava girişi ve tahliye noktalarının varlığını gerektirir. Evin tepesinde, çoğunlukla çatıda bulunurlar. Makalede, tavandaki tavandan havalandırma kanallarının teknolojisi tartışılıyor ve dışarı çıkarılıyor. Bu amaçla, çatı kaplamasının sızdırmazlığını ve korunmasını sağlayan bir çatı geçiş kanalı kullanılır. Bu bilgiler, özel ev sahipleri için faydalı olacaktır, çünkü bu tür unsurları seçerken veya kurarken yapılan hatalar tüm çatı sistemi için tahrip edicidir.
Özel bir evin havalandırma sistemi karmaşık ve kapsamlı kanal ağı. Tek bir besleme veya egzoz hattında birleştirilebilir veya harici atmosfere bağımsız erişime sahip olabilirler.
Kanal geçişi çatı içinden tam bir sızdırmazlık, yalıtım ve diğer önemli prosedürler gerektiren içinde bir delik oluşturur. Yağmura nüfuz etme veya deliğe su eritme olasılığı, çatının soğuk bir bölümünün oluşması ahşap ve metal parçaların ıslanmasına ve erken bozulmalarına neden olur. Özel tehlike, soğuk yüzeylerde biriken bir yoğuşmadır. İç nemli havanın ve kanalın yüzeyindeki, çatının açık kısmı ve diğer bitişik elemanların sıcaklığındaki fark nedeniyle oluşur.
Bu gibi problemleri çözmek için, çatı sisteminin çalışmasını aksatmadan hava kanallarının çekilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmış özel geçiş birimleri (UE) üretilir. Düğümlerin basitleştirilmiş bir biçimde tasarlanması, kanalın, çatı kaplamasına hava geçirmez şekilde tutturulmuş bir platformun etrafında oluşturduğu bir sızdırmazlık mahfazasıyla birlikte bir bölümüdür.
Çatı yüzeyinde farklı hatlara bağlı birkaç benzer UE olabilir - egzoz, giriş, mutfak, kanalizasyon, bodrum (bodrum) odası ve diğer sistemlerden ayrı havalandırma kanalları.
Son zamanlara kadar, sertleştiricilerle takviye edilmiş, etrafına kaynaklanmış bir montaj rondelası bulunan yuvarlak veya kare kanalın bir bölümünü temsil eden sadece endüstriyel girintiler yapıldı.
Özel destek yapılarına montaj için tasarlanmıştır - betonarme montaj gözlükleri. Bu cam evin inşaatı sırasında döşemeye tutturulmuştur. UE'yi herhangi bir eğim açısıyla çatılara monte etmenizi sağlayan yatay bir bağlantı platformuna sahiptir. Üç tür UE vardır:
Valfsiz .
valfı manuel olarak kontrol ediliyor.
valfı elektrikli bir tahrik ile kontrol edildi.
Bir vananın varlığı, sistem aktif değilken soğuk havanın tıkanması gereğidir.
Kanal bölümünün tipine göre, geçiş birimleri şunlardır:
Yuvarlak .
Kare .
Oval .
Dikdörtgen .
Geçiş ünitesinin şekli, evin havalandırma sistemine takılan kanalların tipine göre seçilir.
Özel konutların gelişmesiyle birlikte çok sayıda çatı kaplama türü ortaya çıktı. Hepsinde belirli bir rahatlamanın olduğu belirli bir yüzey var.'de görülebilir. Tüm eylemler uygun çapta bir delik açarak oluşur, böylece hava kanalı onu sıkıca sıkar ve geçmesine izin vermez içindeki nem. Daha sonra kenarlar, çatının topografyası şeklinde yoğrulan montaj rondelasına doğru bastırılır.
Genel montaj prosedürü aynı adımlardan oluşur:
Tavan işareti . Deliğin çapı (boyutu), kanal boyutundan 2-3 cm daha büyük yapılmalıdır. Küçük bir boru parçasını almanın veya şeklini tam olarak tekrarlayan bir desen yapmanın en kolay yolu. Kaplama yüzeyine uygulanır ve küçük bir kenar boşluğu ile ana hatlarıyla belirtilir.
Delik, çatı kaplama malzemesinin tipine uygun bir şekilde kesilir. Örneğin, oluklu mukavvadan bir havalandırma geçidi düğümü kurmak gerekirse, öğütücü kullanılamaz. Elektrikli matkap kullanarak, kontur boyunca bir demir testeresiyle veya makasla bağlanan bir dizi delik deliyorlar.Kaplamadaki en küçük girintileri yakan kıvılcımlar nedeniyle öğütücü olarak çalışmak mümkün değildir. Gözle görünmezler, ama çok çabuk bir korozyon kaynağı olurlar.
Buhar ve su geçirmezlik ve yalıtım katmanları dikkatlice kesilmiş , konfigürasyonlarını bozmamaya veya ağın bütünlüğünü tahrip etmemeye çalışarak dikkatlice kesin. Daha sonra, her bir bıçağın sıkılığını korumak için kanala yapı bandı ile sabitlenirler.
Daha ayrıntılı olarak, videoda prosedür görülebilir:
UE'nin yumuşak bir çatıya montajı benzer şekilde yapılır. İş biraz daha basittir çünkü yüzey düzdür ve kabartmanın penetrasyondan tekrarlanmasını gerektirmez. Düğümü yalnızca yüzeye sıkıca tutturmanız ve dikkatlice bir sızdırmazlık maddesi ile yalıtmanız gerekir.
Sonuç olarak, tüm eklemleri ve eklemleri tutmanın gereği hakkında birkaç söz söylenmelidir. Nem, çatlaklara nüfuz edememelidir. Tüm yalıtım katmanlarından geçmese bile, donduğunda, buz boşluğu genişletir ve yavaş yavaş tehlikeli bir boyuta çıkarır. Bu nedenle, kurulumdan sonra, tüm düğümlerin dış çevre boyunca kurulumdan sonra bir sızdırmazlık maddesi ile döşenmesi, böylece düğüm bağlantı hattının çatıya dış etkilerden kapalı kalması önerilir. Bu, sızıntı olasılığını ortadan kaldıracak ve elemanların mümkün olan en uzun hizmet ömrünü sağlayacaktır.
İlginç olabilir! Aşağıdaki bağlantıdaki makalede ve teraslı bir kır evi hakkında bilgi edinin.
Çatıdan havalandırmanın geçişi, sızıntı ve sızıntı olasılığının arttığı bir yerdir.
Çatının çalışmasını kolaylaştırmak için özel havalandırma koridorları satılır.
Koridor kullanırken, havalandırma kurulumu büyük ölçüde basitleştirilir, ancak her durumda eğitimli bir uzmanın yapması daha iyidir.


Biraz daha dikkat
Ellerin çıksa bile, ne düşünüyorsun? doğru yer, ancak uygun bir alet yok, havalandırma tavandan geçebilir, kendi başınıza mı yapılabilir veya profesyoneller daha iyi mi çalışıyor?