Broad Grup hayatı ve doğayı korumayı misyonu olarak belirlemekle birlikte, özgün teknolojiler üretmeyi kendine vizyon edinmiş bir firmadır. Tüm Broad ürünleri ve hizmetleri geleneksel endüstrilerin önüne geçmekte ve insan yaşamını ve dünyanın çehresini daha iyi bir hale getirmektedir.
Broad Air Conditioning, doğal gaz ve atık ısı kullanarak ısıtma, soğutma ve sıcak su üretme hizmetlerini non-electric merkezi hava şartlandırma sistemini kullanarak sağlamaktadır.
Soğutma Prensibi
Sisteme giren ısı enerjisi LiBr çözeltisini 140 oC’ye kadar ısıtır ve daha sonra soğutma suyu tarafından yoğuşturulup suya karışacak olan buharın oluşumunu sağlar. Soğutma suyu soğutucuya girdiğinde (yüksek vakum şartlarında), sıcaklığı bir anda 5 oC’ye kadar iner. Ardından bakır boruların üzerine püskürtülür ve 14 oC den 7 oC’ye soğutulur. Su, hava şartlandırma sisteminin ısısını absorbe eder ve buharlaşır, sonra konsantre LiBr çözeltisi tarafından absorbe edilir. Soğutma suyu ısıyı çeker ve havaya iletir. Seyreltik çözelti, ısıtılıp, prosesi tekrar başlatmak için YSJ (Yüksek Sıcaklık Jeneratörü) ve ASJ (Alçak Sıcaklık Jeneratörü)’ne ayrı ayrı pompalanır.
Isıtma Prensibi
Sisteme giren ısı enerjisi LiBr çözeltisini ısıtır. Çözelti tarafından üretilen buhar, ısıtılıp, prosesi tekrar başlatmak için çözeltiye dönerken, ısıtma suyunu ya da borulardaki sıcak suyu ısıtır. Isıtma ayrı uygulandığında, ısıtma döngüsü tıpkı bir vakum boileri gibi son derece basit bir hal alır. Bu yüzden, chillerin ömrü iki katına çıkarılabilir.
Ayrı bir ısı eşanjörü, soğutma ve ısıtma işlemi durdurulduğunda ayrı bir sistem olarak sıcak su sağlamaya devam eder. Bu yüzden sadece BROAD tek bir ünitede üç ayrı fonksiyon sağlayan, özgün ve ileri teknoloji ürünlerine sahiptir.
Dökümanlar