Neden klima kötü soğutur
Herhangi bir iklim sistemi, yaz sıcağında binaların iç kısımlarını soğutmak için tasarlanmıştır, ancak bu tür ekipmanların servis merkezleri genellikle aynı soruya sahip olan kullanıcılardan çağrı alırlar: klima neden serinlemez? Bölünmüş sistemin düzgün çalışmasının ihlali için birçok neden vardır, ancak bu durumda bir düzineden fazla bir şey yoktur ve her birini ayrıntılı olarak açıklamaya çalışacağız.
içerik
- 1 Bölünmüş sistemin sağlığını nasıl belirleyebilirim?
- 2 Sorunun olası nedenleri
Bölünmüş sistemin sağlığını nasıl belirleyebilirim?
İklim kontrol sistemlerinin düzgün çalışması için önemli bir kriter, inverter olmayan sınıf modeller için 6-14 derece içinde olan evaporatör ünitesinin çıkışındaki hava akışının sıcaklığıdır. Tam değer, dış ve iç ortam havasının sıcaklığına, sistem modüllerinin ızgaralarının tıkanma derecesine bağlıdır. Sürücü sınıfı klimalar önce aynı sıcaklık parametrelerini verir ve odadaki hava soğuduğunda, yavaş yavaş onları 12-18 dereceye çıkarır.
Bu parametre ayrıca üreticiye de bağlıdır: Avrupa ve Japon split sistemlerinde sıcaklık okumaları Asya ve Çin'den benzer ekipmanlara göre daha yüksektir.
Bununla birlikte, bu sıcaklık her zaman belirtilen kriterleri karşılamamaktadır. Bu fenomenin nedeni nedir - aşağıyı dikkate alın.
Sorunun olası nedenleri
Zengin uygulamaya dayanan iklim ekipmanı servis teknisyenleri, iklimlendirmenin neden kötü şekilde soğutulduğunun ana nedenlerini bir kayıt haline getirmişlerdir.
Hava filtresi tıkanması
Servis edilebilir bir split sistem daireye sıcak hava pompalamaya başlarsa, bu kullanıcının gerekli olduğu ilk sinyaldir. İç ünitenin filtrelerini temizleyin. Gecikme pahalı ekipmanların bozulmasına yol açacaktır. Odanızdan ısı almak, evaporatör fanı bir elektrikli süpürge gibi çalışır ve filtreler ve yatay kanatları üzerinde biriken ünitenin içindeki tüm tozu emer. Aşırı tıkanma, klimanın sıcak hava üflemesine neden oluyor.
Bölünmüş sistemlerin birçok modern modeli bağımsız olarak kullanıcıyı filtrelerin temizlenmesi, ekranda bir hata kodu gösterme ihtiyacı hakkında bilgilendirir.
Izgarayı temizlemek oldukça kolaydır - kuruduktan sonra dikkatlice çıkarın ve akan suyun altında durulayın, kurutulduktan sonra aynı yere kurun.
Dış ünite ızgarası tıkalı
Uzak modül daha da elverişsiz koşullarda çalışır: toz, kavak tüyü, motorlu araçlardan gelen yağmur ve yağmur damlaları, koruyucu ızgarayı tıkar ve temiz hava girmesini engelleyen çok yoğun bir film oluşturur.
Ekranı soyun Kendi kimyasallarınızı kullanabilir veya evde özel hizmetler sipariş edebilirsiniz.
Evaporatör fanı toz ile tıkanmıştır.
Bu durumda, cihazın bıçaklarına yeterli erişim sağlamak için iç üniteyi sökmeniz gerekecektir.Bunları sıradan bir giysi fırçası ile temizleyebilir veya yüksek basınçlı bir yıkayıcı kullanabilirsiniz, ancak bir profesyonel davet etmelisiniz.
Yeterli soğutucu değil
Modern iklim sistemleri soğutma için freon kullanınUçucu gazlara ait olan ve kullanım sırasında buharlaşabilen. Ek olarak, conta arızası ve gaz kaçağı meydana gelebilir. Freon hacim değişikliği, nakliye ve müteakip kurulum sırasında meydana gelebilir veya otomasyon arızası nedeniyle sistem fabrikada tamamen doldurulmamıştır.
Noktasal sızıntıyı tespit etmek, lokalize etmek ve kusuru ortadan kaldırmak sadece özel ekipman kullanımı ile mümkündür. Modelinizin servis merkezinden bir uzman davet edin, arıza ile hızlı bir şekilde ilgilenecek ve bölünmüş sisteminizi bir soğutucu ile ikmal edecektir.
Evaporatör veya uzaktan fan çalışmıyor.
Bu davranışın nedenleri farklıdır:
- blok ızgara çeşitli birikintiler ile doldurulur;
- kapasitör arızasını başlat;
- motor başarısız oldu;
- kontrol panosunun yanlış çalışması;
- Yatakların ve diğer parçaların aşınması.
Bu sorunlar, klimanın soğumamasına ve fanın çevreleyen ılık havaya üflenmesine neden olur.Bunları ortadan kaldırmak için üniteyi sökmeniz gerekir (ilk seçenek dışında), bu nedenle hızlı bir şekilde sebebi bulan ve kalitatif olarak kaldıran deneyimli bir master davet etmek en iyisidir. Şaraplar olabilir intermodular bağlantı - Tüm ekipmanların özel ekipman yardımıyla kontrol edilmesi gerekir.
Dört yollu vana çalışmıyor
Bu cihaz, bölünmüş sistemi soğuktan sıcağa çevirmek için dış üniteye monte edilir, uzun süreli yağmurlar nedeniyle odanın aşırı nemi gidermek için ısıtılması gerekir. Valf kırılırsa, klima artık hava akışını soğutmaz, fakat bağımsız olarak başka bir moda geçer ve odayı sıcak hava ile doyurur.
Deneyimli bir usta cihazı tamir edebilir, ancak uygulamaya göre basitçe değiştirmek daha ucuz olacaktır.
Yanlış kompresör çalışması
Kasanın üzerindeki sargıyı sıkıştırabilir veya kırabilir, bir iç kırılma, başlatma kondansatörü veya sıcaklık rölesini kırabilir. Bu önemli cihazın yüksek kaliteli çalışması olmadan, tüm sistem amacını yerine getirmeyecek, böylece klima havayı soğutmuyor. Kondansatör ve röle Değiştirmek mümkündür, ancak kompresör sıkışırsa, tüm ünite değiştirilmeli veya sadece değiştirilmelidir, ancak sistemin bu önemli kısmı geri yüklenemez.
Sensör hatası
Yüklü herhangi bir modelde sıcaklık ve basınç regülatörleri. Başarısızlığın ana nedeni kısa devre olabilir veya dirençleri belirlenen değere eşit değildir, bu nedenle tüm süreçleri kontrol eden pano kompresörü başlatmak için bir sinyal vermez.
Sensörlerden en az biri bozulursa, koruma sistemi hemen devreye girer - elektronik, soğutmayı kapatır. Bu önemli parçaların iyi durumunun tespiti sadece yeterli tecrübeye ve teşhis için ilgili ekipmana sahip eğitimli bir uzman olabilir.
Kılcal boru tıkanıklığı
Bu küçük cihaz nem ile tıkanırsa, iklim sistemi asla işe yaramaz çünkü vücudumuzun kapiler sistemi ile aynı rolü oynar. Klima, odaya hava pompalamayı tamamen durdurabilir. tahliyeyi yapmak - özel temizlik veya acilen yeni bir tüp lehim.
Yeterli güç
Satın alma zamanı iseniz yanlış hesaplanmış güç iklim sistemi, sıcak havalarda, özellikle dairenin pencereleri güneşli tarafa baktığı zaman, ısı akışı önemli ölçüde artar ve ekipman bununla baş edemez. Pencere panjurlarını kapatın, dışarıdan gelen ısı akışını azaltmak için havalandırma deliklerini açmayın. Bundan sonra, klima kötü bir şekilde soğuyorsa ve sonra tamamen kapanırsa - ekipmanı şebekeden çıkarın ve sihirbazı arayın.
İklimlendirme sistemlerinin yanlış çalıştırılmasının temel nedenlerini ve hızlı bir şekilde ortadan kaldırılma yöntemlerini listelemeye çalıştık, ancak odanız için cihaz gücünü doğru şekilde seçtiyseniz tüm önerilerimiz doğru olacaktır. Bu yöntemler başarılı olmamışsa ve serinlik önemsiz ise, daha uygun bir sistem satın almanız veya uygun kapasiteye sahip bir ek koşullandırıcı kullanmanız gerekir.