Ölçüm pompasını kurarken dikkat edilmesi gereken hususlar:
1. Dozlama ölçüm pompası ve motor, entegre bir yapıya sahiptir ve kurulum sırasında bunların hizalanmasına gerek yoktur. Bu yüzden kurulum için çok uygundur.
2. Pompayı kurmadan önce, pervaneye ve pompa gövdesine zarar vermemek için pompa akış yolunda pompanın çalışmasını etkileyecek sert nesnelerin (taş, demir parçacıkları vb.) Olup olmadığını dikkatlice kontrol edin. pompanın çalışması sırasında.
3. Başlarken titreşimin pompa performansı üzerindeki etkisini önlemek için montaj sırasında ankraj cıvataları sıkılmalıdır.
4. Dozlama ölçüm pompası takıldığında boru hattının ağırlığı pompaya eklenmemelidir. Deformasyonun çalışma performansını ve hizmet ömrünü etkilemesini önlemek için ayrı destek organları sağlanacaktır.
5. Uygun bakım ve güvenli kullanım için, pompanın giriş ve çıkış boru hatlarının her birine bir düzenleyici valf ve pompa çıkışının yakınına bir basınç göstergesi takılması gerekir. Bu, nominal kafa ve akış aralığında çalışmayı sağlamak içindir. Ayrıca bu, pompanın normal çalışmasını sağlamak ve hizmet ömrünü uzatmak içindir.
6. Dozlama ölçüm pompası emme için kullanılır, bu nedenle bir alt valf ile donatılmalıdır. Ve giriş boru hattında çok fazla bükülme olmamalı ve aynı zamanda su veya hava sızıntısı olmamalıdır.
7. Tahliye boru hattı bir ters durdurma ise, vana sürgülü vananın dışına monte edilmelidir.
8. Kurulumdan sonra lütfen pompa milini döndürün. Çarkta sürtünme veya sıkışma olmalıdır, aksi takdirde pompa sökülmeli ve nedenini kontrol etmelidir.
9. Dozaj ölçüm pompalarının kurulum yöntemi, sert bağlantı ve esnek bağlantı kurulumu olarak ikiye ayrılır.
Ölçüm Pompasının Çalışma Prosedürleri:
1. Dozlama ölçüm pompasının tüm hava anahtarları, cihazın sahada görüntülenip görüntülenmediğini ve sıvı seviyesi göstergesinin normal olup olmadığını kontrol etmek için PLC kabini üzerinde açılır. Daha sonra havuz, çıkış vanaları arasında kantitatif olarak açılacaktır.
2. Dozaj ölçme pompası, su solenoid valfı, çözünen tank karıştırıcısı, orijinal tank ve tank bağlantı valf anahtarı "uzak" konuma getirilmelidir. Ölçüm pompasının strok hızı sahada ayarlanır.
3. Sıvı 1 # ila 3 # çözünme tankına girer.
4. Ardından konsola geri dönün, "ölçüm sistemi" ekranına girmek için tıklayın ve ölçüm pompasının çıkış frekansını manuel olarak ayarlayın.
5. Ekrandaki su solenoid valfi simgesine tıklayın, sıvı deposunu seyreltmek için tanka su dökmeye başlamak için solenoid valfi açın ve ekran seviye göstergesini izleyin. Sıvı seviyesi ölçer sabit bir yüksekliğe ulaştığında, karıştırıcıyı açmak için karıştırıcı simgesine tıklayın.
6. Seviye göstergesini gözlemleyin, sıvının gerekli seyreltisine ulaştığında, giriş solenoid valfini kapatın ve karıştırıcıyı kapatın. Çıkış vanasını açmak için çözünme tankının çıkış vanası simgesine tıklayın ve ölçüm pompasını açmak için ölçüm pompası simgesine tıklayın. Sıvı seviyesi göstergesi ve akış ölçeri gözlemleyin, sıvı seviyesi çok düşük olduğunda, lütfen ölçüm pompasını ve sıvı valfini kapatın.
- Solenoid Dozaj Pompası
- Motorlu Diyaframlı Pompa
-
Ölçüm pompa
-
Diyaframlı Pompa
-
Düşük Basınçlı Dozaj Pompası
-
Yüksek Basınçlı Dozaj Pompası
-
Manuel Dozaj Pompası
-
Su Dozaj Pompası
-
Deterjan Dozaj Pompası
-
Mekanik Dozaj Pompası