Hurricanes Harvey ve Irma yaygın elektrik kesilmelerine neden olarak, elektrik hattının kırılganlığı bir kez daha gösterildi. Bununla birlikte, şebekeyi düşürmek doğal bir felaket değil - yaşlanan elektrik altyapımız giderek çeşitli arızalara karşı savunmasız durumdadır. Teşhis edilebilir elektrik kesintileri, bu olayların yalnızca küçük bir yüzdesini oluştururken, dalgalanmalar, sarkmalar, gürültü, harmonikler, yük dalgalanmaları ve diğer güç bozuklukları günlük olarak ortaya çıkar.
Veri merkezi operatörleri için bu büyük bir endişe kaynağıdır. Enerji hatlarından akan elektriğin kalitesi büyük ölçüde değişir ve bu dalgalanmalar hassas IT ekipmanına zarar verebilir.
Kesintisiz güç kaynakları (UPS'ler) bu anormalliklere karşı birincil koruma görevi görür. Adından da anlaşılacağı üzere UPS'ler sarkma veya kesintiyi tespit ettiklerinde otomatik olarak yedek güç sağlarlar. Bununla birlikte, KGK'nın birincil işlevi, düzenlenmiş bir gerilim seviyesine sahip güvenilir bir klimalı güç kaynağı sağlamaktır.
Veri merkezi ortamlarında yaygın olarak iki tür UPS kullanılır:
- Hat-interaktif. Elektrik şebekesinden veya jeneratör voltajı belirtilen yüksek veya düşük eşik değerlerin dışına düşerse, KGK voltajı kabul edilebilir aralıkta getirmek için transformatörleri kullanır. Bu, pil ömrünü önemli ölçüde azaltan yedekleme gücüne sık sık aktarmayı önler. Bununla birlikte, DC'yi AC'ye çeviren inverter her zaman devreye girerek bir kesinti tespit edildiğinde pil gücüne sorunsuz bir şekilde aktarılmasını sağlar.
- Çevrimiçi. Bu sistemler, AC gç kaynağını DC güce dönüştürerek güç dalgalanmalarından ekipmanı izole eder, daha sonra DC gücünü ideal gerilimde AC güce dönüştürürler. Birincil gç kaynağı olmadığı için AC gücü kesildiğinde hiçbir aktarma yapılmaz. İnverter güç hattı başarısız olursa bir aktarım meydana gelir.
UPS'in seçimi, sadece ekipmana verilen güç kalitesini değil, veri merkezinin genel enerji verimliliğini de etkiler. UPS sistemleri veri merkezinin güç yükünün bir parçasıdır - yani BT ekipmanı tarafından tüketilen güç. Hat etkileşimli sistemler doğal olarak çok etkilidir. Öte yandan, çevrimiçi UPS'ler, normal çalışma modunda 94 yüzde verimlilik ve eko modda yaklaşık yüzde 98 verimlilik sağlar. Bununla birlikte, hat etkileşimli sistemler 5kVA'dan büyük yükler için pratik değildir ve çevrimiçi UPSler üstün güç koşullandırma sağlar.
Ne olursa olsun seçtiğiniz UPS, doğru bakım son derece önemlidir. Ponemon Enstitüsü tarafından her üç yılda bir yayınlanan Veri Merkezi Kesintisi Çalışmasının maliyetine göre UPS başarısızlığı, 1'ın veri merkezi kesintisinin nedeni değil; bu tür olayların yüzde 25'ını oluşturuyor.
Batarya arızası, KGK sorunlarının başlıca nedeni. UPS pillerinde bulunan elektrokimyasal hücreler zamanla bozulur ve bazı operasyonel ve çevresel faktörler ömrünü kısaltabilir. Piller şarj edilip boşaltıltıkça daha sık azalır. Tam bir deşarj da pil ömrünü kısaltır; bu nedenle birçok cihaz hala yedekte bazı kapasitelerle otomatik olarak kapanır. UPS'ler, 68 ila 77 derece arasındaki bir ortam sıcaklığında çalışmaya yetkilendirilir.
En azından bir koruyucu bakım programı, ekipmanın gevşek bağlantıları veya korozyon belirtileri ve KGK muhafazasının temizlenmesi için görsel denetimini içermelidir. Ağa dayalı izleme ve yönetim yazılımı, birden fazla KGK sisteminin durumunu görülebilir kılabilir ve kurulum, yapılandırma ve kontrollü kapatmaları kolaylaştırabilir.
Rahi Sistemleri veri merkezi güç altyapısı tasarımında uzmanlığa sahiptir ve önde gelen üreticilerin UPS çözümlerini sunar. Doğruyu seçmenize ve uygulamaya yardımcı olalım UPS sistemleri BT ekipmanınızı korumak, kesintileri en aza indirgemek ve enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için kullanabilirsiniz.