Konut ve kamu hizmetleri sektöründe hak ihlalleri yaygındır. Bunlardan biri, apartmandaki su şebekesindeki standart su basıncının ihlalidir. Bu, hem soğuk su temini hem de sıcak su anlamına gelir. Uyumsuzluğun sonuçları çok farklı olabilir: küçük sızıntılardan veya sıhhi tesisat arızalarından örneğin duş alamamaya kadar.
Su kaynağındaki su basıncının standart özelliklerden sapmasının sonuçları
Su basıncındaki azalma veya artış, şehir dairelerinin teknik ekipmanı ile ilgili büyük sıkıntılara yol açmaktadır.
- Yüksek basınç, kapatma valflerini yok eder: valfler, sürgülü valfler.
- Ev aletleri ve su sayaçları arızalanır.
- Su basıncı düşerse, çamaşır makinesi veya bulaşık makinesi gibi bazı ev aletleri açılmaz.
- Artan drenaj gerektiren sıhhi tesisat çalışmaz. Örneğin, kazanlar, tuvaletler ve daha fazlası.
Ana sorun, su kaynağının hijyenik amaçlarla kullanılmasıyla ilgili rahatsızlıktır. Bu esas olarak kafadaki bir azalmadan kaynaklanmaktadır. Düşük basınçta duş almak imkansızdır.
Bazı sıhhi tesisat armatürleri için minimum basınç göstergeleri:
- banyoda lavaboya veya mutfakta lavaboya monte edilmiş mikser - 0.2 atm;
- küvete veya duş kabinine monte edilmiş bir mikser - 0,3 atmosfer;
- klozet veya daha doğrusu yıkama tankı - 0,2 atm'den düşük değil;
- bide - kafa en az 0,3 atm olmalıdır;
- çamaşır makinesi - 2 atm içinde;
- bulaşık makinesi - 1,5 atm;
- evde ısıtma sistemine sıcak su ve sıcak su temini sağlayan bir kalorifer kazanı kullanılıyorsa, su temin sistemindeki basınç 1,5 atm'den düşük olmamalıdır;
- hidromasaj veya jakuzi için en az 4 atm basınç gereklidir.
En yeni sıhhi tesisat armatürleri çok katlı binalarda nadirdir, bu nedenle apartmanlarda su besleme borularındaki basınç hesaplanırken ihmal edilebilirler. Ancak böyle bir sıhhi tesisatın kurulması planlanıyorsa, bu parametrenin dikkate alınması gerekecektir. Borulardaki gerçek basınç düşükse, basıncı arttırmanın bir yolunu düşünmeniz gerekecektir. En kolay seçenek pompayı kurmaktır.
Banliyö bölgelerinde, bir sulama sistemi gereklidir. İçindeki su en az 3,5 atm basınca sahip olmalıdır.
SNiP için Standartlar
Su temini ağları, dairelere su temini standartlarını açıkça düzenleyen 2.04.2-84 numaralı SNiP temelinde tasarlanmıştır. Bu belge, apartman binalarının ve özel binaların su temin sisteminde su basıncının ne olması gerektiğini belirler.
SNiP'de su besleme borularının içindeki basıncın 1 bar'dan az olmaması gerektiği belirtilmektedir. 10 metre su sütununa eşit bir basıncı tanımlayan atmosferik bir ölçü birimidir - bu basınçta su on metre yüksekliğe çıkar.
Apartmanlar ve müstakil evler farklı kategorilere ait olduklarından, içlerindeki standartlar birbirinden biraz farklıdır.
- Bir apartmanın zemin katında su basıncı 1 bar olmalıdır. Kat sayısı arttıkça her seviye 0,4 bar artmalıdır. Yani 4 m.Örneğin ev beş katlı ise hesaplama şu şekilde yapılır: 10+ (4x5) = 30 m veya 3 bar.
- Yüksekliği 3 katı geçmeyen özel bir evde (bu 10 m), su kaynağındaki basınç 1 bar olmalıdır. Kat sayısı bu göstergeden fazla ise su basıncı 2 bara çıkar.
Mevzuat belgelerinde standartlar tam olarak belirtilmiştir. Sıhhi tesisat armatürlerinin pasaport göstergelerinden çarpıcı bir şekilde farklıdırlar. Dairelere 0,3-6,0 atm basınçta soğuk su verilmelidir. Sıcak su 0,3-4,5 atm basınçla sağlanmalıdır. Bu parametreler aşırıdır.
Su kaynağındaki basınç bir yönde veya diğerinde saparsa, bu yasanın ihlali olarak kabul edilir ve çok katlı bir binanın sakinleri yönetim şirketine şikayette bulunabilir. Kontrollere dayanarak, sıcak ve soğuk su tüketimi için yeniden hesaplama yapmak mümkündür.
Su temin sistemindeki suyu azaltma veya artırma yöntemi
Uzmanlar, çok katlı binaların su şebekesindeki minimum su basıncının 2 atm'den düşük olmaması ve maksimum 4 atm'yi geçmemesi gerektiğini söylüyor. Bu tapa, sıhhi tesisat armatürlerinin normal çalışması ve su arıtmaları için uygun koşulların yaratılması için yeterlidir.
Basıncı artırma yönünde ihlaller varsa, yani sıhhi tesisat armatürlerinin arızalanma olasılığı yüksekse, bu sorun basınç düşürücü (regülatör) gibi bir cihaz takılarak çözülebilir. Daireye su besleme borusunun girişine su sayacının önüne, ancak kesme vanası veya sürgülü vanadan sonra monte edilir.
Basıncı arttırmak için küçük ev tipi pompalar kullanılabilir. Bunlar 220 V şebekeden çalışan kompakt cihazlardır.Ünitenin gücü tüketici sayısına göre seçilir.
Otonom su tedarik sistemindeki su basıncı
Özel bir evin otonom su temin sisteminde iki sorun vardır. Birincisi, sıvının derinliklerden yükselmesidir. İkincisi, sadece evde değil, aynı zamanda yerel bölgenin uzak bölgelerinde de su sağlamaktır. Bu nedenle, suyun pompalandığı doğru pompa ekipmanını seçmek çok önemlidir. Ancak bu durumda, basınca ek olarak, pompa performansını - birim zaman başına pompalanan su miktarını - hesaba katmak gerekir.
Pompanın optimum çalışma modu 4 atm'dir. Evin etrafındaki alan yeterince büyükse ve evin kendisi çok sayıda sıhhi tesisat armatürünün monte edildiği birkaç kat üzerine inşa edilmişse, en az 6 atm basınçta pompa ekipmanı seçilmesi önerilir.
Daire su kaynağındaki su basıncı
Bir su borusundaki basıncı belirlemenin en kolay yolu, örneğin mutfaktaki bir lavabonun üzerine mikseri mümkün olduğunca açarak bir litrelik kavanozu doldurmaktır. Genellikle bu kap normal basınçta 7 saniye içinde doldurulmalıdır, artık değil. Ancak bu her zaman su besleme sistemindeki basıncın düşük olduğu anlamına gelmez. Nedeni tıkalı bir karıştırıcı olabilir. Bu nedenle, test sonucunu banyoda, kavanozu aynı şekilde doldurarak, lavaboda veya duşta mikseri açarak onaylamanız gerekecektir.
İkinci yol, geleneksel bir basınç göstergesini tüketicilerden birine bağlamaktır. Bunu yapmak için, örneğin mutfaktaki aynı miksere veya duş başlığına bağlanan bir adaptör kullanmanız gerekir.
Elde edilen sonuçlar, SNiP'lerde belirtilen tablo sonuçlarıyla karşılaştırılır. Daha az veya daha fazla ise, şikayet ile yönetim şirketi ile güvenle iletişime geçebilirsiniz.
Yanlış basınç sorunuyla nerede baş edilir?
Şikayet ile ilgili herhangi bir işlem yapmadan önce apartmanda döşenen su tesisatının doğru çalışıp çalışmadığının ve ayrıca tesisat armatürlerinin kontrol edilmesi gerekir. Çoğu zaman, filtrelerin, karıştırıcıların ve diğer ev aletlerinin tıkanması, yanlış çalışmasına neden olabilir. Örneğin, karıştırıcı tahliye ağı eskimiş olabilir. Sadece sökülüp temizlenmesi gerekiyor ve musluktan gelen basınç normale dönecek.
Aynı şey bulaşık makinesi veya çamaşır makinesi filtresi, duş başlığı ve diğer parçalar için de geçerlidir.Su şebekesine kaba bir filtre takılıysa, mutfak lavabosunun altındaki dolaplara monte edilen ince filtre ünitelerinden bahsetmeden de kontrol etmek gerekir.
Yukarıdaki faktörler basınç düşüşünün nedenleri değilse, düşük kafanın kaynakları su temin sisteminin tamamen teknik özellikleri olabilir:
- boruların montajı yanlış yapıldı, örneğin, yükselticinin çapı şezlongların çapına eşittir;
- kapatma vanaları yanlış takılmış (tersi);
- pompa istasyonu gerekli yüksekliği sağlamıyor.
Apartman sakinleri bu tür sorunları kendi başlarına çözemezler. Yönetim şirketinin meydana gelen ihlallere yanıt vermesi için güvenle şikayette bulunabilirsiniz. Başvuruya bir ay içinde cevap vermelidir.
Ceza Kanunundan yanıt gelmezse, başvuru sahibi denetleyici makama - şehir idaresi altındaki İskan ve Toplum Hizmetleri Dairesi'ne başvurabilir. Burada ayrıca sorunları belirten bir açıklama da yazılır ve beyanın yönetim şirketine bir kopyası eklenir. Şehir yönetimi, nüfustan gelen şikayetlere hızlı bir şekilde yanıt veriyor. Ama sorunun hemen çözüleceği de bir gerçek değil.