- Pratik öneriler
- Yedek grubu seçin
- sökme
- Yeniden birleştirme
- Su ısıtıcı açıklaması
- Dövülmüş yakanın tasmasını sökün...
- ... ve sifon tahliye borusu
- Grubu sökünüz
- Eski ve yeni grubu karşılaştır
- Erkek kısmını mühürle...
- ... ve dişi kısım
- Sifon haznesine vidalayın
Bir emniyet grubu basit bir vanadır. Belirli bir değere ayarlandığında, bir depolama su ısıtıcısının içinde aşırı basınç olması durumunda tetiklenir. Isıtma aşaması sırasında hafif bir akış normaldir. Öte yandan, eğer akış büyük ve sürekli ise, grup katılır ve değiştirilmesi gerekir.
Pratik öneriler
● Orijinaline yakın bir model arayın. Gruplar birbirinden çok farklıysa, soğuk su kaynağını, bazen oldukça önemli bir şekilde değiştirmeniz gerekecektir.
● Çalışma düğmesini ok yönünde çevirerek emniyet valfini ayda bir kez çalıştırın. Su sifonun içine akar, böylece vananın sıkışması önlenir.
Müdahale, yerdeki bir gazlı su ısıtıcısı ile ilgilidir. Elektrikli modeller gibi, zorunlu olarak işlevleri burada cihazın üstünde bulunan bir güvenlik grubuyla donatılmıştır. Bu, çalışmasını değiştirmez. Grup, üzerine vidalandığı yatay bir boru ile balona birleştirilir. Yan girişi, küresel vanalı Ø 14 bakır borulu soğuk su borusu ile beslenir ve 20 x 27'de yakalanan manşonla bağlanır. Grubun tabanına vidalanan küçük sifon suyu toplar. ısıtıcıya akar ve Ø 16 bakır borudan boşaltılır.
Yedek grubu seçin
Herhangi bir sökme işleminden önce, zarar görmüş grubu, ticarette NF 36-401 standardına uygun olarak aynı veya yeterince yakın bir model bulmak için görselleştirin. Giriş ve çıkışların göreceli pozisyonlarını ve bu portların çaplarını ve dişlerini, genellikle 20/27 (3/4 ") göz önünde bulundurun. cihaz erişilebilir olmalıdır.
● Yeni grup eskisine çok benziyor. Birkaç euro için bu model, ölçeklendirmeyi önleyen seramik bir kapak yuvası ile donatılmış gelişmiş bir versiyondur.
sökme
Su ısıtıcısını kapattıktan ve sistemdeki iki sıcak ve soğuk su vanasını kapattıktan sonra, 20 x 27 burç somununu sökülmüş manşondan sökerek çıkarın. Sifondan suyu akıtan çıkış için de aynısını yapın. Bunu sökün ve çıkarın.
● Grubun gövdesinde altıgen bir baskı var. Bağlantı borusunu şofbene sonlandıran erkek dirsekten ayırmak için ayarlanabilir bir anahtar veya pençe ile gevşetin.
Yeniden birleştirme
Bağlantıları tekrar sızdırmaz hale getirerek ters sökme sırasına göre gerçekleştirilir. Dirseğin erkek kısmını hafifçe eklem bileşiği ile kaplayın, ardından ipliği sıkıca sarın, saat yönünde, birkaç ipi çekin. Donanımına devam etmeden önce, askıda kalan grubun çıkışını vidalayın.
● Su girişini 20 x 27'ye tekrar bağlayın ve düz bir fiber conta veya daha iyisi bir Teflon conta taktıktan sonra havşa bileziği soketini sıkın. Girişin eski grup ile yenisi arasındaki konumundaki küçük bir fark, bakır besleme borusunu hafifçe bükerek telafi edilebilir.
● Sifon temizlendiğinde, yerine vidalayın. Son olarak, düz bir conta yerleştirerek ve havşa bileziğini orta derecede sıkarak tahliye hattını tekrar bağlayın.
● Tekrar devreye almak için, sıcak ve soğuk su vanalarını yavaşça açın. Sızıntıları kontrol edin ve sonra balonu ısıtın. Bir süre sonra sifonda hafif bir akış meydana gelir.
Su ısıtıcı açıklaması
Bu su ısıtıcıda, fonksiyonlar en üstte bulunur. sağ tarafta, soğuk suların gelmesi. solda, sıcak suyun ayrılışı. Güvenlik grubu, çift bükülmüş bir boru üzerine monte edilmiştir.
Dövülmüş yakanın tasmasını sökün...
Şofbeni kapattıktan ve kapatma vanalarını kapattıktan sonra, flanşlı bileziği burçlarını 20 x 27'de açıp çıkarın. Su giriş borusu Ø 14 mm'ye bağlantı bağlantısı olarak kullanılır.
... ve sifon tahliye borusu
Sifonu boşaltmak için aynısını yapın. Genellikle PVC, bakırdır. Her ısıtmada üretilen suyu tahliye etmek için duvarı geçiyor (kapasitenin% 3'ü).
Grubu sökünüz
Grup, bağlantı borusunun klemens dirseğinden askıya alınmıştır. Vidaları sökün ve üst altıgen baskıya etki ederek bir anahtar veya pençe ile çıkarın.
Eski ve yeni grubu karşılaştır
Yeni grup eskiye iyi gelir. Üst kısımda, şofben ile dişi bağlantı. Sağ tarafta, durdurma valfli besleme. Solda, vana. Altta, sifon bağlantısı.
Erkek kısmını mühürle...
Bağlantı dirseğinin erkek kısmının dişini sızdırmazlık maddesi ile kaplayın. Bir bebekte birkaç tel çekme halkasını çekin ve bunları saat yönünde, ipliklerin üzerine sıkıca sarın.
... ve dişi kısım
Ayrıca grubun dişi kısmını macunla kaplayın ve önce elle ve sonra anahtarla hazırlanan çekme bağlantısına vidalayın. Çekme tertibatı sıkıştırmaya karşı bir miktar direnç gösterir.
Sifon haznesine vidalayın
Sifon haznesini tekrar ünitenin tabanına vidalayın. Soğuk su kaynağını tekrar bağlayın ve her flanşlı bileziğe düz bir elyaf conta yerleştirerek boşaltın. Anahtarla enerjik olarak sıkın.