Bu yazıda, vanaların özelliklerini ele alacağız. Özellikle, çalışma prensipleri: örneğin üç yollu bir valf, işlevlerine uygun olarak ayırt edici özelliklere sahiptir. Ayrıca, bu cihazların yapısal ve operasyonel özellikleri ile nerede ve nasıl uygulanabilecekleri hakkında konuşacağız.
Ürünün konusu özellikle ilgi çekicidir, çünkü orta ve büyük boy ısıtma sistemlerinde cihaz, ısı dağılımının eşit olmayan dağılımı gibi bir dezavantaj ile ilişkilidir. Bu sorunun nedeni, soğutma sıvısının boru hattından geçerken kademeli olarak soğutulmasıdır ve bu nedenle sıcaklığın, ısıtma biriminin yanında boru hattının en uzak noktasından daha yüksek olacağı düşünülmektedir.
Bu sorunun çözümü, üç yollu bir vinç kullanan sistemler oluşturmaktır.
Uygulama özellikleri
Daha önce de belirtildiği gibi, üç yollu bir valfın atanması, orta ve büyük uzunluktaki ısıtma boru hatlarının yanı sıra orta ve büyük alanlara sahip bir sıcak zemin oluşturulmasını da kapsamaktadır (ayrıca bkz. Ürün, bir basınç göstergesi için üç yollu vana: uygulamanın amacı, kurulum ve bakım seçenekleri ).
Bu tip vanalar sadece suyun basıncını düzenlemez, ancak soğuk ve sıcak akışları hemen ayarlamanıza izin verir. Cihazın doğru kurulumu ve düzgün çalışması sonucunda, soğutma sıvısının kapalı bir sistemde daha verimli yeniden dağıtılması mümkün hale gelir.
Önemli: GOST 21345-2005'in gerekliliklerine uygun olarak, bina tipi ısıtma sistemlerine ek olarak, bu tipteki durdurma vanaları, gazın ve ayrıca aşındırıcı ve nötr sıvı ortamların daha sonra taşınması için küçük çaplı boru hatlarına montaj için kullanılabilir.
İnşaat özellikleri
Yapısal olarak, üç yollu valfler bir kilitleme veya düzenleme mekanizması ile teçhiz edilmiş bir tişörtdür.
Cihazın tasarımı aşağıdakileri içerir:
- konut, pirinç, paslanmaz çelik, dökme demir vb.
- panjur bu veya açıklıklarla bu yapılandırma
- bağlantıları.
Cihazın çalışması, kapı sapına bağlanan volanın ekseni etrafında dönerek gerçekleştirilir. Ayarlama kolu, bir veya daha fazla delik açmak için 90 veya 180 derece döndürülebilir.
Volanın en uç konumları, sıvının biri ya da diğerinden geçmesine izin verecek şekilde tasarlanmıştır. Volan nötr konuma getirilirse, su bir kerede iki delikten geçer ve cihaz bir karıştırıcı görevi görür.
Önemli: Yanıcı veya patlayıcı ortamların taşındığı boru hattının cihazına yönelik üç yollu vananın endüstriyel modifikasyonları, volanın en uç konumunun özel sınırlayıcılarına sahiptir. Hanehalkı sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlanan kilitleme ekipmanının modifikasyonları böyle sınırlayıcılara sahip olmayabilir.
Üç yollu tipte vanaların sınıflandırılması
Üç yollu vana veya fiyatı daha yüksek olan daha büyük sanayi muadilleri, aşağıdaki ayırt edici özelliklere dayanarak birkaç kategoriye ayrılır:
- Cıvatanın şekline göre konik, bilyalı ve silindirik modifikasyonlar farklıdır;
- Akış kısmının türüne göre, tam delikli veya test ve deşarj muhafazalı tasarımlar ayırt edilir.
Geçiş yolu ile yapılan değişiklikler, boru hattına bağlantı için tasarlanan iki bağlantı borusuyla donatılmıştır.
Deneme ve serbest bırakma tipi cihazlar, her şeyden önce, çeşitli ünitelerde ve kapasitelerde kurulum amaçlıdır. Kurulum kolaylığı ve sonraki işlem için, cihazın komple seti tetik ve bağlantı borusunu içerir.
- Döner elemanın L-şekilli, T-şekilli ve S-şekilli musluklarının konfigürasyonuna göre ayırt edilir.
- Cıvata mekanizmasının montaj yöntemine uygun olarak, gerilim, salmastra ve mantar modifikasyonları ayırt edilir. Gerilim tipi vinçlerde, durdurucu, kapatıldığında, doğrudan bir somunla vücuda bitişiktir. Aynı zamanda, doldurma valfı mantarı, salmastra kapağı ve salmastra contası ile gövdeye bitişiktir.
- Endüstriyel üç yollu vinçler ısıtmalı bir kutuya veya ısıtmasız bir kutuya sahip cihazlara ayrılır.
- Bağlantı cihazının tipine göre, flanş, kaplin, tsapkovy, jikle-popo, kaynak tipi modifikasyonları ayırt edilir.
- Kontrol tipine göre manuel ve mekanize, pnömatik, hidrolik ve elektrikli tahrikli farklı versiyonlar mevcuttur.
Bir kategoriye veya diğerine ait olmasından bağımsız olarak, üç yollu vinçlerin tümü, durgun bölgelerin olmaması, dayanıklılık, kilitleme elemanının sıkılığının artması, küçük bir hidrolik direnç derecesi ve tasarımın sadeliği ile karakterize edilir.
Ancak aynı zamanda, bu tür cihazların yüksek torkları arasında, uzun süreli çalışma sürecine yapışmanın bir sonucu olarak tornalama parçalarının sıkışma olasılığının artması gibi bazı dezavantajları vardır.
Kurulum ve operasyon için gereksinimler
- Üç yollu vanalar yatay veya dikey olarak monte edilebilir.
- Montajı kendi ellerinizle gerçekleştirirken, taşınan ortamın akış yönünün, cihazın gövdesindeki yönü gösteren ok ile çakıştığından emin olmalısınız.
- Vinci montaj yeri, sonraki işletme ve bakım sırasında, vanaya veya diğer düzenleyici ekipmana erişimde sorun olmayacak şekilde seçilmelidir.
- Kaynak ekipmanının kullanılması durumunda kurulumda, muslukların iç boşluğunun kaynak ölçeğinin ve ızgaraların içine düşmesini önlemek için özen gösterilmelidir. Yine, kasanın ısınmasını önlemek için, boru hattının borularını + 100 ° C'nin üzerindeki boru hattına birleştirmek gerekir.
- Üç yollu bir vincin montajı ve müteakip çalışması, imalatçı tarafından hazırlanan ekli dokümanlarda belirtilen şartlara uygun olarak yapılmalıdır.
- Valflerin kullanılması, vananın ele geçirilmesini önlemek için düzenli bakım gerektirir.
Sonuç
Şimdi normal veya uzman üç yollu bir hidrolik vincin ne olduğu hakkında genel bir fikrimiz var. Doğru ekipmanı seçmeyle ilgili hala sorularınız mı var?
Bu makaledeki videoyu izleyerek görevi basitleştirebilirsiniz.