OG Şebeke Şemaları
Sekonder panoları ve #OG/#AG trafolarını beslemek için kullanılan ana OG #şebeke şemalarına ve yapılarına bir göz atalım. Şemaların karmaşıklığı, gereken #güçkaynağı güvenliği düzeyine bağlı olarak farklılık gösterir.
Sunulan orta gerilim şebeke şemalarının başka birçok varyasyonu olduğuna dikkat edin, burada en yaygın beş tanesine odaklanacağız...
Aşağıdaki OG şebeke besleme düzenlemeleri en yaygın olarak benimsenenlerdir:
4| Döngü sistemleri:
Şebeke Özellikleri:
Ana pano kuplörlü 2 kaynaktan beslenir..
Pano 1 ve 2 tek bir kaynaktan beslenir ve acil durum yedek beslemesi yoktur.
!!! Bu yapı, hizmet sürekliliğinin hayati bir gereklilik olmadığı durumlarda kullanılmalıdır ve genellikle beton işleri şebekeleri için benimsenir.
Şebeke Özellikleri:
Ana pano kuplörlü iki kaynaktan beslenir.
Pano 1 ve 2, biri diğerini destekleyen kuplörsüz iki kaynak tarafından beslenir.
Hizmet sürekliliği iyidir. Panolar 1 ve 2 için kaynak kuplörünün olmaması, ağın kullanım açısından daha az esnek olduğu anlamına gelir.
Şebeke Özellikleri:
Ana pano, kuplörlü iki kaynaktan beslenir..
Pano 1 ve 2, kuplörlü 2 kaynaktan beslenir. Normal çalışma sırasında, bara kuplör devre kesicileri açıktır..
Her veri yolu bölümü, bir veya daha fazla kaynak tarafından yedeklenebilir ve beslenebilir..
!!! Bu yapı, iyi hizmet sürekliliği gerektiğinde kullanılmalıdır ve genellikle demir-çelik ve petrokimya endüstrilerinde benimsenir.
Bu sistem, gelecekte büyük uzantılara sahip yaygın ağlar için kullanılmalıdır. Döngünün normal çalışma sırasında açık veya kapalı olmasına bağlı olarak iki tipi vardır.
Açık Döngü Şebeke
Şebeke Özellikleri:
Ana pano, kuplörlü iki kaynaktan beslenir.
A ve B'deki döngü kafaları devre kesicilerle donatılmıştır.
Panolar 1, 2 ve 3 anahtarlarla donatılmıştır.
Normal çalışma sırasında döngü açıktır (şekilde normalde 2. panoda açıktır).
Santraller bir veya diğer kaynaklardan beslenebilir.
Döngünün yeniden yapılandırılması, bir arıza veya bir kaynak kaybı meydana geldiğinde beslemenin geri yüklenmesini sağlar.
A1 ve B1'deki döngü kafaları, devre kesiciler ve faz ve toprak arıza koruma cihazları ile donatılmıştır. Trafo merkezleri anahtarlarla donatılmıştır. Her anahtara arıza dedektörleri takılıdır. Bir arıza akımının geçişini gösterirler.
!!! Bu yeniden yapılandırma, bir otomatik döngü yeniden yapılandırma kontrolü kurulmuşsa, birkaç saniyelik bir güç kesintisine neden olur. Döngü yeniden yapılandırması operatörler tarafından manuel olarak gerçekleştirilirse, kesim en az birkaç dakika veya düzinelerce dakika sürebilir.
Kapalı Döngü Şebeke
Şebeke Özellikleri:
Ana pano, kuplörlü iki kaynaktan beslenir.
Tüm döngü anahtarlama cihazları devre kesicilerdir.
Normal çalışma sırasında döngü kapalıdır.
Koruma sistemi, bir arızadan kaynaklanan elektrik kesintilerini sağlar.
Her bağlantı ucuna bir devre kesici takılmıştır. Normal çalışma sırasında döngü kapalıdır. Koruma sistemleri, bir arıza meydana geldiğinde elektrik kesintilerinin önlenmesini sağlar..
!!! Bu sistem, elektrik kesintilerinden kaçındığı için açık döngü sisteminden daha verimlidir. Ancak her panoda devre kesiciler ve karmaşık bir koruma sistemi gerektirdiğinden daha maliyetlidir.
Şebeke Özellikleri:
Pano 1, 2 ve 3, bağımsız olarak bir veya diğer kaynaklardan yedeklenebilir ve beslenebilir.
Ana pano, kuplörlü iki kaynaktan beslenir.
!!! Bu yapı, gelecekte sınırlı uzantıları olan ve iyi bir besleme sürekliliği gerektiren yaygın ağlar için kullanılmalıdır.
Referans:
Protection of Electrical Networks by Christophe Prévé
Format:
Boyut:
3.79 MB
Sayfa:
508
İndirme: