Suyu yeni bir apartman dairesinde veya kır evinde çözmek için hangi borular kullanılmalıdır? Sıhhi tesisat armatürleri nasıl bağlanır? Su borularının seri ve kolektör dağıtımı arasındaki fark nedir?
Hangisi daha pratik? Bu soruları cevaplamaya çalışalım.
Malzeme seçimi
Başlamak için boru seçimine karar vereceğiz.
Lütfen dikkat: Sovyet tarzında inşa edilmiş evler için çelik borulardan kaynaklı kaynaklı veya monte edilmiş su boruları için verilen kararları görmezden geleceğiz. Modern materyallerin zengin seçenekleriyle, kendi lehine ses argümanları bulmak imkansızdır.
Ne kalır?
Listesi
- Metal ve plastik. Bu boruların itibarı, mevcut sıkıştırma donanımlarının hikayeleriyle oldukça bozuluyor; bununla birlikte, eleştiriyi hak etmediler: sızıntının tek nedeni, montaj sırasında, boruların ve çıkarılan pahın ovalliği nedeniyle kauçuk contaların yer değiştirmesi sırasında meydana gelen darboğazlardı. Ek olarak, on yıl boyunca işleyişine yönelik basma parçaları sızıntılarda fark edilmedi.
- polipropilen. Polipropilen borular kullanılarak su dağıtımı belirli beceriler gerektirir; Ek olarak, belirli bir alete ihtiyacınız vardır - düşük sıcaklık havya.
Sıcak su için, fiber veya alüminyum folyo ile takviye edilmiş polipropilen kullanılması daha iyidir: takviye, ısıtıldığında boru hattının uzamasını önemli ölçüde azaltır. Bununla birlikte, uzun düz bölümlerde hala dengeleyiciler - U şekilli kıvrımlar yüklemeniz gerekir.
- Çapraz bağlı polietilen. Geleneksel HDPE'den farklı olarak, çok daha fazla ısıya dayanıklıdır ve sıcak suya mükemmel şekilde hizmet eder. Bağlantı parçaları üzerinde esneklik ve basit kurulum resmi tamamlar.
- Oluklu Paslanmaz Çelik - Paranoyak bir kiracı seçerek. 130-140 dereceye kadar olan sıcaklıklara ve 25'e kadar atmosferdeki basınçlara tahammül edebilme yeteneği, yine esneklik ve basit bir şekilde sıkıştırma bağlantı elemanlarının montajı ile birleştirilir.
giderler
Bir malzeme seçiminde boru ve bağlantı parçalarının fiyatı belirleyici faktörlerden biridir. Alıcı, listelenen seçeneklerin her birinde doğrusal liner sayacına ne kadar mal olacak?
|malzeme||Metre başına maliyet, ruble|
|Polipropilen (takviyeli), d = 20 mm||120|
|Çapraz bağlı polietilen, d = 16 mm||80|
|Metal, D = 16 mm||70|
|Oluklu paslanmaz çelik, D = 15 mm||170|
Lütfen dikkat: fiyatlar, ürün üreticisine büyük ölçüde bağımlıdır. Karşılaştırma olarak, aynı seviyedeki markaların kullanılmış ürünleri; Her zaman önemli ölçüde daha pahalı veya daha ucuz fırsatlar bulabilirsiniz.
Görünüşe göre, her şey açık: perakende fiyatları çok net bir şekilde dağıtılıyor.
Ancak, kartlar bize ek maliyetler ile karışacaktır.
- En ucuz bağlantı parçaları polipropilendir. Küçük bir marj ile ikinci sırada çapraz bağlı polietilen için bağlantı parçaları kullanılmaktadır. Metal takviyeli plastik ve oluklu paslanmaz çeliğin montajı için ürünler çok daha pahalıdır.
- Metal-plastik, iki ayarlanabilir anahtarı kullanarak sıkıştırma donanımlarına monte edilmiştir; paslanmaz çelik konstrüksiyona da yardımcı olacaklar. Polipropilen için, çapraz bağlanmış polietilen için - 8-12 bin bir genişletici için 600 ila 1500 rubile mal olan bir havya gereklidir.
Şu anki yazar, muhtemelen metal plastikler üzerinde duracaktı - bunun nedeni, bu malzemenin tüm özelliklerini iyi çalışmış olmasıdır. Ancak, okuyucunun kendi tablolarını oluşturabilmesi oldukça olasıdır.
şemaları
Bununla birlikte, bağlantı şemalarına geri dönelim. Hangi seçenekler mümkündür?
tutarlı
Sovyet yapımı herhangi bir evinin banyosuna bakarak görebilirsiniz. Tüm sıhhi tesisat armatürleri ortak bir çift boruya bağlanmıştır - soğuk su ve sıcak su temini, tees ile yapılan dallanma.
Bu şemanın avantajları basit ve düşük maliyetlidir. Kusurları var mı?
Seri bağlantının ana problemi, su bir diğerine aktığında bir sıhhi tesisat armatüründeki basınç düşüşüdür. Mutfaktaki suyu açan kişiye duştan çıkan yüksek sesli ve saldırgan kelimeler sıralı bir şemanın karakteristiğidir.
çeşitli
Bu durumda, her cihaz için kesme vanaları ile donatılmış yükseltici veya girişten bir kollektör tedarik edilir. Tüm armatürlerin, duşların ve tuvaletlerin astarı da bireyseldir. Borunun toplayıcıya olan kesiti sıhhi ekipmanınkinden daha yüksekse, basınç düşüşünü unutabilirsiniz.
Yakalama nedir? Büyük bir boru akışında ve bu boruların duvarları hiçbir şekilde dekore etmemesi.
Bu arada: Yeni bir evin veya dairenin bitiminden önce kanalizasyon borularının ve sıhhi tesisatının kablolanması yapılırsa, bunlar yanlış duvarlar için çıkarılabilir.
karışık
Her iki şema da aynı banyo içinde birleştirilebilir. Tipik bir örnek, bir lavabo, bir mutfak lavabosu ve bir duş kabininin bir kolektör ile bağlanmasıdır ve bir çamaşır makinesi ve klozet tees yoluyla bağlanır.
Kendi elinizle bir su borusu kurarken hangi şema seçilir?
- Bir apartman dairesinde tüm sıhhi tesisatlar, yükselticinin bir tarafında aynı hat üzerinde bulunuyorsa, bizim seçimimiz tutarlı kablolamadır. Tarif edilen malzemeleri kullanırken basınç düşüşü, düşük hidrolik direnciyle en aza indirilecektir.
- Yükselticilerin banyo ve tuvalet veya banyo ve mutfak arasında yer aldığı evlerde, bir koleksiyoncuya sahip olmak tercih edilir. Boru sayısı değişmeyecek, ancak bir noktada vanaların konsantrasyonu çok uygun olacaktır.
- Yazlık için talimat yeniden düzeniyle belirlenir. Genel olarak, kollektör, çoğu zaman su akışının çeşitli noktalarının aynı anda kullanıldığı yerlerde haklıdır.
Sonuç
Okuyucuya sunulan bilgilerin doğru seçimi yapmasına yardımcı olacağını umuyoruz. Bu makaledeki videoda, su temin borularının dağıtımının nasıl yapılabileceği hakkında ek materyaller yer almaktadır (ayrıca bkz. Banyodaki boruların dağıtımı: bunun nasıl yapılacağı).
İyi şanslar!