Henüz metanlaştırılmamış tüm alanlarda, LPG sistemlerinin (sıvı propan gazı) kullanımı yaygındır: güvenlik için gerekli önlemleri görüyoruz.
LPG, Sıvı Propan Gazı
Çoğu evde, kullandıkları hizmetlerin çoğu gaz bunu şehir veya metan gazı kullanarak yaparlar, ancak büyük nüfus merkezlerinden uzaktaki metanlaşmamış alanların çoğunda, sıvı propan gazı kullanımı yaygındır. (LPG) tanklarda hasat edilir.
Metan tesisleri için, LPG sistemlerinde bile, bir dizi önlemin alınması gerekmektedir. güvenlik kullanıcılar ve komşuları, kurulum sırasında ve kullanım sırasında.
LPG tankları, yandaki resimde olduğu gibi galvanizli çelikten veya polietilenden olabilir; pozlar Görünür işlerde, ikincileri ise iç içe
Tankın türü ve montajı bakım ve aynı rezervuarların ve ilgili sistemlerin ve aksesuarların tabi olduğu kontroller, genel olarak, kullanıcılara bakım sözleşmeleri önerecek gaz tedarikçileridir.
Gazın, LPG deposu tarafından sisteme indirgeme ünitesinin aşağısına itildiği basınç, yaklaşık 70 mbar'dır; çubuk 1 cm karelik bir yüzey üzerinde bir kg tarafından uygulanan basınçtır, doğal olarak bu basınç, ocaklar ve kazanlar gibi kullanıcı terminallerine ulaşan basınç değildir, standartların izin verdiği maksimum basınç düşmesi 2 mbar'dır..
metreküp Şimdilik, gazın kullanıcılara ulaştığı akış hızı ve basıncı, boruların çapına ve uzunluklarına bağlıdır; bunlar, tesisatçı tarafından 50 kW'a eşit veya daha düşük güçler için ve ehliyetli bir profesyonel tarafından daha yüksek güçler için.
LPG'den metan ve tersi
Gaz sistemlerinin güvenliği için gerekli ve en belirgin önlemler arasında, örneğin ocakların yerleştirildiği mutfaklar için gerekli havalandırma ve havalandırma deliklerinin oluşturulması yer almaktadır. Havalandırma ve havalandırma sağlar yok etmeDış ortamda, muhtemel gaz kaçağı ve yanma ile kirlenen havanın yenilenmesi.
Metandan farklı olarak, LPG için havalandırma ve havalandırma delikleri çakışır ve bu delik her zaman zemine yakın yapılmalıdır.
Aslında, havadan daha hafif olan metan ve kullanımın üstte havalandırma sağladığından farklı olarak LPG daha fazladır. ağır hava ve kayıp durumunda zemine iner. Bu nedenle, delik zemine yakın yapılmalı, deliğin alt kenarının zeminden 30 cm olması ve herhangi bir durumda deliğin yüzeyinin 100 cm net karelerden az olmaması gerekir.
Uygulamada, yaklaşık 100 kare cm'den daha büyük bir yüzeye sahip delikler yapılır ve bunlar daha sonra 100 kare cm net yüzeylere sahip ızgaralarla kaplanır.
Son yıllarda yayılışı metan küçük şehir merkezleri bile LPG kullanımından metan veya şehir gazına geçişe neden olmuş, kullanıcıların güçlerini değişmeden bırakmış, bu aşamalar LPG boru hatlarını metan için yeniden kullanmıştır.
İhtiyaç olursa, kullanmak mümkün olmaz borular başlangıçta metan için kullanılan LPG için. Aslında, ekipmanın aynı gücü ile metan kullanmak için LPG için ihtiyaç duyulandan daha büyük borulara ihtiyacınız vardır.
Son olarak, yukarıda açıklanan havalandırma ve havalandırma sorunları ile ilgili olarak, LPG'den metan'a geçmek, mutfak için bir üst havalandırma deliği oluşturulmasını gerektirir; kayıplar Ocaktan çıkan gaz dışarıya doğru yayılır.
Ayrıca bu durumda asgari net yüzey 100 cm'den az olmamalıdır ve daima zorunlu Ayrıca zemine yakın havalandırma deliği.