sayaçlı ve sayaçsız cFos Şarj Yöneticisi
cFos Şarj Yöneticisi her zaman maksimum ev bağlantı gücünü gerçekten şarj olan EVSE'lere dağıtır.
S0 sayaçlıEVSE:
cFos Şarj Yöneticisi, aracın o anda hangi güçte şarj olduğunu bilir ve talep edilmeyen gücü diğer araçların kullanımına sunabilir. S0 sayaçları yalnızca kWh başına darbe gönderdiğinden, Şarj Yöneticisi şarjın hangi fazda gerçekleştiğini bilemez. Gerçekte hangi fazların kullanıldığını ayarlamak için "Fazlar" seçeneğini kullanmalısınız. cFos Şarj Yöneticisi, her 3 faz için şarj akımlarına ayrı ayrı baktığından, mevcut akımı diğer fazlarda şarj olan araçlara tahsis edebilir.
Tek tek fazlarda pik akımlardan kaçınmak için kesinlikle faz rotasyonlu birkaç EVSE bağlamalı ve bunu EVSE yapılandırmasında "Faz rotasyonu" altında cFos Şarj Yöneticisine bildirmelisiniz. Farklı fazları kullanan farklı araçları şarj ederseniz, yanlışlıklar meydana gelebilir ve cFos Şarj Yöneticisi ayarlarında bir kontrol rezervi ayarlamanız gerekir.
Sayaç takılı EVSE'ler:
EVSE' de sayaç yoksa, besleme hattına harici bir sayaç takabilir (taktırabilir), bunu cFos Şarj Yöneticisine bir cihaz olarak ekleyebilir ve ardından EVSE'nin EVSE ayarlarında "sabitleyebilirsiniz". Bu EVSE daha sonra cFos Şarj Yöneticisinde dahili bir sayacı olan bir EVSE olarak görünecektir.
cFos Power Brain Wallbox:
cFos Power Brain Wallbox, dahili ya da harici bir sayaç ile kullanılabilir. EVSE gücünü ölçmek için harici ölçüm cihazı kullanmak istiyorsanız, bunu takmalısınız (yukarıya bakın). Slave olarak çalıştırılan cFos Power Brain Wallbox'ler için, ölçüm cihazını slave'e takmalısınız. EVSE daha sonra dahili ölçüm cihazına sahip bir EVSE olarak görünecektir.
Evsel tüketim için sayaç:
Tüketim sayacı olmadan, cFos Şarj Yöneticisi evsel bağlantının maksimum gücüyle gerçekten ne kadar yüklü olduğunu bilemez. Bu durumda, EVSE için her zaman mevcut olan gücü, diğer tüketicilerin varlığından bağımsız olarak Şarj Yöneticisi ayarlarında maksimum ev bağlantı gücü olarak girmelisiniz -> Statik yük yönetimi. Birçok durumda bu yeterlidir. Ancak birçok durumda, mevcut ev gücü yalnızca yoğun zamanlarda ev tüketimi olarak kullanılır ve kalan saatlerde arabaları şarj etmek için kullanılabilir. Bu durumda, EVSE olmadan ev tüketimini ölçen bir sayaç takılması tavsiye edilir. En iyisi 3 fazlı bir çözümleyici sayaç takmaktır, aksi takdirde bir güç rezervi planlamanız gerekecektir. Ardından, cFos Charging Manager ayarlarında, enerji tedarikçinizden eviniz için sipariş ettiğiniz değeri maksimum ev bağlantı gücü olarak girin. Daha sonra cFos Şarj Yöneticisi bu gücü, eksi evin şu anda ihtiyaç duyduğu mevcut gücü, doğru fazdaki EVSE'ler için kullanılabilir hale getirir. Böyle bir sayaç, Şarj Yöneticisinde "tüketim" rolüne sahiptir.
Bu şekilde, birçok durumda ev bağlantı gücünde bir artıştan ve buna bağlı yükseltme maliyetlerinden ve inşaat maliyeti sübvansiyonlarından tasarruf edebilirsiniz.
Büyük akımlar için sayaçlar:
Yaklaşık 80-100 A'e kadar olan akımlar için doğrudan ölçüm yapan sayaçlar kullanabilirsiniz. Burada fazlar sayacın içinden geçirilir. Bunun için, sayaç akımlara sürekli olarak dayanacak şekilde tasarlanmalıdır.
Büyük evlerde daha yüksek akımlar meydana gelir, bu nedenle fazları sayaç transformatörleri olarak adlandırılan transformatörlerden geçirmek daha kolaydır. Bunlar, münferit fazların hatlarından akım geçtiğinde bir akımın indüklendiği bobinlerdir. Transformatör metre daha sonra bu indüklenen akımı ölçebilir. Özellikle küçük olan modeller bile vardır, çünkü büyük terminallere sahip olmaları gerekmez (1-2 bölmeli üniteler).
Apartmanlarda, bu tür trafo sayaçlarını sayaç dolaplarındaki "kapalı" alana veya enerji tedarikçisine danışarak bir NH dağıtıcısına da kurabilirsiniz. Bu, birçok insanın düşündüğünden daha kolaydır! Ölçüm bobinli bu tür sayaçlara transformatör sayaç denir.
Üretim sayacı:
Bir güneş enerjisi sistemi (PV) veya bir CHP ünitesi işletiyorsanız ve üretilen gücü EVSE'ler için kullanılabilir hale getiriyorsanız, cFos Şarj Yöneticisinde bir üretim sayacı yapılandırabilirsiniz. Harici bir sayaç kurun ya da sayaç olarak güneş enerjisi sisteminizin inverter(ler)ini kullanın. Daha sonra cFos Şarj Yöneticisi, EVSE'ler için mevcut şarj gücünü yukarıdaki gibi hesaplar (evsel tüketim için sayaçlar için) ve ek olarak EVSE'lere mevcut üretim gücünü ekler. Bu tür sayaçları Şarj Yöneticisinde "Üretim" rolü ile ayarlamalısınız.
Tüketim (ve üretim) için sayaçlarınız varsa, EVSE için sayaçlara ihtiyacınız olması gerekmez, çünkü cFos Şarj Yöneticisi EVSE'nin her zaman kendilerine sunulan gücü alacağını varsayar (yukarıya bakın).
Evsel tüketim (ve üretim) için sayaç takmak yerine, doğrudan ev bağlantı noktasına merkezi bir sayaç da takabilirsiniz. Eğer evinizde bir üretim tesisi varsa, bu sayaç çift yönlü olmalıdır! O zaman "şebeke referansı" rolünü üstlenir.
Daha sonra cFos Şarj Yöneticisi, EVSE tüketimini bu şebeke referans sayacıyla ölçülen değerden çıkararak hane tüketimini hesaplar. Bunu yapmak için ya tüm EVSE'lerde bir sayaç ya da tüm EVSE'ler için toplam bir sayaç ("E-araba tüketimi" rolü) gerekir. Bir EVSE sayacı olmadan, hane tüketimi potansiyel olarak düşük tahmin edilecektir.
Güneş enerjisi fazlası için sayaç:
Güneş enerjisi fazlasını ölçmenin en kolay yolu, çift yönlü(!) bir şebeke referans sayacı (yukarıya bakın) ve tüm EVSE'ler için sayaç(lar) kullanmaktır. Daha sonra cFos Şarj Yöneticisi'nde fazla şarj için bir şarj kuralı yapılandırabilirsiniz. Alternatif olarak, tüketim ve üretim sayaçları da kurabilirsiniz (genellikle güneş enerjisi sisteminizin invertörü). Daha fazla bilgi için Solar fazla şarj bölümüne bakınız.
Sanal sayaçlar:
cFos Charging Manager aşağıdaki "sanal" sayaçları sunar:
Ayrıca, bu değerlere genel bir bakış sağlamak için bunları ayarlayabilirsiniz.