Su ısıtmalı zemin nedir? Bu, odadaki havanın ısıtılmasının, içinden soğutucu akışkanın dolaştığı bir boru sistemi ile döşeme tasarımının kullanılmasıyla gerçekleştiği bir sermaye sıvı ısıtma sistemidir. Isıtma sistemi yerel (gaz kazanı) veya merkezi ısıtma sistemine bağlanır.
Su zemini ısıtma sistemi, evin ana ısıtması (bağımsız bir ısıtma kaynağı) veya ek olarak kullanılabilir. Tasarım ve ısıtma yöntemine bağlı olarak, farklı tiplerde yerden ısıtma mevcuttur: su ve elektrik (kablo, çubuk, film, kızılötesi).
Su yerden ısıtma kendiniz yapın
Su zemini ısıtmak dayanıklı ve ekonomik bir ısıtma sistemidir, ancak montajı önemli zorluklar ve maliyetlerle ilişkilidir. Bu nedenle, bir yerden ısıtma sisteminin kurulumu profesyonellere emanet edilmektedir. Su ısıtmalı bir zemini kendi elleriyle yapmaya karar verenler için, bu sürecin hangi aşamalardan oluştuğunu size anlatacağız ve tasarımın ve kurulumun ana inceliklerini dikkate almalıyız.
Verimli ısı dağılımı - yerden ısıtma ve radyatör ısıtmanın karşılaştırması
Su ısıtmalı zeminin ısı akısı
Su zemini ısıtma ile ilgili adım adım talimat aşağıdaki dört adımı içerir:
Projenin hazırlanmasına geçmeden önce, sistemin odanın kurulumunda kalıcı bir engel bulunmadığından emin olmak gerekir. Gibi, olabilir:
Yukarıdaki gereklilikler göz önünde bulundurulduğunda, özel bir evde bulunan su ısıtmalı zeminler, yüksek binalardaki dairelere göre daha yaygındır.
Cihazın engelleri gözlenmezse, tasarım yapmaya başlayabilirsiniz.
Gerekli malzemenin hesaplanması, ısıtılan odanın parametrelerine ve bileşen ekipmanının ve malzemelerinin teknik özelliklerine bağlı olarak gerçekleştirilir. Sıcak su tabanının hesaplanması aşağıdaki veriler temelinde yapılır:
Çeşitli amaçlara yönelik olarak ısıtılmış bir zeminin maksimum (maksimum) yüzey sıcaklığı
Bundan sonra, ana ekipmanın montaj yerini, boru yerleştirme yöntemini ve perdesini yansıtan bir çizim yapılır (şema, çizim).
Dikkat etmeyi unutmayın (cihazın özellikleri):
Boruların kullanılan çapına bağlı olarak ısı yalıtımlı bir zemin suyunun (döngü) maksimum uzunluğu
Yerden ısıtma sistemi, özel bir evi ısıtmak için en konforlu ve ekonomik seçenektir. Maddenin ters tarafı - radyatör devresinin maliyeti ile karşılaştırıldığında bileşenlerin ve tesisatın iyi bir fiyat. Malzemeyi satın almak, su ısıtmalı bir zemin (TP olarak kısaltılır) kurmak ve çimento şapını kendi ellerinizle doldurmak için önemli tasarruflar sunuyoruz. En düşük finansal maliyetlere sahip cihaz ısıtma devreleri üzerinde aşamalı bir talimat sağlamak için.
Yerden ısıtma sisteminin konusu oldukça geniştir, tek bir yayın içerisindeki tüm nüansları kapsaması sadece gerçekçi değildir. Düzenli olarak, sizi zor anları ayrıntılı olarak açıklayan diğer makalelere yönlendireceğiz. Burada beton zeminlerin dökülmesini içeren "ıslak" yöntemle sıcak zeminlerin kurulumu hakkında konuşacağız. Ahşap zemin üzerinde TP'nin "kuru" versiyonu nasıldır, ilgili bölümü okuyunuz.
Bir apartman dairesinde veya özel evde su yerden ısıtma organizasyonu, sıkı bir sırayla gerçekleştirilen bir dizi aktivitedir:
Öneri. Binalar arası bölümlerin inşasından hemen sonra, bina inşaatı sürecinde TP'nin kurulumunu gerçekleştirin. Bu, eşiklerin istenen yüksekliğine izin verecek ve zemin kaplamasının altındaki “pastayı” serbestçe dolduracaktır. Konut binaları zaten düşük eşiklere sahip kapıları oluşturmuşsa, önerilen yöntemleri kullanarak durumdan çıkmaya çalışın.
Isıtma katları düzenlemesinin her aşamasının ayrıntılı bir incelemesine geçelim.
Şapkanın altına sıcak bir zemini kendi ellerinizle düzgün bir şekilde monte etmek için, bir takım önemli noktaları ve gereksinimleri göz önünde bulundurun:
İlk olarak, daha doğru, karmaşık olsa da, bir tasarım sürümü öneriyoruz. Talimatlarımızı inceledikten sonra, ısıtma gücünü 2 yoldan herhangi biriyle hesaplayın - hacme, alana veya odanın ısı kaybına kadar. Daha sonra, kaplama - laminat, linolyum veya fayansın ısıl direncini hesaba katarak bitişik borular arasındaki serme desenini, çapını ve mesafesini belirleyin.
Not. Fayanslar ve diğer kaplama tipleri için serme borularının hatlarını hesaplama yöntemi aşağıdaki kılavuzda açıklanmıştır.
Birçok inşaatçı tarafından uygulanan geliştirme programının basitleştirilmiş bir versiyonunu sunuyoruz:
Önemli bir nüans. Isıtılmış bir zeminin dallarının uzunluğunu hesaplayarak, odadan uzaklığı pompa karıştırma ünitesi ile tarakın montaj noktasına kadar eklemeyi unutmayın. Döngülerin uzunlukları ile karıştırılmamak için eğitim videosunu izleyin:
Pil kablolarını neden taktığını açıklayın. Hesaplama yapılmadan boru ilmekleri döşendikten sonra, TP kapasitesinin en soğuk kış günlerinde yeterli olup olmayacağını önceden bilmezsiniz. Bir sorun ortaya çıkarsa, ısıtılmış zeminlerin 55 ° C'nin üzerinde ısıtılması gerekli değildir - yüksek sıcaklıklı radyatör ağını açmak daha doğru olur.
İnternette, kompozisyonda değişen birçok şema yayınlandı. Karışıklık genellikle film buharının kullanımı ve “kek” in çeşitli katmanları arasında su geçirmezlikten kaynaklanır. Yerde düzenlenmiş bir sıcak su tabanının klasik şemasının her elemanını açıklayalım (katmanların sayımı aşağıdan yukarıya doğru gider):
Bu bölüm şartlı olarak beton hazırlığı göstermemektedir, çünkü yalıtım sıkıştırılmış bir kum yatağı üzerine konabilir
Önemli bir nokta. Tarif edilen şema, nemli ekstrüde polistiren köpüğü, köpük plastik ve poliüretan köpüğü nemlendirmeyen polimer izolatörleri kullanırken doğrudur. Yangın güvenliği düzenlemelerinin bazalt yünü konması gerekiyorsa, yalıtımın yukarıdan ıslanmasını önlemek için şapın altına ek bir film tabakası konulmalıdır.
Üstatlar genellikle sıcak zeminlerin tasarımını basitleştirir - yalıtımı doğrudan kum yastık üzerine koyun, kaba ayakları dökmeyin. Çözeltiye tek bir koşul altında izin verilebilir - kum titreşimli bir plaka ile dikkatlice dengelenmeli ve mekanik olarak sıkıştırılmalıdır.
Üst film, nemin gidecek hiçbir yerin bulunmadığı mineral yünün içinden nem almasına izin vermez.
Bir ahşap zeminin kütükler üzerine yerleştirilmesi sırasında bir kuplörün reddedilmesi daha iyidir. Panellerin veya suntaların ve metal dispersiyon plakalarının TP-kaplamasının "kuru" yöntemini kullanın. Isı yalıtım malzemesi - mineral yün.
Bu yerden ısıtma yönteminin, soğuk bodrum katlarındaki odalarda veya ısıtılmış balkonlarda (loggias) kullanılması tavsiye edilir. Bazı mülk sahipleri yasağı görmezden gelmesine rağmen, apartman binalarının oturma odalarının üzerinde bir su kaynağı trafosu yapmak kabul edilemez.
Konsey. Yüksek katlı binalarda veya periyodik ısıtmalı mahallelerde, elektrikli bir yerden ısıtma sistemini kurmak için daha basit ve daha ucuzdur - bir ısıtma karbon filminden kablo veya kızılötesi.
Soğuk bir oda üzerine yerleştirilen "Pasta" TP, benzer şekilde zeminde ısıtılır, ancak kumlu bir yastık ve taslak şap içermez. Yüzey çok düzensiz ise, ısı yalıtım levhaları kuru bir çimento karışımı ve 1-5 cm yüksekliğinde kum (1: 8 oran) üzerine döşenir, ısıtılmış odaların üzerindeki ısıtma devreleri su geçirmez olarak döşenebilir.
Su ısıtmalı zeminin döşenmesinde kullanılacak ekipman ve yapı malzemelerinin bir listesini veriyoruz:
Neden zemin yalıtımı mineral yünü almamalıdır. Birincisi, 135 kg / m³'lik pahalı yüksek yoğunluklu plakalara ihtiyaç duyulacaktır ve ikinci olarak, gözenekli bazalt elyafın, ilave bir film tabakası ile yukarıdan korunması gerekecektir. Ve son şey: boru hatlarını yüne tutturmak zahmetlidir - metal bir kafes koymak zorundasınız.
Duvar örme tel örgü Ø4-5 mm kullanımının açıklaması. Unutmayın: yapı malzemesi bağlayıcıyı pekiştirmez, ancak “zıpkınlar” bir ısıtıcıya iyi yapışmazsa, boruların plastik bağlarla sabitlenmesi için bir alt tabaka görevi görür.
Boru hatlarını düz çelik tel ızgarasına takma seçeneği
Isıl yalıtımın kalınlığı, ılık katın bulunduğu yere ve ikamet yerine iklime bağlı olarak alınır.
Not. Yalıtımın kalınlığını SNiP yöntemine göre doğru olarak hesaplamak ve çeşitli yalıtım malzemelerinin termal özelliklerini öğrenmek istiyorsanız, tavan kaplaması talimatlarına gidin.
Sıcak zeminlerde 16 ve 20 mm çapında üç tip boru (DN10, DN15) kullanılmaktadır:
Polipropilenden yapılmış boru hatları TP'de kullanılamaz. Kalın duvarlı polimer ısıyı zayıf bir şekilde transfer eder ve ısıtma işleminden önemli ölçüde uzar. Monolit içinde olacağından emin olunan lehimli eklemler, meydana gelen gerilmelere, deforme olmaya ve akmaya izin vermeyecektir.
Genelde, bir oksijen bariyerli (sağda) metalplastik (solda) veya polietilen borular tablanın altına yerleştirilir.
Yeni başlayanlar için, sıcak zeminlerin bağımsız olarak döşenmesi için metal plastik boruların kullanılmasını öneririz. Nedenleri:
Koleksiyoncu bloğun başarılı bir şekilde seçilmesi ve birleştirilmesi için, bu konuyla ilgili ayrı bir kitap okumanızı öneririz. Hitch nedir: tarak fiyatı sıcaklık ayarı ve kullanılan karıştırma vanalarına bağlıdır - üç yönlü ve iki yönlü. En ucuz seçenek, karıştırma ve ayrı pompa olmadan çalışan termal başlıklar RTL'dir. Yayına aşina olduğunuzda, ısı yalıtımlı zeminlerin kontrol düğümü için doğru bir seçim yapacaktır.
Akış sıcaklığını dönüş sıcaklığına göre ayarlayan RTL termal kafaları ile kendinden dağıtım dağıtım bloğu
Ön çalışmanın amacı, tabanın yüzeyini düzeltmek, bir yastık koymak ve kaba bir kravat yapmaktır. Toprak tabanının hazırlanması aşağıdaki gibidir:
Konsey. Eşiklerin yüksekliği yeterli değilse, 40 mm pürüzlü bir zemini kurcalayın ve şap kalınlığını 6 cm'ye düşürün.Önemli durumlarda, on yerine 6-7 cm kum dökün ve pedi titreşimli bir plaka ile sıkıştırın. İzolasyon katmanı azaltılamaz.
Beton zeminin hazırlanması, tozu temizlemek ve plakalar arasındaki boşlukları kapatmaktır. Düzlemde yükseklikte açık bir düşüş varsa, 1: 8 oranında kum ile Portland çimento hartsovka - tesviye kuru bir karışım hazırlayın. Hartsovke yalıtımı koymak için, videoya bakın:
Her şeyden önce, taban duvarlarda 15... 25 cm'lik bir örtüşme ile bir su yalıtım filmi ile kaplıdır (ısı yalıtımı + şap kalınlığı). Komşu tuvallerin üst üste gelmesi en az 10 cm, eklemler bantlanır. Daha sonra yalıtım sıkıca paketlenir, dikişler poliüretan köpük ile doldurulur.
Daha sonra, zeminin kendisini nasıl yapacağımıza dikkat ediyoruz:
Soldaki fotoğrafta menteşeler doğru şekilde döşeniyor - yalıtım kapaklarına sıkıştırılıyor. Sağda, geleceğin aşırı ısınmasıyla ilgili bir komplo var - yalıtımlı borular yakın değil
Konsey. Isıtma sürecinde, monolitler genişler ve birbirlerine göre hareket ederler. Bu nedenle, plaka sınırlarını geçen boruları özel koruyucu kapaklara veya yalıtım kılıflarına yerleştirmek daha iyidir.
Deformasyon eklemi boyunca geçiş ünitesi - boruları kapaklarla kapatmak veya yalıtımı kapatmak daha iyidir
Sistemi monte ettikten sonra, sıcak zeminlerin hatlarını suyla doldurmak ve 2-4 barlık bir basınç oluşturarak derzlerin sıkılığını kontrol etmek gerekir (kazanın emniyet valfinin eşik tarafından yönlendirilmelidir). TP'nin her bir döngüsünden gelen havayı doldurma ve tüketme teknolojisi, bir sonraki malzemede detaylı olarak açıklanmıştır.
Ayrıca kazanı çalıştırmaya, ısıtılmış zeminleri şapsız ısıtmaya ve sistemin düzgün çalışıp çalışmadığını görsel olarak kontrol etmenize de zarar vermez. Videoda gösterilen yerden su ısıtmanın kurulumu nasıl yapılır?
Sıcak zeminlerin ısıtma monolitlerinin montajı için, 200 derecelik bir çimento-kum harcı, plastikleştirici bir bileşiğin zorunlu eklenmesi ile yapılır. Çimento M400 / kum - 1: 3 bileşenlerinin oranı, paketin üzerindeki talimatlarda belirtilen sıvı plastikleştirici miktarı.
Öneri. Boru hatlarının çalışma formunu koruyabilmesi ve çözülmemesi nedeniyle çözelti içinde yüzmemesi için sistem sıkma sonrasında boşalmaz - döngüler soğutma sıvısı ile dolu kalır.
İş yürütme prosedürü:
Minimum mukavemet değerleri kırmızı renkte vurgulanır, yeşil çalışmaların devamı için en uygun olanıdır.
% 75 kuvvete kadar sertleştikten sonra kazanı çalıştırabilir ve ısıtılmış zeminleri minimum sıcaklıkta yavaşça ısıtmaya başlayabilirsiniz. Toplayıcıdaki debimetreler veya valfler% 100'e açılır. Tam ısıtma şapı yaz aylarında, bir güne kadar günde 8-12 saat sürecek.
Döngüyü hesaplama ile dengelemenin en uygun yolu. Odaya gereken ısı miktarını biliyorsanız, devredeki su akışını belirleyin ve bu değeri rotametrede ayarlayın. Hesaplama formülü basittir:
Not. Debimetrelerin ölçeği dakikada litre olarak işaretlenmiştir, bu şekilde şekil ayarı yapılmadan önce 60 dakikaya bölünmelidir.
Son ayarlama, finiş hazır olduğunda aslında yapılır - epoksi kendiliğinden yayılan zemin, laminat, fayans vb. Eğer hesaplamalarda yer almak istemiyorsanız, “bilimsel yöntem” kullanarak kontürleri dengelemeniz gerekecektir. Valtec programını kullanmak da dahil olmak üzere toplayıcıyı ayarlama yolları, son videoda açıklanmıştır:
Küçük tek katlı bir evde su ısıtma tabanları cihazı oldukça çözülebilir bir iştir. Olası hataları ortadan kaldırmak için yeterli zamana sahip olmak için sıcak dönem başında çalışmak daha iyidir. Çalışmayı kolaylaştırmak ve kurulumu hızlandırmak istiyorsanız, TP için özel paspaslar satın alın, böylece kelepçelerle ve kelepçelerle ek sabitleme olmadan boruları hızlı bir şekilde tutturun. Tel örgü de gerekli değildir.
Şimdi, birçok özel konut sakinleri, birincil veya ikincil ısıtma için su ısıtmalı bir zemin kuruyorlar. Bir çok avantajı vardır: konforu arttırır, odayı eşit ısıtır, ek enerji gerektirmez (çünkü radyatörlü bir kazandan çalışır). Yazımızdaki talimatlar, su ısıtmalı zeminlerin kurulumunu, hatta deneyimsiz hale getirecektir. Ancak, bu önce tüm nüansları keşfetmeye değer.
Hepsinden iyisi, sıcak su zemin sistemi porselen taş ve çini altına serilerek birleştirilmiştir.
Tabii ki, sıcak zemin laminenin altında, muşamba, PVC fayans ve hatta halı altında, özel bir işaret ile yapılabilir.
Ancak, örneğin, halı, halıyı ısıtmak için bir anlam ifade etmemektedir ve SNiP 41-01-2003'e göre, 31 ° C'nin üzerindeki yüzey sıcaklığını aşmak mümkün değildir. Aksi takdirde zararlı maddelerin salınmasını tetikler.
Muhtemelen, birçok kiracının “serbest” su ısıtmalı zemini merkezi ısıtma sistemine veya sıcak su kaynağına bağımsız olarak bağlaması fikri vardı. Ve hatta bazıları bunu yapar, ancak çoğu durumda bu yerel yasalar tarafından yasaklanmıştır.
Örneğin, Moskova'da, 8 Şubat 2005 tarihli ve 73 no'lu PP sayılı Hükümet Kararnamesi, Ek 2'de, kamuya ait su temini sistemlerinin yer ısıtması için yeniden kullanılmasının yasaklanması hakkında açıkça yazılmıştır.
Kurallara aykırı davranarak, en iyisi tesisatçıları ilk kez ziyaret ettiğinizde iyi olabilirsiniz. Ve en kötüsü - komşuları ısıtmadan bırakma riski.
Bazı bölgelerde, yasak geçerli değildir, ancak bağlantı, sistemin bozulmaması için bir inceleme gerektirir.
Genel olarak, teknik açıdan, bu seçenekler mümkündür, ancak sadece ayrı bir pompa ve karıştırma ünitesi bağlanmışsa ve sistem çıkışta basıncı koruyorsa.
Dikkat edin! Bir apartmanda bir jet pompası (asansör) varsa, o zaman metal-plastik ve polipropilen borular kullanamazsınız.
Sıcak su zemini düzenlemenin birkaç yolu vardır.
Sıcak su tabanı için üç tip boru takın.
Malzemelerin kurulumu ve satın alınmasından önce, yer ısıtmanın hesaplanması gerekir. Bunun için, boruların konumunu bilmek için onarımların yapılmasında faydalı olan konturlarla bir devre çizin.
Genel olarak, ılık su tabanının nasıl hesaplanacağı sorusu ayrı bir değerlendirme gerektirir çünkü tasarım birçok nüansı dikkate alır: ısı kaybı, güç, vb.
Grafik, akı yoğunluğunun soğutucu akışkanın ortalama sıcaklığı üzerindeki bağımlılığını göstermektedir. Noktalı çizgiler 20 mm çapında boruları ve 16 mm.
Grafik, sadece 7 cm kalınlığında bir çimento-kum şapı kullanıldığında geçerli olan ve karo kaplaması olan verileri göstermektedir. Şapın kalınlığı örneğin 1 cm arttırılırsa, ısı akışının yoğunluğu% 5-8 azalır.
Giriş ve çıkışta optimum sıcaklık 5-10 dereceden fazla değişmemelidir. Soğutucunun maksimum sıcaklığı 55 ° C'yi geçmemelidir.
Konturun uzunluğunu hesaplamak için, metrekare cinsinden aktif ısıtma alanı metre cinsinden döşeme adımına bölünür. Bu değere, virajların boyutunu ve toplayıcıya olan mesafeyi ekleyin.
Yukarıdaki şemaya göre, sadece kaba bir hesaplama yapabilir ve karıştırma ünitesi ve termostatlar nedeniyle son ayarı yapabilirsiniz. Doğru tasarım için profesyonel ısı mühendislerine başvurduğunuzdan emin olun.
Sıcak su tabanı döşenmesi teknolojisi, belirli bir sıraya yerleştirilmiş birkaç tabakadan oluşur. Pastanın toplam kalınlığı 8-14 cm, zemindeki yük - 300 kg / m²'ye kadar. m.
Tabanın beton levha olması durumunda:
Su yalıtımı için normal plastik film veya özel malzemeler kullanılmasına izin verilir. Damper bant, 1-2 cm kalınlığında kesilmiş yalıtım şeritlerinden yapılır veya kendinden yapışkanlı bir taban ile hazır bir versiyon alır.
Yalıtım seçimi birkaç faktöre bağlıdır: bölge, taban malzemesi. Örneğin, zemindeki zeminler için (en iyi 10) 5 cm'den daha kalın olmayan ekstrüde polistiren köpük kullanılır ve eğer birinci katın zemininin altında sıcak bir bodrum varsa, 3 cm'den daha ince varyantlar kullanılabilir.
Yalıtımın temel amacı - ısının ısınmasını sağlamak ve büyük ısı kaybını önlemek.
Taban zeminde zemin olması durumunda:
Kaba şap için hazırlık katmanlarını iyice kurcalamak önemlidir. Tabanı sıkıca sıkıştırırken ve ekstrüde polistiren köpüğü kullanarak, sert bir bağ oluşturmak gerekli olmayacaktır.
Diyelim ki iyi bir temel hazırlandı: Düz bir beton levha veya güçlü bir damla olmadan dolgu katmanı. İki metrelik bir ray ile kontrol edildiğinde aşırı yağışlar 7 mm'yi geçmemelidir. Düzensizlikler varsa, kumla kaplanabilirler.
Birisi yalıtımın altında su yalıtımını, biri tersini, üst katta, ve bazılarını orada ve orada kullanıyor.
Ekstrüde polistiren köpük kullanılıyorsa, pratik olarak su geçirmezliğe ihtiyaç duymaz, bu nedenle konumu çok kritik değildir. Ancak, çimento jölesinin yalıtımın dikişleri arasına girmesine ve döşeme içine girmesine izin vermeyecek ve ayrıca nemi alttan tutacaktır.
Yalıtımın dibine sabitlerseniz, boruları yerden ısıtma sistemine doğrudan izolasyona monte edebilirsiniz. Su yalıtımı üstüne serilirse, boruları sabitlemek için kurulum ızgarası gerekecektir.
Duvarda 20 cm ve üst üste bir örtüşme ile su yalıtımı yatıyoruz. Bağlantılar mühürlemek için yapışkan bant ile yapıştırılır.
Bitmiş bir teyp satın aldıysanız - sadece çevre etrafında yapıştırın. Genellikle 5-8 mm'lik bir kalınlığa ve 10-15 cm'lik bir yüksekliğe sahiptir.Yükseklik, dolma seviyesinin üzerinde olmalıdır, fazlalık bir bıçakla kesilir. Bant elle yapılmışsa, duvardaki vidalarla yapıştırdığınızdan veya yapıştırdığınızdan emin olun.
Betonun doğrusal genleşmesi 40 ° C'ye ısıtıldığında metre başına 0,5 mm'dir.
Sıcak su tabanı için sac yalıtım, ofset bağlantılarla sıkıca bağlanacak şekilde döşenir.
Takviye telinin ilk katmanı genellikle yalıtımın üzerine yerleştirilir ve konturları sabitlemek ve yüzey üzerinde ısıyı düzgün bir şekilde dağıtmak için bir temel olarak kullanılır. Tel örgü arasında telle bağlanır. Naylon kelepçelerin üzerindeki ızgaraya boruyu takın.
Kılavuzun çubuklarının çapı 4-5 mm'dir ve hücrenin boyutu - boru aralığına bağlı olarak, kolay montaj için.
Ek olarak, takviyeyi borunun üstüne yerleştirdiğinizden emin olun, çünkü alt kısımdan örgü kullanıldığında bile, en alt kısımda yer alması durumunda hemen hemen hiçbir etki göstermez. Ya da dökme sırasında ızgarayı standın üzerine koyarak bir boşluk yaratın.
Su ısıtmalı zemin çeşitli şekillerde döşenebilir, bunları listeleriz.
Borular, duvarlardan 15-20 cm'lik bir mesafe ile döşenmekte olup, her bir konturun kaynak yapılmadan tek bir borudan yapılması ve uzunluğunun 100 metreden fazla olmaması istenmektedir Duvarlardaki borular arasındaki adım 10 cm, merkeze daha yakındır - 15 cm.
Zemini döşemek, örneğin bir sarmal veya bir yılandan farklıdır. Dış duvarlar için, daha sık serme adımı yapmaya çalışırlar veya soğuk duvarların yakınındaki arzdan bir kontur çizerler. Dış duvarların daha iyi ısıtılması için bir devre örneği fotoğrafta gösterilmiştir, bu seçenek soğuk bölgelerde kullanım için daha iyidir:
Yüzeyin aşırı ısınmasını önlemek için geniş bir boru birikimi olan yerlerde, bunların bazıları ısı yalıtımlı bir boru ile kaplıdır.
Metal-plastik 16 mm ve 20 mm, özel aletler kullanılmadan kolayca bükülebilir. Boruları küçük bir yarıçap açısı ile bükmek ve aynı zamanda çatlamayı önlemek için, köşeler birkaç geçişte (el yakaları) bükülür.
90 ° 'lik bir açıda 5-6 kesişmeye ihtiyacınız olacak. Bu, ilk başta, başparmaklarınızla iterek, küçük bir bükülme yapar, daha sonra kolları viraj yönünde hafifçe yer değiştirir ve eylemleri tekrarlar.
Keskin dönüşlerde borularda kıvrımların varlığı kabul edilemez.
Polipropilen boruların bükülmeleri çok daha zordur çünkü yaylar. Bu nedenle, bükme için ısıtılırlar ya da özel bir bağlantı parçası kullanılarak kaynak yapılır, ancak sıcak zeminler söz konusu olduğunda, bunlar ızgaraya takılır ve kıvrımları daha az keskin hale getirir.
Su ısıtmalı zeminin montajı, borunun ilk ucunun dağıtım manifolduna bağlanması ile başlar ve odayı döşedikten sonra, dönüş hattı hemen bağlanır (ikinci uç).
Çoğu durumda, devreler bir dağıtım düğümünden bağlanır. Çeşitli işlevlere sahiptir: sistemdeki basıncı arttırmak, sıcaklığı ayarlamak, radyatörlerle bir araya getirerek çeşitli devrelerdeki düzgün akış.
Pompalama ve karıştırma üniteleri ile ilgili makalemizde yazdığımız kazana çok sayıda bağlantı şekli vardır: manuel ayar, hava otomasyonu ve servo sürücüler ve sensörler yardımıyla otomatik ayarlama.
Euroconus uydurma
Borular, Euroconus sıkma bağlantılarının yardımıyla toplayıcıya bağlanır.
Tüm devrelerin kurulumunu tamamladığınızda, sızıntı için pnömatik sistem testi yapmak zorunludur. Bunu yapmak için, kompresörü kullanarak basınç testi yapılır. Test için 6 bardan fazla basınca sahip küçük bir ev tipi kompresör uygun olacaktır. Sistemdeki basınç 4 bar'a ayarlanır ve sistem başlatana kadar tüm süre boyunca bırakılır.
Hava molekülleri su moleküllerinden çok daha küçük olduğu için, hafif bir basınç kaybı bile tespit edilebilir. Ayrıca, suyu ısıtmak için zamanınız yoksa, su donabilir, ancak havaya hiçbir şey olmaz.
Şapın doldurulması sadece tüm devrelerin ve hidrolik testlerin yapılmasından sonra yapılır. M-300'den (B-22,5) daha düşük olmayan betonun 5-20 mm'lik bir fraksiyonlu kırma taş ile kullanılması tavsiye edilir. Borunun en az 3 cm'lik minimum kalınlığı, sadece istenilen mukavemeti elde etmek için değil, aynı zamanda yüzey üzerinde ısıyı muntazam bir şekilde dağıtmak için de geçerlidir. Ağırlık 1 kare. kalınlığı 5 cm olan m. 125 kg.
15 cm'den daha yüksek bir şap kalınlığı ile veya yüksek yüklerde, termal rejimin ek hesaplanması gereklidir.
Şapın kalınlığında bir artışla, açıldıktan sonra belirli bir sıcaklığa ısıtılması daha fazla zaman alır ve sistemin ataleti de artar. Tablanın ısıl iletkenliği ne kadar düşük olursa, ısı taşıyıcı sıcaklığı da o kadar yüksek olacaktır.
Büyük bir odayı bölgelere ayırma örnekleri Sıcaklık aralıklarının olmaması veya yanlış pozisyonu, şap başarısızlığının en yaygın nedenidir.
Shrink dikişleri aşağıdaki durumlarda yapılır:
Bunu yapmak için, dikişlerin çevresinin etrafında damper bandı. Dikiş sahasında donatı örgüsü bölünmelidir. Deformasyon aralığı 10 mm taban kalınlığında olmalıdır. Üst kısım bir dolgu macunu ile işlenir. Oda standart olmayan bir şekle sahipse, dikdörtgen veya kare şeklindeki daha basit öğelere bölünmelidir.
Karo genleşme derzleri üzerine döşendiğinde, bitişik plakaların farklı genişlemesine bağlı olarak soyulma olasılığı artar. Bunu önlemek için, ilk parça karo yapıştırıcı üzerine serilir ve ikinci kısım bir elastik dolguya monte edilir.
Ek ayırma için eksik bir profilin deformasyon dikişleri kullanılabilir. Kalınlıkların 1 / 3'ü mala ile yapılır. Beton kurulduktan sonra sızdırmazlık maddesi ile kapatılır. Borular bunlardan geçerse, bunlar da olukla korunur.
Oldukça sık rastlanan bir durum, kuruduktan sonra şap üzerinde çatlakların ortaya çıkmasıdır. Bu çeşitli nedenleri tetikleyebilir:
Onlardan kaçınmak çok basittir:
Sıcak bir zemin için, betonun esnekliğini ve dayanıklılığını arttırmak için bir plastikleştirici kullanmak zorunludur. Ancak, yerden ısıtma için özel hava sürükleyici plastikleştiriciler kullanmanız gerekir.
Tecrübe olmadan, moloz / çakıl olmadan sıcak bir zemin için çimento-kum şapı yapmak mümkün olmayacaktır ve doğru marka CPS, fabrika betonundan daha pahalıya mal olacaktır. Bu nedenle, çözeltinin bileşiminin ihlali nedeniyle çatlamayı önlemek için, molozla dökülen betondur.
M-300 çimento markası M-400'ün bir çözeltisi, yıkanmış kum ve moloz aşağıdaki oranlara göre yapılır.
Kum yerine granit eleme kullanarak başka bir seçenek de vardır, bunun için aşağıdaki elementler kullanılmıştır:
Kaliteli beton, döşenirken suyu serbest bırakmamalıdır (delaminate). Her şey doğru şekilde yapılırsa ve hava sıcaklığı 20 ° C ise, 4 saat sonra ayarlanmaya başlamalı ve 12 saat sonra topuklu herhangi bir iz bırakmayacaktır.
Dökme işleminden 3 gün sonra şap, gücünün yarısını alacaktır ve sadece 28 gün sonra tamamen sertleşecektir. Isıtma sistemini bu noktaya kadar açmanız önerilmez.
Ahşap, betondan farklı olarak ısıyı verimli bir şekilde yürütmez, ancak bunun üzerine kurulum da yapılabilir. Bunun için alüminyum dağıtım plakaları kullanılmaktadır. Borular önceden hazırlanmış tahtaların takılmasıyla yapılan ahşap kanallarda döşenir.
Linolyum, halı ve düz bir yüzeye ihtiyaç duyan diğer malzemelerin montajı için, boruların üzerine bir sunta, kontrplak veya GFL tesviye tabakası serilir. Parke veya laminat bir son kat olarak kullanılacaksa, bir zemin katmanı kullanılmadan, ısıtılmış bir zeminin yapısı biraz basitleştirilebilir.
Kontrplak ve sunta seçerken, bunların sıcak bir zeminle kullanılmasına izin veren hijyenik, hijyenik ve termomekanik göstergelere sahip olduklarından emin olun.
Sıcak zemin suyu fiyatları birkaç bileşenden oluşur:
Ortalama olarak, tüm malzeme ve işlerin yanı sıra, anahtar teslim bazında su ısıtmalı zeminin fiyatı, 1.500–3.000 rubleye mal olacaktır. m.
Aşağıda evin 100 metrekarelik bir kaba tahminidir. m., ancak su ısıtmalı zeminler için fiyatları bölgeye büyük ölçüde bağımlıdır, bu nedenle verilerinizde burayı sürmek ve bağımsız bir hesaplama yapmak en iyisidir. Radyatör, kazan, son kat ve şapın montaj ve satın alma maliyetlerini hesaba katmaz.
Isıtmalı zeminler her açıdan faydalıdır: Odalar için ilave ısıtma sağlar, konfor derecesini arttırırlar. Bazı özel konut sahiplerinin, ısıtma sistemini kendi başlarına kurmak için kolayca anlaşılabilir bir istekleri olması şaşırtıcı değildir.
Kendi elinizle su ısıtmalı bir zeminin yerleştirilmesi ve hangi becerilere sahip olmanız gerektiğini bildirmeniz için gerekli koşulları bulmaya çalışacağız.
Yerden ısıtmanın kurulumu için birkaç seçenek vardır. Bunlardan herhangi birinin çalışma prensibi basittir: ısıtma cihazları olarak işlev gören telleri, filmleri veya boruları bitiren son kat döşemesinin altında.
Hemen hemen tüm odalar, çoğunlukla özel evler - su için uygun film ve elektrik sistemleridir. Son formda yaşayalım.
Su sistemleri iki kategoriye ayrılabilir - beton ve ışık. Beton da "ıslak" olarak adlandırılır, bu yüzden çok katmanlı "kek" hazırlama aşamalarından biri de boru hattını bir çözelti ile doldurmaktır. 16-18 mm çapındaki boruların üstünde en az 3 cm beton olması gerekmektedir.
Hafif sistemler polistiren ve ahşaptır. İlk durumda, borular ahşap tahtaların yapımında ikinci sırada polistiren köpük (daha sonra çimento harcının dökülmesiyle) oluklarına monte edilir. Işık sistemleri, sırasıyla, daha küçük bir kalınlığa (18 mm) ve ağırlığa sahiptir. Kalın bir beton şapı yapmanın mümkün olmadığı yerlerde kurulabilirler.
Her tip borunun analizi, en iyi seçeneğin, PEX isimlendirmesi olan PERT markalama ve çapraz bağlı polietilen ile güçlendirilmiş polimerden yapılmış ürünler olduğunu göstermiştir. Ve zemin alanında ısıtma sistemleri döşenmesi konusunda, PEX hala daha iyidir, çünkü elastiktirler ve düşük sıcaklıklı devrelerde iyi çalışırlar.
Tipik boru boyutları: çap 16, 17 ve 20 mm, duvar kalınlığı - 2 mm. Yüksek kaliteyi tercih ediyorsanız, Uponor, Tece, Rehau, Valtec markasını öneriyoruz. Dikenli polietilen borular metal plastik veya polipropilen ürünlerle değiştirilebilir.
Doğal olarak ısıtma cihazları olan borulara ek olarak, soğutucuyu devreler üzerinden dağıtan bir kolektör-karıştırma ünitesi gerekli olacaktır. Ayrıca ek yararlı fonksiyonlara sahiptir: boruları havadan arındırır, su sıcaklığını düzenler, akışları kontrol eder. Kolektör ünitesinin tasarımı oldukça karmaşıktır ve aşağıdaki kısımlardan oluşur:
Isıtmalı zemin ortak bir yükselticiye bağlıysa, karıştırma ünitesi bir pompa, bir baypas ve bir termostatik vana ile donatılmalıdır. Bir tasarım seçmek için bir uzmana danışmanın daha iyi olabileceği pek çok olası cihaz vardır.
Kolektör düğümden uzanan tüm konturların aynı uzunlukta olması ve birbirine yakın konumlandırılması arzu edilir.
Cihazın ılık su tabanı "ıslak" tipinin aşamalarını düşünün - en popüler olarak kabul edilir. Anlar, sorular ve zorluklar, profesyonel inşaatçılar ile tartışmak daha iyidir. Isıtma cihazları ile çalışma becerisine sahip olan ve bina becerilerinin temellerini bilenlerin, bir su zemin sistemini bağımsız olarak tasarlamaları önerilir.
Merkezi ısıtmalı şehir dairelerinde ılık su zeminleri tasarlamanızı önermiyoruz. İlk olarak, böyle bir planın ekipmanının uzlaştırılması çok zordur (daha sıklıkla - yasama seviyesinde imkansızdır), ikinci olarak, komşuların bir kaza ve sel riski her zaman vardır.
Su yalıtım ilkesi ile ısı yalıtımlı zeminlerin cihazı bir dizi standart aşamaları içerir:
Isıtma sisteminin kurulumu için temel hazırlandıktan sonra, borular önceden seçilmiş bir şemaya göre döşenir ve yerleştirilen devreler toplayıcı düğüme bağlanır.
Projenin hazırlanması, inşaat malzemelerinin satın alınması veya boruların döşenmesi sırasında meydana gelen bazı hataların giderilmesine yardımcı olacaktır. Boruları yerleştirme sürecinde takip etmeniz gereken konturlu bir devreye ihtiyacınız olacaktır - onarım için ihtiyaç doğması halinde gelecekte faydalı olacaktır.
Geniş odalarda maksimum ısı transferini sağlamak için kombine devreler kullanılması önerilir. Örneğin, merkezde “salyangoz” ve kenarlarda “yılan” ı koyuyorum, böylece pencereleri olan duvarlarda daha yüksek bir ısınma meydana gelir.
Etkin bir şema oluşturmak için ipuçları:
Bir devre, alanı 40 m²'yi aşmayan bir oda için tasarlanır, devrenin bir tarafının maksimum uzunluğu 8 m'dir.
Devrenin uzunluğunu hesaplamak için standart formül: Aktif ısıtma alanı (m²), kurulum aşamasına (m) bölünür ve kolektöre olan mesafe ve bükülmelerin boyutu eklenir. Isıtılmış su tabanının doğru hesaplarını ve sorunsuz çalışmasını istiyorsanız, uzman mühendisler ile temasa geçin. Devrelerdeki sıcaklık kontrolü (ve + 55 ºº yi geçmemelidir) en iyi şekilde termostat kullanılarak yapılır.
Programa karar verdikten sonra gerekli malzemeleri almaya başlayabilirsiniz: montaj devreleri için borular ve parçalar, su yalıtımı, yalıtım, takviye örgü, harç hazırlama için kuru karışım, damper bandı.
Bir boru döşeme planı tasarlarken, aşağıdaki noktalar dikkate alınmalıdır:
Zemin düz bir beton levha ise, o zaman özel temel hazırlığı gerekli değildir. Bu durumda, "kek" kalınlığı en az 80 mm olacaktır. Yapılacak en zor şey, dikkatli bir şekilde tesviye ve maksimum yalıtım gerektiren zemine serilmesidir.
Yalıtımın kalınlığı bölgenin iklim koşullarına ve sistemin konumuna bağlıdır. Eğer ikinci katta veya bodrum katının üstünde ise, bir yalıtım tabakası en az 30 mm'ye kadar olabilir. Isı yalıtım korumasının ana işlevi, ısıyı yukarı doğru yönlendirerek ısı kaybını en aza indirmektir.
Bir taslak kravat her zaman ihtiyaç var mı? Eğer toprak, moloz ve kum katmanları oldukça sıkı bir şekilde bastırılırsa ve polistiren köpük bir ısıtıcı olarak kullanılırsa, bunun ihtiyacı ortadan kaldırılır.
Başka bir koruyucu eleman olarak su geçirmezliğe ihtiyaç vardır, ancak bu adımı atlar, çünkü bazı materyalleri kullanırken (örneğin, polistiren köpüğü), koruma etkisi zaten mevcuttur. Uzmanlar, çimento harçlarından yalıtımı korumak ve ısıtıldığında kondens oluşumunu önlemek için en az kalın bir film kullanılmasını önermektedir.
Su yalıtımı olarak, haddelenmiş bir polietilen veya çatı keçesinin yanı sıra ısıtma gerektiren kaynaklanabilir yalıtım kullanılır. Rulolar, 15-20 cm'lik bir örtüşme ile odanın tüm alanı üzerine serilen ve duvara sarılmış olan istenen uzunlukta parçalar halinde kesilir. Taban beton bir levha ise, birkaç kat halinde bir fırça ile uygulanan yeterli mastik - sıvı emdirme vardır.
Isınma, su yalıtımının tersine, zorunlu bir aşamadır, çünkü odadaki ısının korunmasını ve bina yapılarının veya evin altındaki toprağın ısıtılmasını sağlamaz. Çok sayıda geleneksel ısıtıcı var, ancak uygun özelliklere sahip modern odalarda yaşamak daha iyidir:
EPS mükemmel aşınma direncine, düşük ısı iletkenliğine, nem direncine sahiptir - yani, bir sıcak su tabanı döşemek için ideal olan bir dizi özelliktir.
Profil paspaslarının ayırt edici bir özelliği - düz bir şekilde döşenen borulara izin veren çıkıntılara sahip yüzey. Çıkıntılar arasındaki mesafe 5 cm'dir, 10, 15 veya 20 cm'lik bir kontur perdesi oluşturmak için uygundur. Küçük kalınlığından dolayı yüksek yoğunluklu PPP faydaları vardır, ancak çoğu için maliyet açısından çok ağırdır.
Yalıtım tabakasının kalınlığı, tabanın tipine bağlıdır:
Isı yalıtım levhaları veya tabana paspaslar için bağlantı elemanları olarak, bir ısıtıcı üzerindeki konturu sabitlemek için dübeller (şemsiyeler, diskler) kullanın - zıpkın braketi.
Isı yalıtımının kurulumu için prosedür:
İkinci tabakayı (gerektiğinde) monte ederken, levhalar, tuğla sırasına göre döşenmelidir, böylece alt sıranın derzleri, üst kısmın derzleri ve ek yerleri ile uyuşmaz.
Bazen yalıtım kaplamasında çatlaklar vardır - bunlar ayrıca EPPS parçalarıyla veya köpükle doldurulmalıdır.