6
Bilgiler
6.1 Temizleme ve bakım
Uyarı! Cihazı temizlemek için
A
kesinlikle
aşındırıcı
nesneler
kullanmayın.
Uyarı! Yetkili Servis tarafından
cihaz üzerinde yapılan kontrol,
A
onarım, bakım, parça değişimi vb.
işllemler zorunlu haller dışında
mutlaka cihazın normal çalışma
şartlarında ve cihazın bulunduğu
mekanda yapılacaktır.
Uyarı! Cihaz üzerinde herhangi
bir işlem yapılmadan önce mutlaka
elektrik
A
İşlemin ardından cihazda bir gürültü
ve sızdırmazlık sorunu olmaması
için tüm komponentlerin montajı
dikkatle yapılmalı ve vida/civatalar
düzgün olarak sıkılmalıdır.
• Kış sezonu boyunca çalıştırılmayan ve bu ne-
denle donma tehlikesine maruz kalmış veya ka-
labilecek kombilere, özel amaçlı uygun miktarda
antifriz eklenmelidir (örneğin; korozyon ve kireç
önleyiciler ile desteklenmiş Propylene glikol).
• Kombi işletim sistemindeki donma koruması
fonksiyonu, kombi çıkış suyu sıcaklığı 5°C'nin
al tına düşmesi durumunda devreye girerek su
sı caklığı 30°C'ye ulaşıncaya kadar brülörün çalış-
masını sağlar.
Donma koruması fonksiyonunun çalışabilmesi için
aşağıdaki şartlar sağlanmalıdır.
1. Kombi elektrik beslemesi açık olmalıdır.
2. Gaz vanası açık olmalıdır.
3. Sistem (su) basıncı doğru değerlerde olmalıdır.
4. Kombi bloke durumda olmamalıdır.
16 / TR
benzin,
solventler,
temizleyiciler,
metal
veya
sert
fırçalar
bağlantısı
kesilmelidir.
Kombi / Kullanma Kılavuzu