Genel Bakış
Akış kontrol valfi, belirli bir basınç farkı altında deliğin akışını kontrol etmek için deliğin akışkan direncini değiştirmeye dayanan ve böylece aktüatörün (hidrolik silindir veya hidrolik motor) hareket hızını ayarlayan bir valftir. Esas olarak gaz kelebeği valfi, hız kontrol valfi, taşma gaz kelebeği valfi ve saptırıcı kollektör valfini içerir. Kurulum formu yatay kurulumdur. Bağlantı yöntemi, flanş tipi ve diş tipi olarak ikiye ayrılır; kaynak tipi. Kontrol ve ayarlama yöntemleri otomatik ve manuel olarak ikiye ayrılır.
Ürün Özellikleri
400X akış kontrol valfi olarak da bilinen akış kontrol valfi, akışı kontrol etmek için yüksek hassasiyetli bir pilot yöntem kullanan çok işlevli bir valftir.
1. Kısma sürecindeki enerji kaybını en aza indirmek için ilgili pilot vanaları kullanarak, bir orifis plakası veya tamamen mekanik kısma vanası kullanarak su havzası alanını küçültme prensibinde bir değişiklik
2. Yüksek kontrol hassasiyeti, güvenlik ve güvenilirlik, kolay hata ayıklama ve uzun hizmet ömrü.
Akış kontrol valfi, harici bir güç kaynağı olmadan sistemin akış dengesini otomatik olarak sağlayabilir. Akış, deliğin önü ve arkası (sabit açıklık) arasındaki basınç farkını sabit tutarak sınırlandırılır, bu nedenle sabit akış valfi olarak da adlandırılabilir.
Sabit akış vanasının amacı, direnç dengesini değil, vanadan akan su miktarını kilitleyebilen akıştır. Sistemin dinamik dengesizlik problemini çözebilir: Tek bir buzdolabının, kazanın, soğutma kulesinin, ısı eşanjörünün vb. Yüksek verimli çalışmasını sağlamak için, sabitlenecek bu ekipmanların akışını kontrol etmek gerekir. nominal değer; Dinamik ayarlamanın karşılıklı etkisinden kaçınmak için sistemin sonundan itibaren, uç cihaz veya daldaki akışın sınırlandırılmasını da gerektirir.
Tasarımda dikkat edilmesi gereken sorun, akış kontrol vanasının dezavantajı, vananın minimum çalışma farkı gereksinimine sahip olmasıdır. Genel ürünler minimum 20KPa çalışma basıncı farkı gerektirir. En elverişsiz devre üzerine kurulursa, kaçınılmaz olarak sirkülasyon su pompasının 2 metre su sütunu kadar artmasını gerektirecektir. Çalışma kafası yakın uca ve uzak uca huzursuz takılmalıdır. Kullanıcı ısı kaynağından ısıtma yarıçapının% 80'inden daha fazla uzaktayken bu akış kontrol vanasını takmayın.
Gönderme zamanı: Nisan-21-2021