

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðýndan:
BASINÇLI GAZ TÜPLERÝNÝN DOLUM VE PERÝYODÝK MUAYENELERÝNÝN
USUL VE ESASLARINA ÝLÝÞKÝN TEBLÝÐ
(TEBLÝÐ NO: SGM-2015/2)
BÝRÝNCÝ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanýmlar ve Standartlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliðin amacý; sýkýþtýrýlmýþ, sývýlaþtýrýlmýþ veya çözünmüþ gazlar için kullanýlan yeniden doldurulabilir basýnçlý gaz tüplerinin toplumun can ve mal emniyeti ile çevre güvenliðini saðlayacak þekilde ilgili mevzuata uygun olanlarýna dolum yapýlmasý ve kullaným sýrasýndaki periyodik muayene, deney, bakým ve tamiri usul ve esaslarýný belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Teblið sýkýþtýrýlmýþ, sývýlaþtýrýlmýþ veya çözünmüþ gazlar için kullanýlan yeniden doldurulabilir basýnçlý gaz tüplerinin ilgili mevzuatlara uygun olanlarýna dolum yapýlmasý ve kullaným sýrasýndaki periyodik muayene, deney, bakým ve tamirini kapsar.
(2) Bu Teblið;
a) Medikal
oksijen tüpleri hariç solunum (nefes alma) tüplerini ve bu tüplere dolum yapan tesisleri,
b) Sývýlaþtýrýlmýþ Petrol Gazý (LPG) dolumu yapan ve satan tesisleri,
kapsamaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Teblið;
a) 3/6/2011
tarihli ve 635 sayýlý Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlýðýnýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin birinci fýkrasýnýn (f) bendine,
b) 10/6/1930
tarihli ve 1705 sayýlý Ticarette Taðþiþin Men'i ve Ýhracatýn Murakabesi ve Korunmasý Hakkýnda Kanunun 1 inci, 2 nci ve 6 ncý maddelerine,
c) 18/11/1960
tarihli ve 132 sayýlý Türk Standartlarý Enstitüsü Kuruluþ Kanununun 2 nci maddesine,
ç) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayýlý Ürünlere Ýliþkin Teknik Mevzuatýn Hazýrlanmasý ve Uygulanmasýna Dair Kanunun 5 inci, 11 inci ve 12 nci
maddelerine,
dayanýlarak hazýrlanmýþtýr.
Tanýmlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliðde geçen;
a) A Tipi
Muayene Kuruluþu: Taþýnabilir basýnçlý ekipmanlarýn periyodik kontrolünü içerecek þekilde, TS EN ISO/IEC 17020 standardý kapsamýnda akredite olan muayene kuruluþunu,
b) ADR:
8/9/2009 tarihli ve 2009/15454 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý ile yürürlüðe konulan Tehlikeli Mallarýn Karayolu ile Uluslararasý Taþýmacýlýðýna Ýliþkin Avrupa Anlaþmasý,
c) Bakanlýk: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðýný,
ç) Dolumcu: Sýnaî ve týbbi gazlarýn tüplere ve/veya manifoldlu tüp demetlerine dolumu ile satýþ ve daðýtým hizmetlerini yapan gerçek veya tüzel kiþiyi,
d) Dolum
tesisi: Sýnaî ve týbbi gazlarýn dolum, satýþ ve daðýtým hizmetlerinin yapýlmasý amacýyla ilgili mevzuata uygun, gerekli izin, ruhsat ve
belgeleri haiz sýnaî gazlarýn tüplere ve manifoldlu tüp demetlerine, tanker ve taþýnabilir sývý kaplarýna dolumunun gerçekleþtirildiði tesisi,
e) Dolum
Yeterlilik Belgesi: Basýnçlý gaz tüpü ve/veya manifoldlu tüp demetlerine dolum tesisleri tarafýndan dolum yapýlabileceðini gösteren belgeyi,
f) Gaz üreticisi: Sýnaî ve týbbi gazlarýn üretim, ithalat, dolum, satýþ ve daðýtýmýný yapan gerçek veya tüzel kiþiyi,
g) Hurdaya ayýrma: Ýlgili mevzuatýna uygun olmayan ve/veya periyodik muayeneden geçmeyen tüp ve manifoldlu tüp demetlerinin bir daha dolum yapýlmayacak þekilde tahrif edilerek geri dönüþüme gönderilmesini,
ð) Ýl Müdürlüðü: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðünü,
h) Ýmalatçý: Sýnaî ve týbbi gazlarýn doldurulmasý, depolanmasý ve taþýnmasý amacýyla ilgili standartlara göre üretilen basýnçlý gaz tüpleri ve/veya manifoldlu tüp demetlerini üreten gerçek ve tüzel kiþi,
ý) Manifoldlu tüp demeti: Birden fazla tüpün bir çelik konstrüksiyon içinde manifold ile birbirine baðlý olduðu tüp demetini,
i)
Muayene/deney: Basýnçlý gaz tüpü ve manifoldlu tüp demetlerinin dolumundan önce ilgili mevzuatýna uygun olup olmadýðýnýn kontrol edilmesini,
j) Mülkiyet sahibi: Tüp ve/veya manifoldlu tüp demetinin sahibi olan gerçek veya tüzel kiþiyi,
k) Periyodik
muayene: Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararasý Taþýnmasýna Ýliþkin Avrupa Anlaþmasýnda (ADR) belirtilen periyodik muayene ve periyodik
muayeneyi düzenleyen yöntemlerini,
l) Sýnaî gaz: LPG hariç olmak üzere kaynama noktasý -273,15oC ile 26,7oC arasýnda bulunan ve genel olarak çeþitli sanayi kollarýnda kullanýlan organik ya da inorganik, sývýlaþtýrýlmýþ veya sýkýþtýrýlmýþ halde piyasaya arz edilen elementler ve bunlarýn çeþitli karýþýmlarýný,
m) Tedarikçi: Sýnaî gazlarý üreticilerden, iþletmelerden veya ithalat yolu ile temin ederek bu
gazlarýn dolum ve satýþý ile bunlarýn dolum bayilerine, daðýtým bayilerine ve kullanýcýlara daðýtýmýný yapan gerçek veya tüzel kiþiyi,
n) Týbbi gaz: Medikal amaçlý kullanýlan bütün gazlar,
o) Tüp: Hacmi 150 litreye kadar olan, taþýnabilir gazlarýn doldurulmasý, depolanmasý, taþýnmasý ve kullanýlmasýnda kullanýlan basýnçlý kabý,
ö) Tüp dolum talimatý: Basýnçlý gaz tüpleri ve/veya manifoldlu tüp demetlerine sýnaî ve týbbi gazlarýn dolum ve kontrolünde izlenecek süreci gösteren akýþ þemasýný,
p) TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumunu,
r) Uygunluðun yeniden deðerlendirilmesi: Mülkiyet sahibi veya kullanýcýnýn talebi üzerine 5/6/2002 tarihli ve 24776 sayýlý Resmî Gazete’de yayýmlanan Taþýnabilir Basýnçlý Ekipmanlar Yönetmeliðinin (99/36/AT) zorunlu uygulamaya girmesinden önce imal edilip piyasaya arz edilmiþ olan taþýnabilir basýnçlý ekipmanýn uygunluðunun yeniden deðerlendirme yöntemini,
s) Yönetmelik: 31/12/2012 tarihli ve 28514 sayýlý Resmî Gazete’de yayýmlanan Taþýnabilir Basýnçlý Ekipmanlar Yönetmeliðini (2010/35/AB),
ifade eder.
Ýlgili
standartlar
MADDE 5 – (1) Aþaðýdaki standartlar ve bu standartlarýn yerini aldýðý eski standartlar kapsamýnda üretilen basýnçlý gaz tüplerinin periyodik muayene, deney, bakým ve tamiri zorunludur.
a) TS EN
13322-1 Taþýnabilir gaz tüpleri – Tekrar doldurulabilir kaynaklý çelik gaz tüpleri – Tasarým ve imalat Bölüm 1: Karbonlu çelikler,
b) TS EN
13322-2 Taþýnabilir gaz tüpleri – Tekrar doldurulabilir kaynaklý çelik gaz tüpleri – Tasarým ve imalat Bölüm 2: Paslanmaz çelikler,
c) TS EN ISO
9809-1 Gaz tüpleri - Tekrar doldurulabilir dikiþsiz çelik gaz tüpleri - Tasarým, yapým ve deneyler - Bölüm 1: Çekme dayanýmý 1100 mpa’dan küçük sertleþtirilmiþ ve temperlenmiþ çelik tüpler,
ç) TS EN ISO 9809-2 Gaz tüpleri - Tekrar doldurulabilir dikiþsiz çelik gaz tüpleri - Tasarým, yapým ve deneyler - Bölüm 2: Çekme dayanýmý 1100 mpa’a eþit veya daha büyük sertleþtirilmiþ ve temperlenmiþ çelik tüpler,
d) TS EN ISO
9809-3 Gaz tüpleri - Tekrar doldurulabilir dikiþsiz çelik gaz tüpleri - Tasarým, yapým ve deneyler - Bölüm 3: Normalize edilmiþ çelik tüpler,
e) TS EN 1800
Taþýnabilir gaz tüpleri - Asetilen tüpleri - Temel gerekler, tarifler ve tip deneyleri,
f) TS EN 1975
Taþýnabilir gaz tüpleri - Yeniden doldurulabilir – Dikiþsiz - Alüminyum ve alüminyum alaþýmlý - Su kapasitesi 0,5 litreden 150 litreye kadar -
Tasarým ve imalat özellikleri,
g) TS EN ISO
10961 Gaz tüpleri - Tüp demetleri - Tasarým, imalat, deneyler ve muayene standardý,
(2) Sýnaî ve týbbi gaz tüplerinin periyodik muayene, deney, bakým ve tamiri aþaðýdaki standartlar ve bu standartlarýn yerini aldýðý eski standartlar kapsamýnda zorunludur.
a) TS EN
13322-1 ve TS EN 13322-2 standartlarý veya bu standartlarýn yerine geçtiði eski standartlar kapsamýnda üretilen basýnçlý gaz tüplerini, TS EN 1803 Taþýnabilir gaz tüpleri – Dikiþli - Karbon çeliðinden gaz tüpleri için periyodik muayene ve deney standardý,
b) TS EN ISO
9809-1, TS EN ISO 9809-2 ve TS EN ISO 9809-3 standartlarý veya bu standartlarýn yerine geçtiði eski standartlar kapsamýnda üretilen basýnçlý gaz tüplerini, TS EN 1968 Taþýnabilir gaz tüpleri – Dikiþsiz - Çelik gaz tüpleri için periyodik muayene ve deney standardý,
c) TS EN 1975
standardý veya bu standardýn yerine geçtiði eski standartlar kapsamýnda üretilen basýnçlý gaz tüplerini TS EN 1802 Gaz tüpleri – Taþýnabilir – Dikiþsiz alüminyum alaþýmlý gaz tüpleri için periyodik muayene ve deney standardý,
ç) TS EN 1800 standardýna veya bu standardýn yerine geçtiði eski standartlar kapsamýnda üretilen basýnçlý gaz tüplerini TS EN 12863 Taþýnabilir gaz tüpleri – Çözünmüþ asetilen tüpleri standardý,
d) TS EN ISO
10961 Gaz tüpleri - Tüp demetleri - Tasarým, imalat, deneyler ve muayene standardý kapsamýnda üretilen manifoldlu tüp demetlerinin periyodik muayenesi, TS EN 15888 “Taþýnabilir gaz tüpleri-Tüp demetleri-Periyodik muayene ve testleri” standardý kapsamýnda yapýlýr.
(3) Ýkinci fýkrada anýlan ilgili standardýna göre periyodik muayene tarihi gelen basýnçlý tüplerin, standartlara uygun yapýlan periyodik muayene sonrasý ilgili tüp muayene tarihi ve standartlara göre diðer iþlemlere tabi tutulur ve periyodik muayene kapsamýnda bir rapor düzenlenir.
(4) Bu maddenin
birinci fýkrasýnda yer alan standartlar ile benzer standartlar
kapsamýnda üretilen basýnçlý gaz tüplerinin dolum esnasýndaki muayenelerinde, aþaðýda yer alan ilgili standart veya standartlarýn ön gördüðü kurallara uyulmasý zorunludur.
a) TS EN ISO 11372 Taþýnabilir gaz tüpleri-Çözünmüþ asetilen gazý için-Dolum þartlarý ve muayeneleri,
b) TS EN 1919
Taþýnabilir gaz tüpleri - Sývýlaþtýrýlmýþ gazlar için (asetilen ve LPG hariç) -Dolum sýrasýnda muayene,
c) TS EN 1920
Gaz tüpleri - Taþýnabilir - Sýkýþtýrýlmýþ gazlar (asetilen hariç) için - Dolum sýrasýnda muayene,
ç) TS EN ISO 11372 Taþýnabilir gaz tüpleri-Çözünmüþ asetilen gazý için-Dolum þartlarý ve muayeneleri,
d) TS EN ISO
13088 Tüpler- Asetilen tüp demetleri-Dolum þartlarý ve dolum muayenesi,
e) TS EN 13096
Taþýnabilir Gaz Tüpleri-Doldurulan gazlarýn dolum noktalarýndaki þartlarý -Tek birleþenli gazlar,
f) TS EN 13099
Taþýnabilir Gaz Tüpleri-Doldurulan gazlarýn dolum noktalarýndaki þartlarý,
g) TS EN 13365
Gaz Tüpleri-Taþýnabilir-Sürekli ve Sýkýþtýrýlabilir Gazlar Ýçin (Asetilen Hariç)-Dolum Sýrasýnda Muayene,
ð) TS EN 13385 Gaz Tüpleri-Taþýnabilir-Sürekli ve Sývýlaþtýrýlmýþ Gaz (Asetilen Hariç) Ýçin Bataryalý Taþýtlar-Dolum Sýrasýnda Muayene,
h) TS EN 13720
Gaz Tüpleri-Taþýnabilir-Asetilen Bataryalý Taþýtlar Ýçin Dolum Þartlarý,
ý) TS ISO 11625 Gaz tüpleri-Emniyetli taþýma ve kullanma,
i) TS EN ISO
11621 Gaz tüpleri - Gaz hizmetinin deðiþtirilmesi için iþlemler.
(5) Bu Tebliðde yer alan standartlarýn tadil edilmesi veya deðiþtirilmesi durumunda, bu standartlarýn yerine geçen yeni standartlar dikkate alýnýr.
ÝKÝNCÝ BÖLÜM
Yeterlilik Belgesi,
Gerekli Belgeler, Gerekli Ekipmanlar
Yeterlilik belgesi
MADDE 6 – (1) Basýnçlý gaz tüplerine ve/veya manifoldlu tüp demetlerine dolum yapacak dolum tesisleri, faaliyette
bulunduklarý Ýlin Ýl Müdürlüðünden Dolum Yeterlilik Belgesi almalarý ve iki yýlda bir vize yaptýrmalarý zorunludur. Bu belgenin kapsam bölümüne dolumu yapýlacak ilgili gaz cinslerinin isimleri yazýlýr.
(2) Bu Tebliðin yayýmlanmasýndan önce 19/4/2011 tarihli ve 27910 sayýlý Resmî Gazete’de yayýmlanan Basýnçlý Gaz Tüplerinin Periyodik Muayene, Deney, Bakým ve Tamiri Yeterlilik Belgesi Verilmesine Ýliþkin Teblið (Teblið No: SGM-2011/4) kapsamýnda verilen Yeterlilik Belgeleri, vize tarihi uygun
olmasý halinde 1 yýl geçerliliði devam edecektir. Ancak, bu Tebliðin yayýmlanmasýndan bir yýl sonra yeni Yeterlilik Belgesi almayan firmalarýn eski belgeleri iptal edilmiþ sayýlacaktýr. Ayrýca, bu Tebliðin yayýmlanmasýndan önce verilen Yeterlilik Belgeleri vizesi dolmasý halinde, eski Yeterlilik Belgeleri vize yapýlmayacak ve yeni Yeterlilik Belgesi düzenlenecektir.
(3) Bu Tebliðin 7 nci maddesindeki belgeler ile 8 inci
maddesindeki ekipmanlarýn kontrolünde, Ýl Müdürlüðü adýna denetimi yapan personel tarafýndan eksiklik tespit edilmesi durumunda müracaat sahibine belge verilmez.
(4) Ayný il sýnýrý içinde birden fazla dolum tesisi bulunan gerçek veya tüzel kiþilerin, dolum tesislerinin adresleri Dolum
Yeterlilik Belgesinde bulunmasý þartý ile tek bir Dolum Yeterlilik Belgesi almalarý yeterlidir. Ancak, Ýl Müdürlüðü adýna denetimi yapan personel tarafýndan dolum tesislerinin ayrý ayrý denetlenmesi ve Dolum Yeterlilik Belgesine bu
dolum tesislerinin adres bilgilerinin yazýlmasý mecburidir.
(5) Farklý illerde dolum tesisi bulunan gerçek veya tüzel kiþilerin her bir ildeki dolum tesisleri için farklý bir Dolum Yeterlilik Belgesi almalarý mecburidir.
(6) Kendi
ihtiyacý için sýnai gaz dolumu yapan iþletmelerde Gayri Sýhhi Müessese Belgesinde (GSMB) faaliyet alanýna bakýlmaksýzýn Dolum Yeterlilik Belgesi verilir. Ancak söz konusu iþletmelerin piyasaya satýþ amacýyla dolum yaptýklarý tespit edilirse 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayýlý Kanun kapsamýnda idari yaptýrým uygulanýr ve Dolum Yeterlilik Belgesi iptal edilir.
(7) Dolum
Yeterlilik Belgesi sahibi dolum tesisleri; unvan, adres, kapsam ve dolum
tesisi sayýsýnda meydana gelecek deðiþiklikleri faaliyette bulunduðu Ýlin Ýl Müdürlüðüne bildirerek Dolum Yeterlilik Belgesinde gerekli
deðiþiklikleri en geç 15 gün içerisinde yaptýrmak zorundadýr. Söz konusu deðiþiklikleri zamanýnda bildirimde bulunmayan dolum tesisleri basýnçlý gaz tüpüne ve/veya manifoldlu tüp demetlerine dolum yapamaz.
Gerekli belgeler
MADDE 7 – (1) Dolum
Yeterlilik Belgesi alacak dolum tesisleri, Bakanlýk tarafýndan elektronik baþvuru sistemi kuruluncaya kadar bir dilekçe ekinde aþaðýdaki bilgi ve belgeleri içeren dosya ile birlikte faaliyet gösterdikleri Ýlin Ýl Müdürlüklerine müracaat eder. Ancak, Bakanlýk tarafýndan gerekli alt yapýnýn tamamlanmasý ile birlikte, Dolum Yeterlilik Belgesi baþvurularý elektronik ortamda yapýlýr ve süreç bu þekilde devam ettirilir.
a) Gaz üreticisi veya tedarikçinin adý, unvaný, adresi ve iletiþim bilgileri,
b) Faaliyet
kapsamý,
c) Ticari sicil
belgesi,
ç) Ýþyeri açma ve çalýþma ruhsatý veya iþletme belgesi,
d) Tesisin
kapalý ve açýk alaný,
e) Ýþyerinde çalýþan personel sayýsý ve niteliði,
f) Sýnaî gazýn üretim ve/veya dolum, depolama ve piyasaya arzýna dair teknik donanýmýn ilgili teknik düzenlemelere uygun olduðuna dair beyan, miktar, kapasite ve özelliklerine iliþkin bilgi ve belgeler,
g) Dolum esnasýnda dolum tesisi tarafýndan her bir gaz türü için kullanýlacak Tüp Dolum Talimatýný yazýlý ve þematik olarak gösteren doküman.
Gerekli ekipmanlar
MADDE 8 – (1) Dolum
Yeterlilik Belgesi almak isteyen dolum tesislerinin test ve bakým istasyonlarýnda aþaðýdaki ekipmanlarýn bulunmasý gerekir. Bu ekipmanlarýn varlýðý ve iþlerliði müracaat yapýlan Ýlin Ýl Müdürlüðü denetim personeli tarafýndan tespit edilir.
a) Ýlgili standarda uygun test basýncý saðlayacak kapasitede, %1 duyarlýlýkta çift manometreli-elektrik motorlu, gerekli emniyet
tedbirleri alýnmýþ, su ve hava baðlantýlarý yapýlmýþ Hidrostatik Basýnç Test Ünitesi (TS EN 12863 standardý hariç),
b) Valf sýkma tezgahý, torkmetre, çap kumpasý veya pimetre,
c) 2,5 A'lýk lamba, 1 kg aðaç tokmak,
ç) Kalibre edilmiþ terazi (0-150 kg arasý),
d) Hurdaya ayrýlacak veya kullaným dýþý býrakýlacak tüpün ilgili standarda göre imhasý için uygun imha aleti veya sýnai gaz tüplerini hurdaya ayýrma kapasitesi olan baþka bir iþletme ile yapýlmýþ sözleþme ve imha olunan tüplerin kayýt altýna alýnmasýný saðlayan sistemi,
e) Tüp Kurutma Ünitesi (TS EN 12863 standardý hariç),
f) Test tarihi
numaratörü ve muayenede kullanýlacak firma sembolünü taþýyan mühür,
g) Boþluk Mastarý (TS EN 12863 standardý olan ve asetilen dolumu yapan istasyonlarý için),
ð) Dolumu yapýlan gaz çeþidinin her biri için ilgili mevzuata uygun gaz depolama tanký,
h) Ultrasonik
et kalýnlýðý ölçme cihazý,
ý) Tüp yüzey temizleme ünitesi,
i) Tüpün omuz kýsmýndaki iþaretlemeleri kaybolmayacak þekilde boyama yapýlmasý için boyama ünitesi veya tüpün boyasýnýn yapýlabileceði bir tesisle yapýlmýþ sözleþme,
bulunmalýdýr.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uygulama, Usul
ve Esaslar, Ýzlenebilirlik
Uygulama
MADDE 9 – (1) Ýl Müdürlüðü tarafýndan dosya üzerinde ve mahallinde yapýlan incelemeler sonucunda, dolumcu olma vasfýna sahip olduðu deðerlendirilen gerçek veya tüzel kiþiler için iki nüsha Dolum Yeterlilik Belgesi düzenlenir. Nüshalardan biri dolum tesisine verilir, diðeri Ýl Müdürlüðünde muhafaza edilir. Ýl Müdürlüðü tarafýndan yapýlan denetimler sonucu askýya alýnmadýðý veya iptal edilmediði sürece, Dolum Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresi iki yýldýr. Belge,
mevcut gereklilikler yerinde kontrol edilmek þartýyla iki yýllýk sürelerle vize yapýlarak uzatýlýr. Vize baþvurularý vize tarihi dolmadan en geç 15 gün önce Ýl Müdürlüðüne yapýlmalýdýr. Vize yapýlmayan belgeler geçersizdir.
(2) Dolum
tesisleri tarafýndan basýnçlý gaz tüpü ve/veya manifoldlu tüp demetlerinin toplumun ve kullanýcýlarýn can ve mal emniyeti ile çevre güvenliðini saðlamasý amacýyla; taþýnmasý, depolanmasý ve kullanýlmasýnda dikkat edilmesi gereken hususlara dair bir
kullaným kýlavuzu hazýrlanmasý zorunludur.
(3) Dolum
tesisleri bu kullaným kýlavuzunu ilk tüp veya manifoldlu tüp demeti tesliminde ve daha sonra kullanýcýnýn talep etmesi halinde her gaz türü için kullaným talimatýnýn bir kopyasýný vermek zorundadýr.
(4) Dolum
tesisleri; dolum mahallinde her bir gaz türü için tüp dolum talimatýný, test ve muayene mahallinde ise tüpün test ve muayene talimatýný yazýlý ve þematik olarak asmak zorundadýr.
(5) Dolum
Yeterlilik Belgesine haiz dolum tesislerinin faaliyette bulunduðu Ýlin Ýl Müdürlüðü denetim personeli tarafýndan yapýlacak denetimlerde veya vize baþvurusu üzerine yapýlacak denetimlerde, bu Yönetmeliðin 8 inci maddesinin birinci fýkrasýnda belirtilen ekipmanlarýn varlýðý veya iþlerliðinde eksiklik tespit edilmesi halinde, firmaya
tespit edilen eksikliðin giderilmesi için 15 günlük düzeltme süresi verilir. Ancak, 15 günlük düzeltme süresinde eksikliði gidermeyen firmalarýn Dolum Yeterlilik Belgesi Ýl Müdürlüðü tarafýndan 3 aydan az olmayacak þekilde askýya alýnýr. Tekrarýnda ise Belge iptal edilir ve 10/6/1930 tarihli ve
1705 sayýlý Kanun kapsamýnda idari yaptýrým uygulanýr.
(6) Dolum
tesisinde bulunan ekipmanlarýn varlýðý veya iþlerliðindeki aksaklýðýn giderildiðinin Ýl Müdürlüðü denetim personeli tarafýndan tespit edilene kadar basýnçlý gaz tüplerine dolum yapýlmaz.
(7) Dolum
tesisinde her bir tüp ve/veya manifoldlu tüp demeti dolum yapýlmadan önce, test ve muayene talimatýna uygun bir þekilde görsel muayeneye tabi tutulur. Görsel muayenesi uygun olan tüplere tüp dolum talimatýna ve ilgili dolum standartlarýna uygun olarak dolum yapýlýr.
(8) Dolum
tesisi ihtiyaç duymasý halinde basýnçlý gaz tüplerinin periyodik muayene kayýtlarýný mülkiyet sahibinden ister. Mülkiyet sahibi basýnçlý gaz tüplerine ve/veya manifoldlu tüp demetlerine dair periyodik muayene kayýtlarýný ibraz edemezse tüp yeniden periyodik muayeneye tabi tutulur.
(9) Dolum
Yeterlilik Belgesi almayan dolum tesisleri basýnçlý gaz tüpüne ve/veya manifoldlu tüp demetlerine dolum yapamaz.
(10) Sýnaî gaz tüpleri ve/veya manifoldlu tüp demetlerine 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayýlý Ölçüler ve Ayar Kanunu gereði eksik dolum yapýlamaz.
Usul ve esaslar
MADDE 10 – (1) Ýlgili yönetmelik, teblið ve standartlarda belirtilen hükümlere uygun olmayan tüplere dolum yapýlmaz.
(2) Üzerinde mülkiyet sahibine dair bilgi bulunmayan basýnçlý gaz tüpleri ve/veya manifoldlu tüp demetlerine dolum yapýlmaz.
(3) 1/7/2005
tarihinden önce piyasaya arz edilen ve periyodik muayene tarihi geçen basýnçlý gaz tüpleri TS EN ISO/IEC 17020 standardý kapsamýnda Taþýnabilir Basýnçlý Ekipmanlar Yönetmeliði (2010/35/AB)’nde A Tipi Muayene Kuruluþu olan bir kuruluþ tarafýndan periyodik muayeneye tabi tutulur ve periyodik
muayeneden geçenlere dolum yapýlýr.
(4) 1/7/2005
tarihinden sonra piyasaya arz edilen ve periyodik muayene tarihi geçen basýnçlý gaz tüplerine Taþýnabilir Basýnçlý Ekipmanlar Yönetmeliði (2010/35/AB) hükümleri uygulanýr.
(5) Periyodik
muayene sonucu uygun çýkmayan tüplere ve manifoldlu tüp demetlerine dolum yapýlmaz. Söz konusu tüpler mülkiyet sahibine bilgi verilerek, TS EN ISO/IEC
17020 standardý kapsamýnda Taþýnabilir Basýnçlý Ekipmanlar Yönetmeliði’nde A Tipi Muayene Kuruluþu, tarafýndan düzenlenen bir tutanakla hurdaya ayrýlýr. Hurdaya ayrýlan tüp ve manifoldlu tüp demetleri firma isimleri ve seri numaralarý periyodik olarak her ay dolum tesisinin faaliyette
bulunduðu Ýlin Ýl Müdürlüðüne bildirilir.
(6) Dolum
tesisi tarafýndan basýnçlý gaz tüplerinin ve manifoldlu tüp demetlerinin gözle muayenesi sýrasýnda bir kusur tespit edilmesi veya þüphe duyulmasý halinde söz konusu tüplere dolum yapýlmaz ve kullaným dýþýna alýnýr. Mülkiyet sahibinin söz konusu tüplerin Kullaným dýþýna ayrýlmasý ile ilgili itirazý halinde dolum tesisi faaliyette bulunduðu Ýlin Ýl Müdürlüðünü bilgilendirir. Bu durumda; kullaným dýþýna alýnan basýnçlý gaz tüpü, mülkiyet sahibi tarafýndan TS EN ISO/IEC 17025:2012 standardý kapsamýnda akredite olan bir deney laboratuvarýnda test ve muayeneye tabi tutulur. Söz konusu tüplerin yeniden kullanýmý ancak bu test sonucunun uygun çýkmasý halinde mümkün olur. Mülkiyet Sahibi bu aþamada ihtiyaç duymasý halinde imalatçý ya da ithalatçý ile baðlantýya geçebilir, ancak düzeltme veya uygunluðu ispatlama sorumluluðu mülkiyet sahibine aittir. Mülkiyet sahibinin test sonuçlarýný faaliyette bulunduðu ilin Ýl Müdürlüðüne ve basýnçlý gazýn dolumunu yapacak dolum tesisine beyaný zorunludur.
(7) Test sonucu
uygun olmayan tüp ve/veya manifoldlu tüp demetleri bu maddenin 4 üncü fýkrasý kapsamýnda hurdaya ayrýlýr.
(8) 1/7/2015
tarihinden itibaren 1976 ve daha eski imal tarihli ve 1/7/2016 tarihinden
itibaren 1980 ve daha eski imal tarihli tüplere ve manifoldlu tüp demetlerine dolum yapýlamaz. Ancak, Taþýnabilir Basýnçlý Ekipmanlar Yönetmeliði (2010/35/AB) kapsamýnda uygunluk deðerlendirmesi veya yeniden uygunluk deðerlendirmesi yapýlmýþ ve Pi iþareti iliþtirilmiþ tüplere ve manifoldlu tüp demetlerine bu hüküm uygulanmaz.
(9) Yurt dýþýndan hurda statüsünde ithal edilen, yurt içinde hurdaya ayrýlan veya hurdaya ayrýlan gemi veya tesislerden çýkan tüplere dolum yapýlmaz.
(10) Yurtdýþýndan gaz ithali amacýyla yurda giren dolu tüpler, kullaným sonrasý dolum yapýlmayarak yurt dýþýna çýkarýlýr veya hurdaya ayrýlýr. Bu tüpler yeniden doldurularak piyasaya arz edilemez.
(11) Tüpün omuz, boyun veya kloret kýsmýna ve manifoldlu tüp demeti kasasý üzerine, içerisindeki gazýn cinsi ve kýsaca uyulmasý gereken güvenlik kurallarýný belirten bir etiket yapýþtýrýlýr. Bu etiketin üzerinde dolumu yapan gerçek veya tüzel kiþilerin adý, unvaný ve iletiþim bilgileri bulunur. Bu özelliklere haiz olmayan doldurulmuþ tüp ve/veya
manifoldlu tüp demetleri piyasaya arz edilmez.
(12) Dolu tüp ve manifoldlu tüp demetinin gaz çýkýþ vanalarý, dolumcunun adý, unvaný ve/veya tescilli markasýný taþýyan bant, ýsý ile daralan streç bant ve benzeri yöntemlerle kapatýldýktan sonra vana koruma kapaðý ile kapatýlýr.
Ýzlenebilirlik
MADDE 11 – (1) Basýnçlý gaz tüpleri ve manifoldlu tüp demetlerinin dolu olarak piyasaya arz edilmesinden
sonra; tüp, manifoldlu tüp demeti ve içerisindeki gazýn izlenebilirliðinin saðlanmasý amacýyla dolum tesisleri tarafýndan takip sistemi oluþturulur.
(2) Bakanlýk ile dolum tesisleri arasýnda entegre edilecek takip sistemine iliþkin usul ve esaslar Bakanlýðýn resmi internet sayfasýnda yayýmlanýr.
(3) Oluþturulacak takip sisteminin usul ve esaslarýnýn Bakanlýk tarafýndan belirlenmesini müteakip altý ay içinde hayata geçirir. Söz konusu takip sistemini oluþturmayan dolum tesislerince tüp ve manifoldlu tüp demetlerine dolum yapýlmaz.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Periyodik
Muayene
Periyodik muayene
MADDE 12 – (1) Taþýnabilir Basýnçlý Ekipmanlar Yönetmeliðinin (99/36/AT) zorunlu yürürlüðe girdiði 1/7/2005 tarihinden önce piyasaya arz edilen, ancak Epsilon ve Pi iþareti taþýmayan ve uygunluðun yeniden deðerlendirilmesi iþlemine tabi tutulmayan basýnçlý gaz tüplerinin periyodik muayeneleri, TÜRKAK tarafýndan TS EN ISO/IEC 17020 standardýna göre Taþýnabilir Basýnçlý Ekipmanlar Yönetmeliði (2010/35/AB) kapsamýnda akredite olan A Tipi Muayene Kuruluþu olarak yetkilendirilen, Kuruluþlar tarafýndan ilgili tüpün yürürlükteki periyodik muayene standardý kapsamýnda yapýlýr. Bu kuruluþlarýn görevlendirilmesi ve çalýþma prosedürlerine iliþkin usul ve esaslar Bakanlýk tarafýndan belirlenir.
a) Basýnçlý gaz tüplerinin ve/veya manifoldlu tüp demetlerinin periyodik muayenesi A Tipi Muayene
Kuruluþu tarafýndan, periyodik muayene için alt yapýsý uygun dolum tesislerinde veya A Tipi Muayene
Kuruluþu tarafýndan kendi tesislerinde yapýlýr.
b) A Tipi
Muayene Kuruluþu tarafýndan periyodik muayenesi yapýlan tüp ve/veya manifoldlu tüp demetlerine 3 nüsha periyodik muayene raporu düzenlenir. Bu raporlardan bir tanesi A Tipi Muayene
Kuruluþuna, bir tanesi
dolum tesisi ve bir tanesi de tüp mülkiyetinin kullanýcýya ait olmasý durumunda kullanýcýya verilir. Tüp mülkiyetinin kullanýcýya ait olmamasý halinde periyodik muayene raporu 2 nüsha hazýrlanýr. Periyodik muayene raporu bir sonraki periyodik
muayene tarihine kadar A Tipi Muayene Kuruluþu, dolum tesisi ve kullanýcý tarafýndan saklanýr.
c) Bu Teblið yayýmlandýktan sonra basýnçlý gaz tüplerinin gelecek periyodik muayenesi A Tipi Muayene
Kuruluþu tarafýndan yapýlmayan ve periyodik muayene raporu olmayan tüp ve/veya manifoldlu tüp demetlerine dolum yapýlmaz. Bu tüp ve manifoldlu tüp demetlerine dolum yapan dolum tesislerinin Dolum
Yeterlilik Belgesi 3 aydan az olmayacak þekilde askýya alýnýr. Tekrarýnda ise Belge iptal edilir ve 11/7/2001 tarihli ve
4703 sayýlý Ürünlere Ýliþkin Teknik Mevzuatýn Hazýrlanmasý ve Uygulanmasýna Dair Kanun kapsamýnda idari yaptýrým uygulanýr.
ç) Periyodik muayeneden geçmeyen ve güvenli olmayan tüp ve manifoldlu tüp demetleri hurdaya ayrýlýr. Hurdaya ayýrma iþlemi bu Tebliðin 10 uncu maddenin 4 üncü fýkrasý kapsamýnda yapýlýr.
d) Basýnçlý gaz tüplerine periyodik muayene yaptýrma sorumluluðu mülkiyet sahibine aittir. Mülkiyet sahibinin kullanýcý olmasý halinde bedeli mukabilinde dolum tesislerinde A
Tipi Muayene Kuruluþu tarafýndan periyodik muayenesi yaptýrýlýr.
(2) Taþýnabilir Basýnçlý Ekipmanlar Yönetmeliði (2010/35/AB) hükümlerine uygun olarak imal edilerek piyasaya arz
edilen basýnçlý gaz tüplerinin periyodik muayeneleri, bu yönetmeliklerde belirtilen hükümler çerçevesinde gerçekleþtirilir.
BEÞÝNCÝ BÖLÜM
Diðer Hükümler
Diðer
hususlar
MADDE 13 – (1) 1/7/2005
tarihinden önce üretilerek piyasaya arz edilen basýnçlý gaz tüpüne ve/veya manifoldlu tüp demetlerine asgari güvenlikle ilgili temel iþaretlerden; seri numarasý, et kalýnlýðý, imalat tarihi, imalatçý ismi, gaz cinsi, boþ kütlesi, test/çalýþma basýncý, periyodik muayene damgasý gibi iþaretlerin olmamasý durumunda dolum tesisleri tarafýndan dolum yapýlmaz.
(2) 1/7/2005
tarihinden önce üretilen basýnçlý gaz tüpü ve/veya manifoldlu tüp demetlerinde temel iþaretlerin eksik olmasý durumunda periyodik muayene tarihi beklenmeden söz konusu tüpler mülkiyet sahibi tarafýndan A Tipi Muayene Kuruluþunca periyodik muayeneye tabi tutulur.
(3) Periyodik
muayeneden baþarý ile geçen tüpler test sonuçlarýnda elde edilen verilere ve kullaným amacýna uygun olarak, iþaret eksiklikleri tüpün izlenebilirliðini saðlayacak tüm kimlik bilgileri ile birlikte A Tipi Muayene
Kuruluþu gözetiminde mülkiyet sahibi tarafýndan tüp üzerine kalýcý bir etiketle iliþtirilir.
(4) Basýnçlý gaz tüpü ve/veya manifoldlu tüp demetlerinin test ve muayene raporlarý mülkiyet sahibi ve muayene kuruluþu tarafýndan 10 yýl boyunca muhafaza edilir.
Yürürlükten kaldýrýlan teblið
MADDE 14 – (1) 19/4/2011
tarihli ve 27910 sayýlý Resmî Gazete’de yayýmlanan Basýnçlý Gaz Tüplerinin Periyodik Muayene, Deney, Bakým ve Tamiri Yeterlilik Belgesi Verilmesine Ýliþkin Teblið (Teblið No: SGM-2011/4) yürürlükten kaldýrýlmýþtýr.
Atýflar
MADDE 15 – (1) Bu Tebliðin 12 nci maddesi ile yürürlükten kaldýrýlan Basýnçlý Gaz Tüplerinin Periyodik Muayene, Deney, Bakým ve Tamiri Yeterlilik Belgesi Verilmesine Ýliþkin Tebliðe (Teblið No: SGM-2011/4) yapýlan atýflar, bu Tebliðe yapýlmýþ sayýlýr.
Periyodik Muayene
GEÇÝCÝ MADDE 1 – (1) Bu Tebliðin yayýmýndan önce Bakanlýðýmýz Ýl Müdürlüklerinden SGM: 2011/4 sayýlý Tebliði kapsamýnda belge almýþ dolum tesisleri, bu Tebliðin yayýmýndan itibaren 1 yýl zaman zarfýnda periyodik muayene yapar.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tebliðin 10 uncu maddesinin 2 nci fýkrasý, 12 nci maddesi ve 13 üncü maddesinin 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü fýkralarý bu Tebliðin yayýmýndan 1 yýl sonra, diðer maddeleri yayýmý tarihinde yürürlüðe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Teblið hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný yürütür.