Atık Su Sistemimiz; kullanılmış suların, etrafa zarar vermeksizin binaların dışında borular yardımıyla kanalizasyon sistemine atılmasıdır. Banyo, mutfak, tuvalet içinde kullanılan atık su ve bina temelinin altından ya da üstünden PVC borular il kanalizasyona iletilir. Pis olan su tesisatının yapımının aşaması dikkat edilmesi gerekli olan unsurlar;
- Mutfaklarda kullanımı olan ve su ile çözülemeyen (yemek, yağ atıkları vs.) atık olan suların bulunduğu en az boru çaplarının Q70 olması gereklidir.
- Su atık tesisatlarındaki akışkanlığın %3 eğimli olmalıdır.
- Tesisatların yapım aşamalarında mümkün olduğu kadarıyla kapalı dirsekler, çift çatal, tek çatal, manşon kullanılmamalıdır.
- Tesisatlarda gider bağlantıları kör tıpa ile kapatılmalıdır. Contasız birleştirmeler ile yapıştırma kullanılmamalıdır.
- Şafta bağlanmakta olan boru sistemlerinin havalandırmaları yapılmalı, bu havalandırma çatı üzerine çıkarılmalıdır.
- Proje ile ayrıntılara göre yapılmakta olan sistemin, Kanalizasyon bağlantısı kurulmadan önce yıkanması ve akar testi yapılmaktadır.
- Kullanılan şaftın altına temizleme kapakları bulundurulmalı, Kanalizasyon girişlerine çek valf bırakılmalıdır.
- Yağmur suyunun mutlaka pis-su kanalizasyona bağlanmamalıdır.
- Islak olan zeminlerdeki tesisat işlemlerinden sonra su izolasyonu yapılmalıdır..