TEDAş’tan enerji alınan nokta ile binanın ana panosu arasında çekilen hatta ana kolon hattı denir. Tesisin durumuna göre yeraltı veya hava hattı olarak tesis edilir. Ana kolon hattı için hattın kesiti bakır için en az 10 mm2, alüminyum için 16 mm2 dir. Bina üç faz ile besleniyorsa en düşük kablo cinsi 4×10 NYY, tek faz ile besleniyorsa 2×10 NYY’dir.