Doğal dolaşımlı ısıtma sistemi: çalışma prensibi ve uygulama seçenekleri
Doğal su ısıtma sistemi nasıl çalışır? Kurulumunun temel ilkeleri nelerdir?
Sirkülasyon pompasına başvurmadan hangi temel planlar uygulanabilir? Öğrenmeye çalışalım.
Ve eğer pompayı bu şemadan atmak gerekirse?
Nedir o
Zorlanmış sirkülasyonlu bir sistem, sirkülasyon pompası tarafından oluşturulan veya ısıtma ana bağlantısına sahip bir basınç farkına ihtiyaç duyuyorsa, resim farklıdır. Doğal dolaşıma göre ısıtma, basit bir fiziksel etki kullanır - ısıtma sırasında sıvının genleşmesi.
Teknik detayları göz ardı edersek, işin temel planı şöyledir:
- Kombi belirli bir miktar suyu ısıtır. Yani, elbette, genişler ve daha düşük yoğunluğu nedeniyle, daha soğuk bir soğutucu kütle tarafından yukarı doğru yer değiştirir.
- Isıtma sisteminin üst kısmına yükselen su, yerçekimi ile kademeli olarak soğuma, ısıtma sistemi içerisinden bir daire tanımlar ve kazana geri döner. Aynı zamanda, ısıtma cihazlarına ısı verir ve ısı değiştiricisinde tekrar ortaya çıktığı zaman, başlangıcından daha büyük bir yoğunluğa sahiptir. Daha sonra döngü tekrarlanır.
Yararlı: elbette, hiçbir şey devredeki bir sirkülasyon pompasını içermez. Normal modda, daha hızlı su sirkülasyonu ve tekdüze ısıtma sağlar ve elektrik yokluğunda, ısıtma sistemi doğal dolaşım ile çalışacaktır.
Doğal dolaşım sisteminde pompa çalışması.
Fotoğraf, pompa ile doğal sirkülasyon sistemi arasındaki etkileşim probleminin nasıl çözüldüğünü göstermektedir. Pompa çalışırken, çek valf devreye girer ve tüm su pompadan geçer. Bunu kapatmak gerekir - vana açılır ve su termal genleşme nedeniyle daha kalın bir borudan dolaşır.
Genel bilgi
Önemli
- Sirkülasyon pompasının ve genel olarak hareketli parçaların yokluğu ve askıda katı maddelerin ve mineral tuzlarının miktarının, elbette bu tip ısıtma sisteminin hizmet ömrünü çok uzun bir süre boyunca yaptığı kapalı bir döngü. Galvanizli veya polimer borular ve bimetalik radyatörler kullanılırken - yarım asrı geçmez.
- Doğal dolaşım ısıtma, oldukça küçük bir basınç düşüşü anlamına gelir. Borular ve ısıtıcılar kaçınılmaz olarak soğutucu akışkanın hareketine karşı belirli bir dirence sahiptir. Bu nedenle, ilgilendiğimiz ısıtma sisteminin önerilen yarıçapının yaklaşık 30 metre olduğu tahmin edilmektedir. Açıkçası, bu 32 metrelik bir yarıçapta suyun sertleşeceği anlamına gelmez - sınır oldukça rasgele.
- Sistemin ataleti oldukça büyük olacaktır. Kazanın yakılması veya çalıştırılması ile ısıtılan tüm mekanlarda sıcaklığın stabilize edilmesi arasında birkaç saat geçmesi gerekebilir. Sebepler açıktır: kazan ısı eşanjörünü ısıtmak zorunda kalacak ve ancak o zaman su dolaşacak ve oldukça yavaş olacaktır.
- Boru hatlarının tüm yatay kesitleri su hareketi sırasında zorunlu bir önyargı ile yapılır. Soğutma suyunun yer çekimi ile minimum dirençle serbest dolaşımını sağlayacaktır. Eşit derecede önemli olan, bu durumda, tüm hava tuzaklarının, genleşme tankının monte edildiği ısıtma sisteminin üst noktasına doğru, hava geçirmeyen, havalandırmalı veya açık olacak şekilde zorlanmasıdır.
Bütün hava en üst noktada toplanacak.
Öz düzenleme
Doğal sirkülasyonlu ev ısınma - kendi kendini düzenleyen sistem. Evdeki daha soğuk, daha hızlı olan soğutucu dolaşır. Nasıl çalışır?
Gerçek şu ki, dolaşım basıncı aşağıdakilere bağlıdır:
- Kazan ve alt ısıtıcı arasındaki yükseklik farkı. Kazanın alt radyatöre göre ne kadar alçaltıldığı - su daha hızlı yerçekimi ile akacaktır. İletişim kurmanın ilkesi, hatırladın mı? Bu parametre, ısıtma sisteminin çalışması sırasında değişmez ve değişmez.
Şema, ısıtma işleminin ilkesini görsel olarak göstermektedir.
Merakla: bu nedenle ısıtma kazanı bodruma veya mümkün olduğu kadar düşük kapalı mekânlara monte edilmesi tavsiye edilir. Bununla birlikte, yazar, fırın ocağındaki ısı eşanjörünün radyatörlerden önemli ölçüde daha yüksek olduğu iyi işleyen bir ısıtma sistemi gördü. Sistem tamamen çalışıyordu.
- Kazan çıkışında ve dönüş borusunda su yoğunluğundaki farklılıklar. Tabii ki, suyun sıcaklığı tarafından belirlenir. Ve bu özellikten ötürü, doğal ısıtma kendiliğinden düzenlenir: oda sıcaklığı düşer düşmez, ısıtıcılar soğur.
Soğutma sıvısının sıcaklığındaki düşüşle, yoğunluğu artar ve ısıtılmış suyu devrenin alt kısmından daha hızlı değiştirmeye başlar.
Dolaşım oranı
Basınca ek olarak, soğutucunun sirkülasyon oranı diğer birkaç faktörle belirlenir.
- Boru tesisatının çapı. Borunun iç kısmı ne kadar küçük olursa, içindeki sıvının hareketine daha fazla direnç olacaktır. Bu nedenle, kasıtlı olarak şişirilmiş çapa sahip borular - DN32 - DN40 - doğal dolaşım durumunda dağıtım için alınır.
- Boru malzemesi. Çelik (özellikle korozyon ile hasar görmüş ve tortu ile kaplanmış), örneğin, aynı enine kesite sahip olan bir polipropilen borudan bir kaç kat daha fazla direnç sağlamaktadır.
- Dönüşlerin sayısı ve yarıçapı. Bu nedenle, ana düzeni mümkün olduğunca basit yapmak en iyisidir.
- Valflerin varlığı, sayısı ve tipi, çeşitli tespit pulları ve boru çapının geçişleri.
Her valf, her virajda basınç düşüşüne neden olur.
Doğal dolaşımlı bir ısıtma sisteminin tam olarak hesaplanmasının çok nadiren yapıldığı ve çok yakın sonuçlar verdiği değişkenlerin bolluğundan kaynaklanır. Pratikte, zaten verilen tavsiyeleri kullanmak için yeterlidir.
Güç hesaplama
Kazanın etkili ısı çıkışı diğer tüm durumlarda olduğu gibi aynı şekilde hesaplanır.
Alana göre
En basit yöntem, zemin uzayındaki SNiP tarafından önerilen hesaplamadır. 1 kW termal kapasite, 10 m2 taban alanına düşmelidir. Güney bölgeleri için, ülkenin orta bölgesi için - 1.2 - 1.3, Aşırı Kuzey - 1.5-2.0 bölgeleri için 0,7 - 0,9 katsayısı alınmıştır.
Her türlü kaba hesaplamada olduğu gibi, bu yöntem birçok faktörü göz ardı eder:
- Tavan yüksekliği. Her yerde standart 2,5 metredir.
- Açıklıklardan ısı sızar.
- Odanın evin içinde veya dış duvarlarında yeri.
Tüm hesaplama yöntemleri büyük hatalar verir, bu nedenle ısı çıkışı genellikle projeye belli bir marjla dahil edilir.
Hacimce, ek faktörler dikkate alınarak
Daha doğru bir resim, hesaplamanın başka bir yolunu verecektir.
- Isı çıkışı, odadaki metreküp hava hacmi başına 40 watt'tır.
- Bu durumda bölge katsayıları da geçerlidir.
- Her standart ölçü penceresi, hesaplamalarımıza 100 watt ekler. Her kapı - 200.
- Dış duvarın yakınındaki odanın yeri, kalınlığına ve malzemesine bağlı olarak 1.1 - 1.3 katsayısını verecektir.
- Alt ve üst tarafı sıcak komşu daireler değil, bir sokak olan özel bir ev, 1.5 katsayısı ile hesaplanır.
Ancak: Bu hesaplama ÇOK yaklaşık olacaktır. Enerji tasarruflu teknolojiler kullanılarak inşa edilen özel evlerde projenin SQUARE metresi başına 50-60 watt ısıtma kapasitesi olduğunu söylemek yeterli. Duvarlar ve zeminlerden ısı kaçağı çok fazla tespit edilir.
Bağlantı şemaları
Kendi elleriyle doğal dolaşımla ısınmanın nasıl gerçekleştirilebileceğine dair çok sayıda özel örnek ve şema vardır. İki borulu ve tek borulu kablolama için en basit çözümlere bir örnek vereceğiz.
İkiz tüp
İki borulu ısıtmanın doğal dolaşıma göre dağılımı.
Diyagramdaki tanımlar:
- Isıtma kazanı.
- Sıcaklık dalgalanmaları sırasında soğutma sıvısı hacmindeki değişiklikleri telafi etmeye ve yer değiştiren havayı toplamaya hizmet eden genleşme tankı.
- Isıtma cihazları - konvektör veya radyatörler.
T1 - kazan tarafından ısıtılan su, T2 - soğutulur. Kırmızı ve mavi oklar soğutucu akışkanın yönünü belirtir.
Burada, yukarıda listelenen temel prensipler kablolama ile ilgilidir:
- Kazan, mümkünse radyatörlerin altına monte edilir.
- Su akışı 5-7 derecelik bir eğimdir.
- Birkaç radyatörün bunlardan beslendiği yerde dökme, DU32 mm'den daha düşük olmayan bir boru ile gerçekleştirilir. İstenen - polimer veya metal-plastik. Radyatörlerin gömlekleri geleneksel olarak DN20 borusu ile yapılır.
Önemli: Uzaktan kumandayı, borunun iç bölümüne yaklaşık olarak eşit, dış çapı ile karıştırmayın. Polipropilen durumunda, 32 mm'lik bir dış çap, tüm DN20'ye karşılık gelir.
Doğru seçilmiş boru çapları ile doğal dolaşımı olan özel bir evin iki borulu ısıtması dengeleme gerektirmez, ancak radyatör bağlantılarındaki boğazlar karışmaz.
Evin çevresi etrafında iki devrenin varlığı oldukça pahalı olacaktır: takviyeli polipropilen boruların fiyatı o kadar küçük değildir ve kurulumun kendisi önemli ölçüde zaman alacaktır. Bu nedenle, tek katlı evlerin çoğunda tek borulu kablolama uygulanır.
Tek boru
Barrack tipinin en basit tek boru şeması Leningradka'dır.
Buradaki boruların eğimi ve çapı aynıdır. Bu özel program için önemli olan birkaç nüans var.
- Radyatörler ana halkayı kırmaz ve buna paralel olarak çökerler. Isıtma cihazlarında sirkülasyon olmayacağından endişe etmeyin - deneyim tersini kanıtlar.
- Genleşme deposuna ek olarak, her radyatör bir havalandırma ile tedarik edilir. Aslında, havayı bir ısıtıcıdan tamamen çıkarmazsanız, bir denge tankı olmadan da yapabilirsiniz. Elbette, ısıtma sistemi kapalı değilse (atmosfer havasından izole edilmiş).
- Throttles veya termal kafalar, kazana ve uzun menzilli radyatörlere en yakın sıcaklığın eşitlenmesine yardımcı olacaktır.
Bodrum katında bir kazan ile iki katlı bir ev için tek boru versiyonu.
Sonuç
Ürünün sonunda videoda her zaman olduğu gibi doğal dolaşımlı ısıtma sistemleri hakkında ek bilgi. Sıcak kışlar!
Doğal sirkülasyonlu ısıtma sistemi: ortak su devreleri
Bağımsız bir yerçekimi tipi ağının konstrüksiyonu uygun olmayan durumlarda seçilir ve bazen bir dolaşım pompası kurmak veya merkezi bir güç kaynağına bağlanmak imkansızdır.
Doğal sirkülasyonlu ısıtma sisteminin sorunsuz çalışması için, parametrelerini hesaplamak, bileşenleri doğru bir şekilde monte etmek ve makul bir şekilde bir su devresini seçmek gerekir.
Doğal dolaşım sürecinin prensipleri
Bir sirkülasyon pompası kullanılmadan ısıtma devresindeki su hareketi süreci, doğal fiziksel yasalardan dolayı meydana gelir.
Bu süreçlerin doğasını anlamak, standart ve standart olmayan durumlar için bir ısıtma sistemi tasarımını akıllı bir şekilde geliştirmenizi sağlayacaktır.
Hidrostatik basınçta maksimum fark
Doğal dolaşım sırasında kontur boyunca hareketine katkıda bulunan herhangi bir soğutucunun (su veya antifriz) ana fiziksel özelliği, artan sıcaklıkla birlikte yoğunluğun azalmasıdır. Sıcak suyun yoğunluğu soğuktan daha azdır ve bu nedenle sıcak ve soğuk sıvı sütununun hidrostatik basıncında bir fark vardır. Isı eşanjörüne akan soğuk su, borunun içinden ısınır.
Evin ısıtma devresi birkaç parçaya bölünebilir. "Sıcak" parçalarda su yukarı gider ve "soğuk" - aşağı. Parçaların sınırları, ısıtma sisteminin üst ve alt noktasıdır. Suyun doğal dolaşımını modellemedeki ana görev, “sıcak” ve “soğuk” parçalardaki sıvı sütunun basıncı arasındaki olası maksimum farkı elde etmektir.
Isı değiştiriciden yukarıya doğru yönlendirilmiş dikey bir boru olan hız toplayıcı (ana yükseltici), su devresinin doğal dolaşımı için klasik bir elementtir. Hızlanma toplayıcının maksimum sıcaklığı olmalıdır, bu nedenle tüm uzunluk boyunca ısıtılır. Toplayıcı yüksekliğinin büyük olmaması (tek katlı evler için olduğu gibi) olmasa da, içindeki suyun soğuması için zaman kalmayacağından, yalıtım yapılmaması mümkündür.
Genellikle sistem, hızlanma toplayıcısının üst noktasının tüm konturun en yüksek noktası ile çakışacak şekilde tasarlanmıştır. Orada, bir diyafram tankı kullanılıyorsa, açık tip genişletici tank veya bir havalandırma ventili için bir çıkış bulunmaktadır. Daha sonra "sıcak" kontur parçasının uzunluğu mümkün olan en düşüktür ve bu da bu alanda ısı kaybında bir azalmaya yol açar.
Konturun “sıcak” kısmının soğutulmuş soğutucuyu taşıyan uzun bir bölümle birleştirilmemesi de istenir. İdeal olarak, su devresinin alt noktası, ısıtma cihazına yerleştirilen ısı değiştiricinin alt noktası ile çakışır.
Su devresinin "soğuk" segmenti için sıvının basıncını arttıran kendi kuralları da vardır:
- ısıtma ağının “soğuk” kısmında daha fazla ısı kaybı, su sıcaklığı ve yoğunluğu arttıkça, doğal dolaşıma sahip sistemlerin çalışması sadece önemli ısı transferi ile mümkündür;
- Konturun alt noktasından radyatör bağlantı noktalarına kadar olan mesafe ne kadar büyük olursa, su sütununun minimum sıcaklık ve maksimum yoğunluğa sahip kısmı o kadar büyük olur.
Son kuralın uygulanmasını sağlamak için, genellikle ocak veya kazan, evin en alt noktasında, örneğin bodrum katında kurulur. Kazanın bu yerleştirilmesi, radyatörlerin alt seviyesi ile suyun eşanjöre giriş noktası arasındaki olası maksimum mesafeyi sağlar.
Bununla birlikte, doğal dolaşım sırasında su devresinin alt ve üst noktaları arasındaki yükseklik çok büyük olmamalıdır (uygulamada, 10 metreden fazla olmamalıdır). Fırın veya kazan, sadece ısı eşanjörünü ve ivme toplayıcısının alt kısmını ısıtır.
Bu parça su devresinin tüm yüksekliğine göre önemsiz ise, "sıcak" devre fragmanındaki basınç düşüşü önemsiz olacak ve sirkülasyon işlemi tetiklenmeyecektir.
Su hareketine direnci en aza indirir
Doğal sirkülasyonlu bir sistem tasarlarken, soğutma sıvısının hızını kontur boyunca dikkate almak gerekir. Her şeyden önce, hız ne kadar hızlı olursa, ısı transferi sistemdeki “kazan - ısı eşanjörü - su devresi - ısıtma radyatörleri - oda” ile gerçekleşir.
İkincisi, ısı eşanjöründen sıvının hızı ne kadar hızlı olursa, kaynama ihtimali o kadar az olur ki bu da fırın ısıtmasında özellikle önemlidir.
Zorlanmış sirkülasyonlu ısıtma sistemlerinde, su hareketinin hızı esas olarak sirkülasyon pompasının parametrelerine bağlıdır. Doğal sirkülasyon oranı ile su ısıtıldığında, aşağıdaki faktörlere bağlıdır:
- alt noktasında kontur fragmanları arasındaki basınç farklılıkları;
- ısıtma sisteminin hidrodinamik direnci.
Basınç farkını en üst düzeye çıkarmanın yolları yukarıda tartışılmıştır. Gerçek bir sistemin hidrodinamik direnci, karmaşık bir matematiksel model ve çok sayıda gelen verilerin doğruluğu kesin olarak hesaplanamamakta ve doğruluğu garanti etmek zordur. Bununla birlikte, ısıtma devresinin direncini azaltacak genel kurallar vardır.
Su hızındaki düşüşün ana nedenleri, boru duvarlarının direncidir ve bağlantı parçalarının veya durdurma vanalarının varlığının bir sonucu olarak daralmaların varlığıdır. Düşük akış hızlarında, ısıtılmış zemin yardımıyla ısıtma için tipik olan uzun ve ince boruların durumları haricinde, duvarların direnci hemen hemen hiç yoktur. Bir kural olarak, zorunlu dolaşım ile ayrı konturlar bunun için ayırt edilir.
Doğal sirkülasyonlu bir devre için boru tiplerini seçerken, sistemi kurarken teknik kısıtlamaların varlığını hesaba katmak gerekir. Bu nedenle, daha küçük bir iç çapa sahip bağlantı parçaları ile bağlantılarından dolayı, suyun doğal dolaşımı için metal-plastik boruların kullanılması istenmemektedir.
Boruların seçimi ve kurulumu için kurallar
Herhangi bir sirkülasyon sırasında çelik veya polipropilen borular arasındaki seçim, sıcak su için kullanımının yanı sıra fiyat, kurulum kolaylığı ve servis ömrü açısından kriterlere göre gerçekleşir.
Tedarik standı metal borudan monte edilir, çünkü en yüksek sıcaklıktaki su içinden geçer ve fırın ısıtması veya ısı eşanjörü arızası durumunda buhar geçebilir.
Doğal sirkülasyon kullanılması gerektiğinde, borunun çapı sirkülasyon pompasına göre biraz daha büyüktür. Genellikle, 200 metrekareye kadar alan ısıtmak için, ivme toplayıcının çapı ve ısı eşanjörüne dönüş akışının girişindeki boru iki inçtir. Bu, aşağıdaki problemlere yol açan zorunlu sirkülasyon seçeneğiyle karşılaştırıldığında daha düşük bir su hızından kaynaklanır:
- Kaynaktan ısıtılan odaya zaman birimi başına aktarılan daha az ısı miktarı;
- Küçük bir basınç, tıkanıklıklar veya hava trafik sıkışıklığı nedeniyle zorlanamaz.
Sistemden havanın çıkarılması problemine daha düşük besleme akışı şeması ile doğal sirkülasyon kullanıldığında özel dikkat gösterilmelidir. Bu, genleşme tankından soğutucudan tamamen çıkartılamaz, çünkü kaynar su, ilk önce kendinden daha düşük hat boyunca aygıtlara girer.
Zorlanmış sirkülasyon durumunda, su basıncı sistemi en yüksek noktada kurulu bir hava toplayıcıya yönlendirir - otomatik, manuel veya yarı otomatik kontrollü bir cihaz. Mayevsky vinçlerinin yardımıyla, ısı transfer ayarı esas olarak gerçekleştirilmektedir.
Aletlerin altında bulunan bir besleme ile yerçekimi ısıtma şebekelerinde, Mayevsky'nin muslukları doğrudan hava tahliyesi için kullanılır.
Hava ayrıca, her bir yükselticide veya sistemin ana hatlarına paralel olarak yerleştirilmiş bir havai hat üzerine monte edilen hava tahliyesi aracılığıyla da dışarı atılabilir. Hava temizleme cihazlarının etkileyici sayısı nedeniyle, düşük kablolama ile yerçekimi devreleri son derece nadiren kullanılmaktadır.
Zayıf bir kafa ile küçük bir hava bloğu ısıtma sistemini tamamen durdurabilir. Böylece, SNiP 41-01-2003'e göre, 0.25 m / s'den daha az bir su hızında eğimsiz ısıtma sistemlerinin boru hatlarının döşenmesine izin verilmemektedir.
Doğal dolaşımda, bu hızlar ulaşılamaz. Bu nedenle, boruların çapının arttırılmasına ek olarak, ısıtma sisteminden hava çıkışının sabit eğimlerini gözlemlemek gerekir. Eğim, 1 metrede 2–3 mm olacak şekilde tasarlanmış olup, apartman ağlarında eğim, yatay çizginin her bir metre cinsinden 5 mm'ye ulaşmaktadır.
Besleme eğilimi, su hareketi sırasında, havanın tank genişletici veya konturun üst noktasında bulunan hava tahliye sistemine doğru hareket etmesi için yapılır. Her ne kadar kontra önleme yapabilir ve bu durumda, ek olarak hava egzozu için bir valf takmalısınız.
Dönüş hattının eğimi genellikle soğutulmuş su yönünde yapılır. Daha sonra devrenin alt noktası, dönüş borusunun ısı üreticisine girişi ile çakışacaktır.
Doğal sirkülasyonlu bir devredeki küçük bir alanın sıcak bir katını monte ederken, bu ısıtma sisteminin dar ve yatay borularına havanın girmesini önlemek gerekir. Hava temizleme cihazını sıcak zeminin önüne koymak gerekir.
Tek boru ve iki borulu ısıtma şemaları
Doğal su sirkülasyonu ile bir ev ısıtma sistemi geliştirirken, hem bir hem de birkaç ayrı devreyi tasarlamak mümkündür. Birbirlerinden önemli ölçüde farklılık gösterebilirler. Uzunluğuna bakılmaksızın, radyatör ve diğer parametrelerin sayısı, tek borulu veya iki borulu bir şema ile gerçekleştirilir.
Tek hat kontur
Radyatörlere tutarlı su tedariği için aynı boruyu kullanan ısıtma sistemine tek boru denir. En basit tek borulu seçenek, radyatör kullanmadan metal boruları ısıtmaktır.
Bu, soğutucunun doğal dolaşımı lehine seçim yaparken ev ısıtmayı çözmek için en ucuz ve en az sorunlu yoldur. Tek önemli dezavantajı, hacimli boruların görünüşüdür.
Radyatörlü tek borulu devrenin en ekonomik versiyonunda, sırayla her cihazdan sıcak su akar. Burada minimum sayıda boru ve vanaya ihtiyacınız var. Geçtikçe, soğutma suyu soğuyunca, sonraki radyatörler daha az su alırlar, bu da bölümlerin sayısını hesaplarken dikkate alınmalıdır.
Isıtma cihazlarını tek boru şebekesine bağlamak için en etkili yol diyagonal seçenek olarak kabul edilir. Doğal devir türüne sahip ısıtma devrelerinin bu şemasına göre, sıcak su üst taraftan radyatöre girer, soğuduktan sonra dibinde bulunan borudan boşaltılır. Benzer şekilde geçerken, ısıtılmış su maksimum ısı miktarını verir.
Giriş ve çıkış olarak aküye daha düşük bir bağlantı ile, ısı transferi önemli ölçüde azaltılır, çünkü ısıtılmış soğutucu en uzun yoldan geçmelidir. Bu tür şemalardaki belirgin soğutma nedeniyle, çok sayıda kesiti olan piller kullanılmamaktadır.
Benzer radyatör bağlantılarına sahip ısıtma devrelerine "Leningradka" denir. Belirgin ısı kayıplarına rağmen, boru hattının döşenmesi daha estetik bir yoldan dolayı, apartman ısıtma sistemlerinin düzenlenmesinde tercih edilir.
Tek borulu şebekelerin önemli bir dezavantajı, devre boyunca suyun sirkülasyonunu durdurmadan ısıtma bölümlerinden birini kapatma kabiliyetidir. Bu nedenle, klasik düzeni, iki bilyeli valfı veya üç yollu bir valfı olan bir radyatörü baypas etmek için bir "baypas" montajı ile yükseltmek için kullanılır. Bu, su akışını tamamen kapanmasına kadar radyatöre ayarlamanızı sağlar.
İki veya daha fazla katlı binalar için dikey yükselticili tek borulu şema kullanılır. Bu durumda, sıcak suyun dağılımı yatay yükselticilerden daha muntazamdır. Ayrıca, dikey yükselticiler daha az kapsamlıdır ve evin içine daha iyi uyum sağlar.
Dönüş borusu seçeneği
Radyatörlere sıcak su sağlamak için bir boru kullanıldığında, ikincisi ise kazanı veya sobaya soğutmak için kullanılırken, böyle bir ısıtma şemasına iki borulu denir. Radyatörlerin varlığında, benzer bir sistem tek borudan daha sık kullanılır. Daha pahalıdır, çünkü ek bir borunun montajını gerektirir, ancak birtakım önemli avantajları vardır:
- radyatörlere sağlanan soğutucu akışkanın sıcaklığının daha düzgün bir dağılımı vardır;
- Radyatörlerin parametrelerinin ısıtılmış oda alanı ve gerekli sıcaklık değerleri üzerindeki bağımlılığını hesaplamak daha kolaydır;
- Her radyatöre ısının ayarlanması daha kolaydır.
Soğutulmuş suyun hareket yönüne bağlı olarak nispeten sıcaktır, iki borulu sistemler by-pass ve dead-end olarak bölünmüştür. Çizimlerin geçirilmesinde, soğutulmuş suyun hareketi sıcak olanla aynı yönde gerçekleşir, bu nedenle tüm devrenin döngü uzunluğu çakışır.
Ölü uç devrelerde, soğutulmuş su sıcak olana doğru hareket eder, bu nedenle farklı radyatörler için soğutucu döndürme döngülerinin uzunlukları farklıdır. Sistemdeki hız küçük olduğundan, ısıtma süresi önemli ölçüde değişebilir. Döngü uzunluğu su döngüsünden daha az olan radyatörler daha hızlı ısıtılacaktır.
Radyatörlere göre iki tip astar yeri vardır: üst ve alt. Üst astarda, sıcak su besleyen boru, radyatörlerin üzerinde ve alt altta - aşağıda bulunur.
Alt astarda, radyatörlerden havayı çıkarmak mümkündür ve üstüne boru tutmaya gerek yoktur, bu da oda tasarımı açısından iyidir. Bununla birlikte, hızlanma kolektörü olmadan, basınç düşüşü, üst astarın kullanılmasından çok daha az olacaktır. Bu nedenle, odayı doğal dolaşım prensibine göre ısıtırken alt göz kalemi pratik olarak kullanılmamaktadır.
Konuyla ilgili yararlı video
Küçük bir ev için elektrik kazanı bazlı tek boru devresi:
Uzun yanan bir katı yakıt kazanı temelinde tek katlı bir ahşap ev için iki borulu sistem:
Bir ısı akümülatörünün bulunduğu bir katı yakıtlı kazana dayalı kombine sistem:
Isıtma devresindeki suyun hareketi sırasında doğal dolaşımın kullanılması, hassas hesaplamalar ve teknik açıdan yetkin kurulum çalışmaları gerektirir. Bu koşullar sağlandığında, ısıtma sistemi özel bir evin tesislerini ısıtacak ve pompa gürültüsünü ve elektrik bağımlılığını azaltacaktır.
Doğal sirkülasyonlu bir ısıtma sisteminin parametrelerinin hesaplanması: Düzgün çalışmanın nasıl gerçekleştirileceği
Doğal akışkan dolaşımına sahip ısıtma sistemi, gç kaynağına bakılmaksızın, özel bir evde odaların ısıtılmasına izin veren kapalı bir yer çekimi (yer çekimi) tipidir.
Tasarımın bu avantajı, sorunlu bölgelere veya merkezi bir elektrik şebekesinin tamamen eksik olmasına olanak tanır. Sistem ekonomiktir, ancak düzgün çalışması için doğru hesaplamaları yapmak gereklidir.
Pompasız sirkülasyonlu ısıtma sisteminin tanımı
Yer çekimi ile çalışan bir su ısıtma cihazı, bir ısıtma elemanı (kazan), farklı yollarla yerleştirilmiş borular, bir genleşme tankı ve radyatörleri içerir.
Çalışma prensibi
Soğutma sıvısının devre içindeki rolü, termodinamik kuvvetlerin etkisi altında borulardan geçen su tarafından oynanır. Sistemin prensibi sıcak ve soğuk suyun fiziksel özelliklerine göre değişir.
Kombi çalışırken, sürekli olarak soğuyan, çevreye yayılan ve çevreye ısı veren borularda sıcak su vardır.
Yoğunluk ve su kütlesi ısıtıldığında azalır, bu nedenle soğutulmuş sıvı ile yukarı doğru kolayca yer değiştirir.
Devrenin en üst noktasına ulaştıktan sonra, sıcak su, radyatörlere bağlı borulardan dağıtılır, akü malzemesinden ısı verir ve daha sonra tekrar ısındığı devrenin alt kısmı boyunca kazana akar.
Kurulumun avantajları
Yerçekimi türünün ısıtma devresinin ana avantajları şunlardır:
- kolay kurulum ve kullanım;
- yüksek ısı dönüşü ve odaların mikro ikliminin stabilitesi;
- Yapının yüksek kaliteli izolasyonunu sağlayan kaynakların verimliliği;
- gürültü eksikliği;
- elektrikten tam bağımsızlık;
- Periyodik koruyucu önlemlere bağlı nadir arızalar ve uzun ömürlüdür.
Yardım! Isıtma sistemini doğal dolaşım ile kendiniz tasarlayabilirsiniz. Parametrelerin doğru hesaplanması, devre devresinin seçimi ve tüm bileşenlerin yetkili kurulumu, 35 yıla varan inşaat ömrünü garanti eder.
Ana dezavantaj, tasarımın yaklaşık 30 m'lik bir yarıçapa sahip, 100 m2'den fazla olmayan bir alana sahip özel evleri ısıtabilmesidir.
Kendinden akan tasarımın kullanımını sınırlayan birkaç dezavantaj vardır:
- genleşme tankını kurmak için bir tavanın varlığı;
- yavaş alan ısıtma;
- Borularda suyun donmasını önlemek için ısıtılmamış yerlerde devrenin ısıtılması ihtiyacı.
Doğal sirkülasyonlu ısıtma sistemlerinin çeşitleri
Tasarımlar tek boru veya iki borulu versiyonlarda uygulanabilir. Sistem tipine göre kapalı ve açık kurulum şemaları bulunmaktadır. Düzgün seçilmiş bir program türü, maksimum verimliliğini sağlayacaktır.
Kapalı tip
Kapalı tip bir dolaşım yapısı Avrupa ülkelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır ve Rusya'da sadece popülerlik kazanmaya başlamaktadır.
Şematik diyagramı
Isıtma işleminden sonra, basınç altındaki su, bir membran tarafından 2 parçaya bölünmüş genleşme tankına yükselir. Tankın alt kısmı, membranın üst kısmında bulunan gazı (genellikle nitrojen veya hava) sıkıştıran su ile doldurulur. Akışkan akışını kolaylaştırmak için ek bir çalışma basıncı oluşturulur.
Fotoğraf 1. Doğal sirkülasyonlu kapalı tip ısıtma sistemi. Hava geçirmez genleşme tankı ile donatılmalıdır.
Özel özellikler
Kapalı tip tasarımın ana özelliği, tank sızdırmazlığı ve boru hattında ek basınç oluşturulmasıdır. Bazen şebeke üzerinde çalışan dairesel pompalar kullanarak kapalı devreler için. Pompanın düşük güç tüketimi nedeniyle, geçici bir kesinti sistemin çalışmasını etkilemeyecektir.
Artıları ve eksileri
Kapalı ısıtma şemalarının ana avantajları sıkılıkları ile ilgilidir. Bu nedenle, sistem neredeyse hava trafik sıkışıklığı çekmemekte, daha az aşınmış, daha az miktarda ısı taşıyıcı tüketmekte, bu da içinde sadece su değil, aynı zamanda antifriz de kullanılabilir. Bu şema özellikle bir pompa kullanılıyorsa, boru hatlarının büyük eğimlerini gerektirmez.
Uyarı! Tasarımın ana dezavantajı, boşluğa ihtiyaç duyulan büyük bir tankın monte edilmesi gerektiğidir. Elektrikte uzun süreli kesintiler, pompa devresinin verimliliğini azaltacaktır.
Doğal sirkülasyonlu özel bir evin ısıtma sistemi
Domiotoplenie> Isıtma Sistemleri> Doğal sirkülasyonlu özel bir evin ısıtma sistemi
Özel bir evde doğal dolaşıma sahip bir ısıtma sisteminin oluşturulması
Özel bir evin ısıtma sistemi, ısıtma kazanı işi hariç, herhangi bir ek enerji tüketmeden çalışabilir. Doğal dolaşım ile böyle bir ısıtma sistemi de yerçekimi veya yerçekimi denir. Tüm bu isimler, böyle bir şemanın işe yaradığı prensibi gösterir - bir sirkülasyon pompası kullanılmadan.
Çalışma prensibi
Tüm maddeler gibi, su ısıtıldığında genleşir ve yoğunluğu azalır. Bir ısıtma kazanı içinde ısıtıldıktan sonra, su, zaten soğumuş hacmini yerinden oynatma eğiliminde olduğu sisteme girer. Yavaş yavaş soğuma, ısıtma ağı boyunca tüm ev boyunca yerçekimi ile akar ve kazana döner. Orada tekrar ısıtıyor ve dolaşım tekrarlanıyor.
Önemli
Doğal sirkülasyonlu devre, uzun servis ömrünü garanti eden mekanik elemanlar içermez.
- Şema, uzun servis ömrünü garanti eden, arızalanabilecek mekanik ve elektronik elemanlar içermez. Korozyona maruz kalmayan borular kullanıldığında, ısıtma en az 50 yıl süreyle çalışacaktır.
- Soğutucu akışkanın doğal dolaşımı olan sistemlerin geliştirilmesindeki genel ilke, kazanın radyatörlerin altına, sistemin alt kısmına yerleştirilmesidir.
- Bir pompa pompalama soğutma sıvısının olmaması, sistemdeki doğal basınç düşüşünün küçük olduğu anlamına gelir. Güvenilir çalışma için, ısıtma döngüsünün uzunluğunun 30-50 metreden fazla yapılmaması gerektiğini düşünmeniz gerekir, aksi takdirde dolaşım sağlanmayacaktır. Bu, olası ısıtılmış alanı sınırlar.
- Doğal dolaşımı olan özel bir evin ısıtma planı, başlangıçta büyük bir atalete sahiptir. Normal ısıtma işlemi, soğutucunun tüm hacmini ısıtdıktan sonra, kazanı çalıştırdıktan sadece birkaç saat sonra başlayabilir. İlk başta, düşük sıcaklık nedeniyle, soğutucunun dolaşımı oldukça yavaş olacaktır.
- Sistemin yatay kesitleri soğutma soğutma sıvısı yönünde zorunlu eğime göre monte edilir. Bu, ağın üstündeki hava fişlerinin doğal toplanmasını sağlar. Onu toplamak için bir genleşme tankı var.
- Bir elektrikli pompanın olmaması, sistemin uçucu olmayan olmasını sağlar.
Öz düzenleme
Doğal dolaşımla doğru şekilde kurulmuş ısıtma devresi - sistem kendi kendini düzenler. Evdeki sıcaklık ne kadar düşük olursa, ısıtma daha hızlı çalışır. Kazana giren ve onu terk eden soğutucunun sıcaklığındaki fark ne kadar büyük olursa, zincirdeki son radyatör ile boyler arasındaki yükseklik farkı artar, soğutma sıvısı boruların içinden ne kadar hızlı sirküle olursa, evde ısıtma o kadar iyidir.
Bu nedenle, verimli ısıtma işlemi için, kazan genellikle bodrumlarda veya bodrumlarda bulunur.
Dolaşım oranı
Dolaşım basıncının ortaya çıkması
Daha önce sözü edilen faktörlere ek olarak, soğutucunun dolaşımı, yani evin ısınma oranı da bir dizi göstergeye bağlı olacaktır:
- Isı tedarik borularının çapı. Borunun çapının azalmasıyla, soğutucunun doğal akışı yavaşlar. Bu nedenle, yerçekimi sirkülasyonlu sistemlerde, oldukça büyük çaplı borular kullanılır - 32-40 mm.
- Boru malzemesi. Farklı materyaller, içinde akan akışkanlara karşı farklı dirence sahiptir. Yani çelik bu göstergeye daha çok sahip, polipropilen daha az. Ayrıca, küçük boyutlarda bile meydana gelen yağış ve korozyon, soğutma sıvısının düzgün bir şekilde akmasını ve dönmesini ve yavaşlatılmasını da beraberinde getirir.
- Boruların kıvrımlarının sayısı ve çapı. Hareket yönü her değiştiğinde, soğutma suyu hızı düşer. Bu nedenle, dönüşlerin sayısı en aza indirilmeli ve çapları mümkün olduğunca geniş olmalıdır.
- Kilitleme ekipmanının tipi ve miktarı. Soğutma sıvısı yolundaki her engel, doğal seyrini yavaşlatır, bu nedenle kilitleme ekipmanı sadece gerçekten gerekli olduğu yerde kurulmalıdır.
Kazan seçimi
Pratikte, doğal dolaşımı olan bir devre genellikle, çalışması için elektrik gerektirmeyen kazanlarla tamamlanır.
Gaz uçucu olmayan kazanlar "Conord" (Rostov-on-Don)
Rusya'da üretilenler de dahil olmak üzere, gaz ateşlemeli uçucu olmayan kazanları, örneğin, aynı üreticinin elektriksiz olarak çalıştığı “Konord” (Rostov-on-Don) veya üniversal uçucu olmayan “Don” kazanları bulabilirsiniz. Birçok yabancı üretici, yerçekimi sistemlerinde çalışmaya uygun kazanlar üretmektedir. Öyleyse, İtalyan Bertta firmasının Novella Autonom modeli, iç şartlarda çalışırken kendini kanıtlamıştır.
Kazanın verimli çalışması için ihtiyaç duyduğu ısı çıkışı diğer sistemlerde olduğu gibi hesaplanır.
Alana göre
En yaygın yöntem, ısıtmak istediğiniz alanın büyüklüğüne göre hesaplamaktır. Tavanların yüksekliği 2,7 metreyi geçmezse, ev güvenilir bir şekilde izole edilir, o zaman basit bir orandan devam edebiliriz - her bir kilowatt kazan gücünün 10 metrekareden daha fazla alanı ısıtmaması gerekir. Güney bölgelerinde, bu değer ağrısız bir şekilde% 10-20 oranında azaltılabilir, kuzey bölgelerde% 20-30 oranında ve Uzak Kuzey bölgelerinde bir ila bir buçuk kat artacaktır.
Hacimce, ek faktörler dikkate alınarak
Daha doğru bir hesaplama, ısıtılmış hacmin hesaplanmasını temel alır:
Isıtılan alan miktarı göz önüne alındığında, daha doğru bir hesaplama yapabilirsiniz.
- Hesaplama her oda ve koridor için ayrı ayrı yapılır ve daha sonra sonuçlar eklenir.
- Her metreküp oda hacmi için 40 watt kazan gücü alınır.
- Ev bölgesini hesaba katan katsayılar alan hesaplamasında olduğu gibi aynıdır.
- Standart bir boyuttaki her pencere açılımı, hesaba 100 watt ekler ve her kapı 200 watt ekler.
- Oda evin dış duvarında bulunuyorsa, o zaman malzemenin malzemesine ve duvar kalınlığına bağlı olarak ısıtılması için gereken güç% 10-30 oranında artırılmalıdır.
- Isıtılmamış alan ile odanın tavanı veya zemininin teması, gerekli güce% 40 daha fazla katkı sağlar.
Düzen seçimi
Doğal sirkülasyonlu yerçekimi akış sistemi iki versiyonda gerçekleştirilebilir:
- tek boru tasarımı;
- iki borulu şema.
Doğal sirkülasyonlu tek borulu ısıtma sistemi en basit olanıdır - soğutma sıvısı, branştaki tüm radyatörlerden tek bir borudan geçerek ısı kazanına geri döner.
İki borulu bir sistemde, soğutucunun doğal akışı iki devrede gerçekleşir. Isı besleme devresi, her bir radyatöre ayrı ayrı girer ve kazandan geri dönen ortak bir geri dönüş devresine gider.
Radyatör seçimi
Doğal sirkülasyonlu sistemlerin kurulumundaki ana şey, soğutucunun hareketine minimum direnç sağlamaktır. Bu nedenle, sirkülasyon sadece radyatörleri büyük bir açıklık ile kurarken iyi olacaktır:
- En küçük direnç, yerçekimsiz sistemin neredeyse mükemmel şekilde çalıştığı klasik dökme demir pillerdir.
- Alüminyum ve bimetal radyatörler, yalnızca bir inçin en az dörtte üçünde bir iç çapa sahip iyi sonuçlar vermektedir.
- Yeterli iç delik çapına sahip çelik piller takmak mümkündür.
- Panel piller kullanmayın. Değişikliklerinin herhangi birinde, küçük bir iç çapa sahiptirler ve soğutucu akışkanın doğal akışını büyük ölçüde yavaşlatırlar.
Bağlantı radyatörleri
Sistemin kalitesinin önemli bir unsuru, radyatör bağlantısının tipi:
- dikey veya yanal;
- diyagonal;
- yatay veya daha düşük.
Daha az miktarda ısı kaybı, üst radyatör borusu ve bunun diyagonal olarak zıt alt kısmı arasında dolaşım meydana geldiğinde çapraz bir bağlantı sağlar. Yan bağlantı, soğutucu radyatör üst radyatör nozuluna girdiğinde ve altında bulunan alt kısımdan çıktığı zaman biraz daha az etkili çalışır. En büyük ısı kaybı miktarı, alt radyatör boruları üzerinden dolaşımın meydana geldiği alt bağlantıda elde edilir.
Özellikle doğal sirkülasyonlu tek borulu bir ısıtma sistemi seçildiğinde radyatörlerin bağlanması yöntemi, ısıtma kalitesi üzerinde en büyük etkiye sahiptir:
Direkt bir bağlantı ile, soğutucu, her bir radyatörün bir zincirinde birer birer geçer, her birinde daha fazla soğutma yapar. Son radyatörde, soğutucunun sıcaklığı ilkinden önemli ölçüde farklıdır ve uzak odaların etkili bir şekilde ısıtılması için cihazlardaki bölümlerin sayısını arttırmak gerekir.
Bu dezavantaj, her bir radyatör üzerindeki giriş ve çıkış bir baypas ile bağlandığında, akışın bir kısmının radyatörden akmasına ve ısıtma ağı boyunca hareket ederken daha az soğumasına izin veren bir boru ile önemli ölçüde azaltılır.
Doğal dolaşımı olan bir sistemde, iğne valfi açık olmalıdır.
Baypas hattına ayarlanabilir bir iğne valfi takarsanız, soğutucu akışkanını radyatörden ve bypasstan kontrol edebilirsiniz. Radyatörden ne kadar fazla ısı taşıyıcı geçerse, o kadar hızlı ısınır, ancak böyle bir ayar, sistemin tümünün eşit olmayan şekilde ısıtılması biçimindeki tüm dezavantajları beraberinde getirir. Genellikle bu vana tamamen açık bırakılır. Daha sonra yerçekimi akış sistemi, akışları arzu edildiği gibi bağımsız olarak dağıtır, sirkülasyon normalleştirilir ve soğutucunun çoğu, sadece biraz soğuyan son radyatörlere gelir.
Ayrıca, odadaki sıcaklığı onarmak, değiştirmek veya ayarlamak için radyatörleri kapatmak amacıyla, radyatörün önünde ve sonrasında kapama vanaları monte edilmelidir.
Boru seçimi
Daha önce belirtildiği gibi, bir yerçekimi sistemi tasarlarken boru seçimi büyük önem taşımaktadır:
- En çok tercih edilenler, güçlendirilmiş polietilenden yapılmış borulardır. Ancak, yüksek sıcaklıklarla çalışmaya uygun değildir, onlar için sınırlama sıcaklığı 95 santigrat derecedir.
- Metal borular iyi tolere edilir yüksek sıcaklık, ancak lümen önemli ölçüde daraltmak ve soğutucu hareketine büyük direnç sunan bağlantı elemanları ile birbirine bağlıdır.
- PPS plastik boruların polietilen borulara göre daha yüksek bir sıcaklık limiti vardır - 110 santigrat dereceye kadar, fakat daha pahalıdırlar.
Boru seçimi, ev için ısıtma sağlayan kazan tipine bağlıdır. Katı yakıtlı kazanlar, sadece metal boruların böyle bir sistemde güvenilir şekilde çalışabileceği kadar yüksek sıcaklık verir: çelik, paslanmaz veya bakır.
Isı taşıyıcı seçimi
Doğal sirkülasyonlu sistemlerde, soğutma suyu veya düşük dondurucu bileşikler olarak kullanılabilir - antifriz.
Soğutma sıvısı olarak antifriz kullanılmasının bazı uyarıları vardır.
Antifriz kullanmayı planlıyorsanız, aşağıdaki noktaları sağlamalısınız:
- Antifrizlerin ısı transferi sudan daha düşüktür. Bu nedenle, etkili bir ısıtma için, radyatörlerin büyüklüğü, bir sistemi su ile hesaplarken elde edilen değerden% 10-15 daha büyük olarak öngörülmelidir.
- Aşırı ısınmada antifriz, bol miktarda tortu ve çökelti oluşturur. Doğal sirkülasyonlu özel bir evin ısıtma şeması, yüksek soğutma suyu sıcaklıklarında uzun bir süre çalışmaya zorlanırsa, ısı eşanjörünün tam bir şekilde yanaşması riski yüksektir.
- Arabaların soğutma sistemlerinde çalışmak üzere tasarlanmış, kesinlikle ısıtma sistemlerinde kullanılmaya uygun olmayan bileşikler. Özel bileşiklerin kullanılması gerekmektedir: Thermotrust, Dixis, Hotpoint ve benzeri.
- Antifriz, açık genleşme depolu şebekelerde kullanılamaz.
- Sistemi tasarlarken, seçilen kazanın antifriz ile çalışıp çalışmadığı açıklığa kavuşturulmalıdır.
Soğutma sıvısı olarak suyun sadece ciddi bir dezavantajı vardır - antifriz ile karşılaştırıldığında daha yüksek bir donma sıcaklığı vardır; bu, sistemin çalışması için izlenmezse, boruların ve radyatörlerin donmasına ve parçalanmasına neden olabilir.
Su antifrizden daha yüksek donma noktasına sahiptir.
Sonuç
Özel bir ev için bir yerçekimi ısıtma sistemi, ev ısıtma sağlamak için en etkili yol değildir, ancak bazen tek olası olanıdır. Yerel güç kaynağı şebekesinde olası bir kapanma varsa, güç kaynağının tamamen yokluğunda alternatif yoktur. Elektrik kaybı nadiren meydana gelse bile, bu şemaya göre bir ısıtma ağı kurmak ve bir elektrikli pompa ile beslemek doğru bir karar olacaktır. Daha sonra, herhangi bir dış faktörden bağımsız olarak, güvenilir bağımsız ısıtmayı garanti edersiniz.
Doğal sirkülasyon ısıtma sistemi
Bu tip ısıtmanın doğal sirkülasyonlu bir ısıtma sistemi olarak kullanılması, en çok kır evleri ve evler için yaygındır. Avantajları, kullanılabilirlik, maliyet etkinliği, kurulum ve işletim kolaylığıdır. Doğal sirkülasyonlu bir ısıtma sistemi oluşturmak, soğutma sıvısının hareketi sırasında hidrostatik kafa kendiliğinden ortaya çıktığı için, pompaların veya ek ekipmanların ve güç kaynaklarının kullanılmasını gerektirmez.
Doğal sirkülasyonlu ısıtma devresi
Birçoğu, bu sistemin kullanımının sadece küçük binalarda izin verilebileceği dezavantajını göz önünde bulundurmaktadır. Özellikle, sistemin yarıçapı (yatay yerleşim) 30 metreyi geçmemelidir. Ayrıca, ağda geçiş hızı da oldukça düşük olduğundan, herkes pompa kullanmadan ısıtmayı kullanmayı tercih etmiyor.
Doğal dolaşım sisteminin faydaları
Sistemin ana avantajlarından birincisi verimliliğini söyleyebiliriz. Aslında, kurulum ve daha fazla bakım, nispeten düşük finansal maliyetler gerektirir. Doğal sirkülasyonlu ısıtma devresi sirkülasyon pompaları şeklinde ek ekipman gerektirmez. Ve bu, onların işlerinin titreşimini ve gürültüsünü hissetmeyeceğiniz anlamına gelir. Buna ek olarak, böyle bir pompanın kurulum ihtiyacının olmaması, çalışması için gereken elektriği ödemek için ek para harcamanız gerekmediği anlamına gelir.
Doğal dolaşımla ısınma kavramı
Bu sistemin bir başka önemli avantajı, soğutucunun sürekli olarak dolaşmasıdır.
Bunun nedeni, soğutucunun sıcaklığının ve yoğunluğunun sürekli değişmesidir. Aynı zamanda, böyle bir bisiklete bağlı olarak, ısı doğal dolaşım ile eve giren tüm ısıtma elemanları tarafından eşit olarak dağıtılır.
Sistemin popülaritesi, tasarımının, kurulumunun ve bakımının özel yetenek gerektirmemesinden kaynaklanmaktadır.
Yani, yüksek kaliteli bir ısıtma sistemi oluşturmak için ek uzmanlara ihtiyaç yoktur - her şey bağımsız olarak yapılabilir. Benzer şekilde, gelecekte, bina sahibi kendi başına küçük arızalarla başa çıkabilecektir. Ancak, uygun planlama ve kalite performansıyla, pompasız özel bir evin ısınması, en az 30-35 yıllık bir revizyon gerektirmeden çalışabilecektir.
Bu sistem nasıl çalışır?
Artan ve azalan sıcaklıkla sıvının kütlesini ve yoğunluğunu değiştirdiğinden, borulardan (su) boruların hareketi. Bir kazanda ısıtıldığında kütlenin ve suyun yoğunluğunun azalması meydana gelir. Şu anda borularda, büyük bir kütleye ve yoğunluğa sahip olan daha soğuk sıcak sularından vazgeçiliyor. Dahası, yerçekimi kuvvetlerinin etkisi altında, radyatördeki soğuk su, sıcak su ile değiştirilir.
Yerçekimi ısıtma sisteminin nasıl çalıştığını tam olarak anlamak için, sadece bir fizik dersini hatırlamak yeterlidir. Kazanda ısıtılan su, daha hafif olmak üzere, merkezi yükselticinin borularından serbestçe yükselir. Bu noktada, ağır soğuk su, ısıtma kazanına indirilir. Zirveye ulaşan sıcak su, radyatörlere eşit olarak dağıtılır. İçlerinde, soğuk su akünün dibine düşer ve sonra tamamen bırakır, çünkü sıcak olan tarafından basitçe “zorlanır”.
Sıcak soğutma sıvısının radyatörüne giriş sırasında, bir ısı tahliyesi işlemi gerçekleşir. Yani, bir radyatörün malzemeleri yavaş yavaş ısınır, ısıyı doğrudan odaya transfer eder. Daha sonra - soğutulmuş soğutma sıvısı tekrar sıcak olanla değiştirilir. Bu süreç süreklidir. Sıvı, ısıtıldığı sürece sirküle eder - yani kazan çalışırken.
Doğal sirkülasyonlu bir ısıtma sisteminin yapım prensibi
Özel bir evin yerçekimi ısıtma sistemi aşağıdaki unsurlardan oluşur:
- kazan. Soğutucunun ısınmasını yapan odur. Çeşitli yakıt türlerinde çalışan çok sayıda tipte kazan bulunmaktadır.
- Boru hattı. Tek veya çift olabilir (ters akım için).
- ısıtma elemanları - radyatörler.
- genleşme tankı.
Böyle bir şemanın bir yerçekimi ısıtma sistemi olarak tasarlanmasında ve kurulumunda, zorunlu gerekliliğin yerine getirilmesi son derece önemlidir - soğutma sıvısı hareketlerinin mutlaka bir eğime sahip olması gereken boru.
Her metre için en az 0.005 m olmalıdır ve ısıtma tankına doğru yönlendirilmelidir. Yani, eğer radyatör ve boyler aynı katta bulunuyorsa, o zaman borunun radyatöre giriş seviyesi biraz daha yüksek olmalıdır. Eğim ihtiyacı çeşitli faktörlerden kaynaklanmaktadır:
- Bir eğime sahip olan borunun içinden, soğuk su, ısıtma tankına çok daha hızlı hareket eder.
- Özel bir genleşme tankına daha verimli bir şekilde yükselmek için soğutucu akışkanın ısınması sürecinde ortaya çıkan hava kabarcıklarının oluşması ve buradan atmosfere çıkartılması için eğimin varlığı son derece önemlidir.
Polipropilenden imal edilmiş bir yerçekimi ısıtma sistemi gibi bir sistemde bir genleşme tankının bulunması, sistemde ek basıncın yaratılması üzerinde yararlı bir etkiye sahiptir, bu da soğutma sıvısının hareket hızının biraz daha yüksek olmasını sağlar.
Soğutma sıvısının borudaki hareket hızının doğrudan çeşitli faktörlere bağlı olduğu unutulmamalıdır. Her şeyden önce bu, sıcak ve soğuk haldeki yoğunluk, kütle, soğutucu madde hacmi gibi değerlerin farkıdır.
Ek olarak, soğutucu akışkanın hareket hızı, ısıtma elemanlarının ısıtma radyatörüne oranla da etkilenmektedir. Bununla birlikte, sıvının aktarımı sırasında meydana gelen yerçekimi basıncı, sıvının boru hattının direncini aştığı anda bir dereceye kadar tüketilir.
Ayrıca önemli miktarda yerçekimi basıncı tüketen ek engeller, sistemde bulunan ilave radyatörler, branşmanlar ve dönüşlerdir. Daha verimli ısıtma için (ve soğutma sıvısının maksimum hızını elde etmek için), daha az sayıda engel olacak şekilde doğal dolaşımla ısıtmanın tasarlanması gerekir. Sistemin böyle bir “karmaşıklığı” gerekliliğinden kaynaklanıyorsa, ortaya çıkan zorluğun çözümü daha büyük çaplı boruların kullanılmasıdır.
Soğutucunun doğal dolaşımı ile iki borulu ısıtma sistemi
Bir defada ısıtma sisteminin iki devresinin varlığını sağlayan daha karmaşık yerçekimi yer çekimi. Birer birer, kazandan radyatörlere doğru hareket eden sıcak su hareketidir. Ve ikinci devre, soğutulmuş soğutucunun radyatörlerden ısıtma kazanı çıkışına yönelik olarak tasarlanmıştır. Bu yerçekimi ısıtma sistemi, daha fazla miktarda malzemenin (boruların) daha dikkatli planlanmasını ve kullanılmasını sağlar.
Soğutucunun doğal dolaşımı ile iki borulu ısıtma sistemi
Yer çekimi ile ısınmayı içeren iki borulu bir sistemin montaj prensibi, birkaç aşamaya bölünebilen oldukça emek yoğun bir süreçtir:
- ana yükselticinin montajı. Isıtma borusu (sıcak suyun aktığı) kazandan genleşme deposuna kadar yükselir. Yükselticiyi depoya birleştirmek için en iyi yerin toplam yüksekliğinin üçte üçü olduğunu belirtmek gerekir.
- odanın yüksekliğinin yaklaşık üçte biri düzeyinde (zemin seviyesinden ölçülmelidir), ısıtma borusu kablolara bağlanır. Bu ondan ve ısıtma cihazları - radyatörler boru döşenecek.
- Sistemdeki fazla sıvının zamanında çıkarılması için, taşma borusunun da depoya sokulması gerekir. Kullanımı sayesinde fazla sıvı kanalizasyona yönlendirilecektir.
- zaten saptırmak için borular (yani, soğutulmuş) radyatörün alt kısmına kesilmelidir. Bu borular sayesinde, su ısıtma kazanı döner. Sıcak soğutma suyu tedarik borularına paralel olarak döşenir.
Evin doğal ısıtmasını planlarken, bazı özellikleri göz önünde bulundurmalısınız. Her şeyden önce, ana yükseltici borunun mutlaka yalıtılması gerekir - aksi takdirde önemli bir ısı kaybı olasılığı vardır.
Ayrıca, genleşme tankı bulunan odayı da ısıtdığınızdan emin olun. Çoğu zaman, bu oda en üst katta veya çatı katında özel bir odadır. Bu oda ısıtılmamışsa, soğutma sıvısının bir kısmının donup donmasına neden olabilir ve bu da sistemin kırılmasına neden olur.
Bir diğer önemli özellik ise, bir sistem planlanırken, bir pompa olmadan ısıtma yapmadan önce, kazan, genleşme tankı ve radyatörlerin konumunun seviyesini dikkatlice hesaplamaktır. Doğru planlama ile, sistemin daha verimli çalışmasına katkıda bulunan gerekli basınç elde edilir. Isıtma kazanı her şeyin altında bulunmalıdır.
Bodrum katında veya bodrum katındaki ayrı bir odayı donatmak en iyisidir. Ayrı bir odanın ekipmanı bulunmadığı takdirde (ya da bodrum veya bodrum katı bulunmuyorsa), kazan bir girintiye yerleştirilmelidir. Doğru hesaplama ile, böyle bir sistem bitişik yarar odalarına sahip 4-5 odadan oluşan yapıyı ısıtmak için yeterlidir.
Özel ev kazan dairesi
Doğal sirkülasyonlu monotube ısıtma sistemi
Tek boru şeması, ısıtma sisteminin en basit modelidir. Böyle bir doğal ısıtma sistemi, ısıtma devresinin mümkün olduğunca yüksek (tavanın altında) yerini içerir. Aynı zamanda, harcanan soğutucuyu geri döndürmek için borular zemin seviyesinin altında yer almaktadır.
Sistemin popülaritesi, onu oluşturmak için minimum boru sayısının kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda kurulum, zaman ve çaba gerektirmez, çünkü bunları duvarlara yapıştırmaya gerek yoktur.
Bu sistemin avantajı, normal işleyişinde, radyatörlerin ve ısıtma kazanının aynı seviyede bulunması gerçeğinde yatmaktadır. İki katlı bir evin, radyatörlerin ve kazanın benzer bir düzenlemesine sahip iki borulu yerçekimi ısıtma sisteminin işe yaramayacağına dikkat edilmelidir, çünkü soğutucunun normal dolaşımı için yeterli basınç olmayacaktır.
Doğal sirkülasyonlu monotube ısıtma sistemi
Sistemin düzgün çalışması için, bir genleşme deposu bulunmalıdır. Birçok yönden, hacmi kullanılan radyatörlerin sayısına ve büyüklüğüne bağlıdır. Aynı zamanda, yerçekimi ısıtma sisteminin tam olarak hesaplanabilmesi için, maksimum tankın hacmin sadece ¾'sini doldurması gerekir.
Çok dikkatli olmalı - soğutma suyu seviyesi, borulardan radyatörlere sıcak suyun dağıtıldığı boru seviyesinin altına düşmemelidir.
Su, ayırıcının seviyesine ulaşmazsa, radyatörlere olan beslemesi durdurulur. Sistemdeki su miktarını tekrar doldurmak için, su besleme sistemine bağlı musluklu bir boru depoya bağlanmalıdır. Bu durumda, her zaman soğutucu miktarını doldurabilirsiniz. Buna ek olarak, depoya başka bir musluğun yerleştirilmesi gerekir - bunun sayesinde onarımın gerekli olması halinde tüm suyu sistemden akıtmak mümkün olacaktır.
Yer çekimi ısıtmanın küçük bir kır evinin pratik sahibi için ideal seçim olduğunu söylemek güvenlidir. Ve büyük binalar için, kendinden akan ısıtma sistemlerini kullanmanın, ancak bir sirkülasyon pompasıyla takviye eden iki borulu bir sistemi kullanmak daha uygundur.