Temel Kurulum Kuralları
- Düğümleme, bükme ve kırma da dahil olmak üzere kablonun herhangi bir şekilde kötü kullanımından kaçının
- Yatay kablonun maksimum çekme gerilimi 8 Kgf (78N) değerini geçmemelidir.
- Her bir kablo yolu her bağlantıda 90°’lik 3’den fazla büküm içermemelidir.
- Dinamik büküm yarıçapı kablo dış çapının en az 8 katı olmalıdır.
- Statik büküm yarıçapı kablo dış çapının en az 4 katı olmalıdır.
- Elektrik kabloları, trafo, asansör şaftları ve herhangi bir EMI kaynağına yakın geçmekten kaçının.
- Isı kaynaklarına herhangi bir şekilde yakın geçmekten kaçının.
- Kablo -20 oC’tan daha düşük ve +60 oC’tan daha yüksek sıcaklıklara asla maruz bırakılmamalıdır.
- Montaj sırasında kablo sıcaklığı ve oda sıcaklığı asla 0C’dan daha düşük ve +40 oC’tan daha yüksek olmamalıdır
- İç ortam kabloları güneş ışığına, yağmura ve aşırı neme asla maruz bırakılmamalıdır
- Montaj sırasında kabloları bir araya toplamayın – onları olabildiğince rastgele yayın
- Düzgün servis döngüleri oluşturmaktan kaçının.
- Sadece düzensiz aralıklarla gevşek bağlanmış yumuşak kablo bağları kullanın.
- Kabloları sonlandırma sırasında, bağlantı noktasında kablo çiftini bükülmüş şekilde tutmak için kılıfı gerekli olan mutlak minimum ölçüdeki soyun.
- Her zaman montaj ve test için uygun olan araç ve gereçleri kullanın
Montaj & prosedürü
1. Herhangi yeni bir CAT 6A/Sınıf EA montajında, ilk olarak, 20-30 bağlantıyı takın onları sonlandırdıktan sonra Kalıcı Bağlantılar olarak test edin Herhangi yeni bir CAT 6/Sınıf A montajında, ilk olarak, 2-3 bağlantıyı takın onları sonlandırdıktan sonra Kalıcı Bağlantılar olarak test edin.
- Dikkatlice sonuçları gözden geçirin ve RL ve NEXT dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, standart gereksinimlerinin üzerinde en az 3 dB marjlarını geçecek şekilde tüm parametreleri doğrulayın.
- Tüm CAT 6A/Sınıf EA sonuçları tüm parametrelerde minimum 3dB marjini sağlarsa Bir seferde 50 tane bağlantıyı monte ederek ve monte edilmiş bağlantıların en az% 10’unu test ederek montaja devam edebilirsiniz (Her 50 bağlantı partisi için en az 5 bağlantı)
Tüm CAT 6/Sınıf A sonuçları tüm parametrelerde minimum 3dB marjini sağlarsa, bir seferde 100 tane bağlantıyı monte ederek ve monte edilmiş bağlantıların en az% 1’ini test ederek (Her 100 bağlantı parti için en az 1 bağlantı) montaja devam edebilirsiniz.
- Herhangi bir bağlantının 3 dB’den daha küçük bir marjları göstermesi durumunda montajı durdurun ve nedenini bulmak üzere kontrol edin.
Uzunluk limitleri
3 ana LAN kablolama standardına göre (TIA, ISO/IEC and CENELEC) değişik kablo uzunluğu limitleri vardır.
Bu uzunluklar Kataegori 6A ve EA kablo sınıfları haricindeki tüm kategoriler için geçerlidir:
Not: Bir kanal içinde 4 adetten fazla kablo olmamalıdır.
|KABLOLAMA SEGMENTİ||Min. Uzunluk|
metre
|Max. Uzunluk|
metre
|Permanent Link||15||90|
|Kanal||19||100|
|Kat Dağıtım Kabinetinden Consolidation point’e olan mesafe||15||85|
|Consolidation point’ten Kullanıcı Prizine olan mesafe||5||–|
|Kabinetten Kullanıcı Prizine olan Mesafe (CP kullanılmadığı durumlarda)||15||90|
|Patch Cord – CP Hattı için||2||5|
|Patch Cord – CP bulunmuyorsa||1||5|
|Patch Cord – CC Hattı için||2||5|
|Patch Cord – CC bulunmuyorsa||1||5|
|Patch cord||2||10|
|Toplam Patch Cord Uzunluğu||–||10|
Cat6A veya Class Ea kablolama yapılırken Temel montaj kısımlarına ilave olarak aşağıdaki hususlarada dikkat edilmelidir.
|KABLOLAMA SEGMENTİ||Min. Uzunluk|
metre
|Max. Uzunluk|
metre
|Permanent Link||15||90|
|Kanal||19||100|
|Kabinetten Consolidation point’e olan mesafe||15||85|
|Consolidation point’ten Kullanıcı Prizine olan mesafe||5||–|
|Kabinetten Kullanıcı Prizine olan Mesafe (CP Kullanılmadığı durumlarda)||15||90|
|Herhangi Patch Cord||2||10|
|Toplam Patch Cord Uzunluğu||–||10|