Özel bir evin güç kaynağı sistemi - en iyi seçenekler
Konut mühendisliğinin tüm iletişimleri arasında en önemli unsurlardan biri bina elektrik enerjisi kaynağıdır. Zamanımızda, elektriksiz bir kır evini hayal etmek imkansızdır, bu sayede medeniyetin tüm olağan faydaları, şehirli bir insan için rahatlık ve rahatlık sağlanacaktır.
Kır evlerinde kullanılan elektrikli ekipmanların listesi daha kapsamlı hale geldi. Ayrıca, elektrik enerjisi sağlamak için normal buzdolaplarına ek olarak elektrikli süpürgeler, ısıtıcılar ve lambalar, kuyular için pompalar, yerden ısıtma, klima, saunalar, havuz ısıtması, sokak lambaları ve çok daha fazlasına sıklıkla ihtiyaç duyulmaktadır.
Özel bir evin kesintisiz güç kaynağı sistemi, ev sistemlerinin sürekli ve güvenli çalışması için çok önemlidir.
Teknik olarak doğru ve ayrıntılı proje dokümantasyonunun hazırlanması, gerekli malzeme sayısını doğru bir şekilde hesaplamayı, tüm nüansları dikkate almayı, düzeltilebilecek birçok hatadan kaçınmayı mümkün kılar büyük mali yatırımlar veya inşaat sürelerinde kesinti olmadan son derece zor olacaktır.
Bu şaşırtıcı değildir, çünkü elektrik kablolarının döşenmesi kaba çalışma aşamasında başlar ve soket cephelerinin ve lambaların montajı ile bittikten sonra biter. Buna ek olarak, elektrik enerjisi kullanımı için bir izin almak amacıyla yeni binalar inşa ederken, ev sahibi, Devlet Enerji Denetimi ve Energosbyt dahil olmak üzere, projenin onaylanması için enerji tedarik kuruluşuna başvuruda bulunmanın yanı sıra, gereklidir.
Her durumda, elektrik işine planlama yapmadan başlamak işe yaramayacaktır. Kullanılacak elektrikli ekipmanların sayısını, türlerini, gücünü ve özelliklerini önceden hesaplamak zorunludur.
Bu tür verilere dayanarak belirli bir yük hesaplanabilir. Toplam güç tüketimini hesaplamak zor değildir - sahip olduğunuz ve gelecekte bağlamayı planladığınız tüm ekipmanların ve önceliklerin nominal gücünü toplamanız ve ardından her şeyi eşzamanlılık faktörüyle, yani 0 ile çarpmanız gerekir. 7. Doğal olarak, ideal olarak sahip olmanız gerekir güç rezervi.
Çok sayıda durumda, enerji nakil hattına bağlantı hava yoluyla yapılır yanmaz bir kılıf içinde yalıtılmış bir kablo veya teller kullanarak, genellikle çelik bir kablo üzerine döşenmiştir.
Giriş kablolarını ve tellerini PES'e göre seçin ve evi toprağa bağlamak için Energonadzor'daki parametrelerle koordine edilen bir zırhlı kablo kullanılır. İzolatörlü özel kancalar, boru rafları veya braketlerle giriş havai hatları elektrik sayacının hemen yakınındaki başkent yapılarına bağlanır. Güç sağlamak için evin duvarında bir açık delik açılır.Önceden böyle bir deliğe plastik veya metal bir boru kılıfı sokulmalıdır.
Genellikle bir bahçe veya kır evi için giriş tek fazlı şemalara göre yapılır, ancak güçlü ev aletlerinin sayısına göre daha fazla güç sağlamanız gerekiyorsa ve elektrik tüketimi 4 kW / saatten fazla ise, özel bir evde üç fazlı bir güç kaynağı sistemi kullanmak daha uygun olacaktır , burada 3 hat ve 1 nötr tel.
Bazen insanlar belirli evlere tahsis edilen güçte bir kısıtlama ile karşı karşıya kalırlar (3 kW'tan fazla olmayan yazlık evler, 6 kW'a kadar bir köyde ve 15 ila 25 kW arasında yeni yazlık köyler).
Talep böyle bir sınırı aşarsa, durumdan çıkış yolu, programa göre, ikincil tüketiciler pahasına ana tüketicilerin kesintisiz çalışmasını sağlayan özel otomasyonun kullanılması olabilir. Sınırlar ve kısıtlamalar aşılırsa, bu genel ağda bir voltaj düşüşüne ve ayrıca elektrik beslemesinin acil olarak kapatılmasına neden olabilir.
tüm güvenlik standartlarına göre modern evler zorunluluk bir topraklama döngüsü ile donatılmış olmalıdır. "Doğal" topraklama iletkenleri rolünde, zeminle temas halinde olan bina ve binaların zeminde bulunan su kanalları, kuyu muhafazası, metal ve betonarme yapıları için boru ve metal kullanmak en iyisidir.
Diğer bir topraklama, kalınlığı 0,6 cm olan dikdörtgen veya dairesel kesitli çelik çubuklardan ve raf kalınlığı 0,4 cm olan köşelerden yapılır.Bu çubukların üzeri boyanmamalı, ideal olarak galvanizli.
'Bunlar toprağın dondurma derinliğinden daha küçük gömülü olması gerekir, ve daha sonra 2.5 mm'lik bir enine kesite sahip bir bakır iletken bir cıvata bağlantısı vasıtasıyla 2 (en az) ile bağlı olan çelik şeritler, Haşlanmış olan elektrik panelindeki ana topraklama yoluna gider. Topraklama direnci 4 ohm geçmemesi gerekir.
Elektrik panosunda, tüm tüketicilerden gelen koruyucu iletkenler ana veri yoluna sabitlenmiştir. Topraklama tipi iletken, besleme kablosu için aynı kesite sahip olmalıdır. Bu nedenle, artık kablolama için üç çekirdekli kablolar kullanılmaktadır - hat, toprak ve nötr.
Bir bütün olarak ağın işleyişi ve güvenilirliği, elektrik tesisatı için kullanılan kablo kesitinin yetkin seçimine bağlı olacaktır. Telin kesitini hesaplamak için ana kriter, böyle bir iletkenle çalışan tüketicilerin toplam gücü olacaktır.
Ağın hangi sıcaklıkta çalıştırılacağı ve kablolama türü (gizli / dış mekan) da önemlidir. Bir konut kır evinin tedarikinde kullanılan tellerin enine kesitinin ana uygun göstergeleri, uzun zamandır pratik ustalar tarafından belirlenmiştir.
En az 6 mm 2 kesitli bakır teller veya kablolar evin beslemesini ve ayrıca alüminyum - en az 16 mm 2 bağlamak ve düzenlemek için kullanılır.Elektrik prizlerini bağlamak için, kesiti 2,5 mm 2 olan üç çekirdekli çift yalıtımlı bakır teller kullanılır. Aydınlatma için 1,5 mm 2 yeterlidir.
Çok güçlü ısıtıcılar (ocak, kazan, akış ısıtıcısı, fırın), kesiti 4 mm 2 ve üzeri olan bir telden beslenir - bağlantı kutularını atlayarak doğrudan elektrik panosuna döşenir.
Mevcut yükün tam olarak belirlenmesinde güçlükler varsa ve yeterli fon varsa, kesit payı olan teller / kablolar almanız gerekir. Ahşaptan yapılmış veya çerçeve teknolojisi kullanılarak inşa edilmiş evlerde, yanmayı desteklemeyen özel iletkenlerin, örneğin kendi kendine sönen tipte bir VVGng veya NYM teli kullanılması gerekir. Hava sıcaklığının yüksek olduğu bir odada (banyo / sauna), yalıtımı +180 dereceye kadar dayanabilen, termal olarak kararlı bir kablo kullanılır.
Elektrik panosu monte edilebilir veya yerleşik olabilir.
Kural olarak, zeminden 1,7 metreden daha yüksek olmayan bir yükseklikte güç girişi olan yere mümkün olduğu kadar ana duvara yerleştirilir. Dağıtım tipi bir panoda birkaç otomatik cihaz grubu, bir artık akım cihazı ve komütasyon veriyolu (toprak ve sıfır) kurulur.
Ayrıca, kalkanın genellikle bir sayacı vardır. Kanadın boyutu genellikle içinde bulunan elemanların türüne ve sayısına göre seçilir. Yeni tüketicilerin bağlanması gerekiyorsa, ek makineler için belirli bir yer stoğuna sahip olmak daha uygundur.
Ana elektrik kabininin gücünün kablolanmasını basitleştirmek için, çok katlı bir binanın ayrı katları ve ayrı duran binalar için basitleştirilmiş kalkanlar düzenlemenizi öneririz. Küçük dağıtım panoları, kesiti 4 mm 2 olan ana telden beslenir.
Kablolar soketlerin, sabit cihazların, anahtarların ve aydınlatma elemanlarının düzenine göre yönlendirilir. Özel bir evin güç kaynağı sistemi düşünülmelidir - evdeki prizleri birkaç gruba ayırın ve bunlar bağlantı kutusundan 2,5 mm 2 kesitli bir kabloyla bağlanacaktır.
Her gruptan belirli bir makine (16'dan 25 A'ya kadar) sorumlu olacaktır, bunların sayısı yalnızca alana ve kaç soketin planlandığına bağlıdır.
Genellikle, belirli bir odaya sahip prizler tek bir gruba girer, ancak her zaman değil. Üç fazlı şebekelerde, faz geriliminin simetrisini korumak için gruplar ve yük her hatta eşit olarak dağıtılır.
Tüm odaların aydınlatması ayrı kollarda açılır. Armatürlerin aşırı yüklenmeye karşı ideal korunması için 3 ila 10 A arası otomatik makineler kullanılır.Panodan dağıtım kutularına ve tüketicilere giden kablolar metal veya plastikten yapılmış oluklu bir manşona yerleştirilir.
Son zamanlarda, genellikle yalnızca oluklarda gizli kablolama kullanılmaktadır. Tellerin çoğu, özel klipsler veya plastik kelepçelerle tutturulmuş tavan boyunca uzanır.Tüm otoyollar, gergi veya alçıpan tavanların altına kolayca gizlenir. Kablolamayı belirli standartlara uygun bir beton şap içinde donatabilirsiniz.
Dal için kutuların yerinin yine de planda gösterilmesi tavsiye edilmektedir, çünkü bunlar macunlanıp duvar kağıdıyla yapıştırılacaktır.
Kutular asma tavanlardan daha aşağıda yer almalı ve mobilyalar veya diğer büyük yapılar tarafından engellenmemelidir. Genellikle iç kapıların üzerindeki koridora monte edilirler. Buat kutularına gelen teller izolasyondan sıyrılır ve klemens, kaynak ve KKD ile anahtarlanır. Düşük akım tüketicilerinin kabloları (İnternet kabloları, televizyon, güvenlik, telefon ve ses kabloları) özellikle ihtiyaç duyulmaktadır. Paraziti önlemek için, elektrik hatlarının yanına, özellikle soket telli tek bir olukta döşenemezler.
Posted By: Çalışma şekli |06, Nov 2020
Posted By: Çalışma şekli |05, Nov 2020
Posted By: Çalışma şekli |05, Nov 2020
Posted By: Çalışma şekli |12, Nov 2020
Posted By: Çalışma şekli |08, Nov 2020