Elektrik iletkenleri, NFPA Ulusal Elektrik Yasası ve NYC Elektrik Yasası’nda belirlenen katı kurulum gereksinimlerine tabidir ve bunun birçok mantıklı nedeni vardır. Açıktaki bir iletken fiziksel hasara karşı savunmasızdır ve aynı zamanda yüksek bir elektrik çarpması veya yangın riskini temsil eder. Bu nedenle iletkenlerin hem elektriksel yalıtımı hem de fiziksel koruması olmalıdır; bir iletken zırhlı veya kılıflı değilse, fiziksel koruma tipik olarak elektrik borusu ile sağlanır.
Piyasadaki farklı elektrik borusu türleri, kullanılan malzeme ve esneklik açısından farklılık gösterir: boru, metalik veya metal olmayan veya katı veya esnek olabilir. Her tür farklı uygulamalar için tasarlanmış olsa da, onaylanan kullanımlar arasında bir miktar çakışma vardır. Bu nedenle, tasarım mühendisleri genellikle belirli bir uygulama için birçok geçerli seçenek arasından seçim yapmak zorundadır. Boyutlandırma çok önemlidir: cılız iletkenler işlevlerini yerine getiremezler, ancak büyük boyutlu iletkenler sermaye israfını temsil eder.
Bu makale, ana metalik elektrik borusu tiplerine ve uygulamalarına genel bir bakış sağlayacaktır. Bunun genel bir kılavuz olduğunu, NFPA ve NYC kodlarının yerine geçmediğini unutmayın. Burada açıklanan teknik gereksinimler çok geneldir – herhangi bir projede kanal belirtmeden önce geçerli kodları kontrol ettiğinizden emin olun.
Elektrikli Metalik Boru (EMT)
EMT hafif ancak sert metalik yuvarlanma yolu seçeneğidir. IMC ve RMC ile karşılaştırıldığında daha az mekanik koruma sağlarsa, ancak bükülmesi kolay olma avantajına sahiptir, bu da elektrikli yuvarlanma yolunun engellerin veya köşelerin etrafından geçmesi gerektiğinde yararlıdır. En yaygın kullanılan EMT malzemeleri galvanizli çelik ve alüminyumdur.
EMT normalde uçlarında diş açılmadığından, rakorlar dikey vidalar veya dişli sıkıştırma rakorları kullanır. Ayar vidası bağlantıları daha ucuzdur, ancak sıkıştırma parçaları daha sıkı bir bağlantı sunar.
Elektrik kodları, elektrikli oluğun ciddi fiziksel hasara veya korozyona maruz kaldığı uygulamalarda veya tehlikeli yerler olarak sınıflandırılan yolcularda EMT’ye izin vermez.
Sert Metal Boru (RMC)
RMC, tüm metalik boru seçenekleri arasında en kalın duvarlara sahip ağır hizmet seçeneğidir. Bu tip boru, hem mekanik hem de kimyasal direnç sunan zorlu ortamlar için standart seçimdir. RMC normalde galvanizli çelik, paslanmaz çelik, kırmızı pirinç otomat çubuğu veya alüminyumdan yapılır. Tüm tipler aşındırıcı ortamlar için uygundur, ancak alüminyum RMC durumunda ek koruma gerekebilir.
RMC, EMT’den çok daha fazla mekanik direnç sunar, ancak bu çok daha yüksek bir fiyat etiketi ile birlikte gelir. RMC ile çalışmak, daha fazla teknik karmaşıklığı da içerir ve kesme ve diş çekme için özel ekipman gerektirir.
Ara Metal Boru (IMC)
Adından da anlaşılacağı gibi IMC, EMT’den daha kalın ancak RMC’den daha ince olan ara seçenektir. Bununla birlikte, IMC, azaltılmış duvar kalınlığına rağmen, RMC ile karşılaştırılabilir fiziksel koruma sağlamak için yüksek mukavemetli çelik alaşımı kullanır. IMC, RMC’ye izin verilen uygulamalarda kullanılabilir ve yalnızca bir sınırlaması vardır: RMC ticaret boyutları ½ ”ile 6” arasında değişirken, IMC yalnızca ½ ”ile 4” arasındadır. Bu nedenle, belirtilen kanal boyutunun 4 ”değerini aştığı ağır hizmet uygulamalarında RMC kullanmalısınız.
IMC’nin RMC’den daha ince olmasına rağmen, dış çapın her iki kanal tipi için aynı olduğunu belirtmek önemlidir. Sonuç olarak, IMC iletkenleri işlemek için biraz daha fazla dahili alana sahiptir.
Esnek Metal Boru (FMC) ve Sıvı Geçirmez Esnek Metal Boru (LFMC)
Elektrik ticaretinde FMC’ye normalde “yeşil alan” veya “esnek” denir. FMC gövdesi, iyi mekanik koruma sağlamak ve aynı zamanda esneklik sağlamak için kilitli bir çelik spiral kullanır. FMC tipik olarak yuvarlanma uçları bağlantı için esneklik gerektirdiğinde veya sert bir bağlantıda yorulma hatasına neden olabilecek bir titreşimli ekipman bağlantısı olduğunda kullanılır. LFMC temel olarak, genellikle termoplastik bir malzemeden yapılmış sıvı geçirmez bir kaplamaya sahip FMC’dir.
Ek Tavsiyeler
Boru çapının iletken çapıyla belirlendiğini ve bunun da devre üzerindeki yük tarafından belirlendiğini unutmayın. Bu nedenle, enerji verimliliği önlemleri yeni inşaatlarda iletken ve kanal tasarrufuna yol açabilir. Daha küçük iletken ve kanal çapı kullanmanın getirdiği tasarruflar, tek bir devre devresi için fark edilmeyebilir, ancak tasarruflar, yüksek katlı bir bina gibi büyük bir projede toplanır.