Duman sistemlerinin temel teknik özellikleri, binalarda ve güvenlikte enerji harcaması tutma ilkelerine uyar.
her toplu baca oluşur tek duman kanalı Kat mülkiyeti binasının farklı katlarında bulunan, genellikle kazanlardan oluşan bir çok cihazın yanma ürünlerinin toplanması ve çıkarılması amaçlanmıştır.
için kazanlarBu durumda, kazanlara referans yapılır. kapalı hazneli ve zorla taslakmevcut yasa ve yönetmeliklerle C tipi kazan olarak tanımlanır; toplu bir baca ve C tipi bir kazandan oluşan bir baca sistemiyle, topluluk kavramı yalnızca bir taneyle ilişkilendirilir yanma ürünlerinin imhasıgerekli binanın havasının sağlanması, hizmet verilen binanın katlarındaki çeşitli kazanlar için bağımsız olarak gerçekleştirilmelidir.
Sızdırmaz hazneye ve zorla çekim cihazlarına yönelik her bir toplu baca aşağıdaki ana özelliklere sahip olmalıdır: yanma ürünlerinin sızdırmazlığı; yanma ürünlerinin ve ısının etkisine karşı koymak; baca gazı egzoz kanalı uygun şekilde aralıklı olmalı ve / veya yanıcı veya kolay alev alabilen malzemelerden yalıtılmalıdır.
Boru bölümü ve toplama odası
duman kanalı bölümü genellikle daireseldir ve dikey yönde olması muhtemeldir; geliş açısıdüşey ile karşılaştırıldığında, eşit veya daha küçük 30°; bu durum, daha geniş açılarla karakterize edilen, yönündeki değişikliklerin gerçeği ile doğrulanır. 30°düşey ile ilgili olarak, belirli çalışma koşullarında ve dış iklim parametrelerinin (dış sıcaklık, atmosferik basınç) değişmesi durumunda sistemin doğru akışkan-dinamik çalışmasını engelleyebilir; Ayrıca duman sisteminin doğru çalışması için herhangi bir kısıtlama olmaması da tercih edilir.
Her toplu baca tabanına bir tane konulmalıdır katı malzemeler ve nihai yoğuşma için toplama haznesien az 50 cm yüksekliğinde, hava geçirmez bir kapanma metal kapısı ile donatılmış bir açıklıktan erişilebilir; Birçok duman sistemi bir açma veya dengeleme kanalına sahiptir, toplama odasının üzerine yerleştirilmeli ve her durumda tabandan en az 0,5 m uzakta olmalıdır.
Kolektif borular için, bunların olması gerektiği belirtilmelidir. dışa düzenlenmiş veya bir boru ile ona bağlı ve sıkı bir ağ ızgarası ile korunanEn azından eşit kapasiteye sahip bir girişin garanti edilmesini sağlayacak şekilde olması gereken yararlı bir bölüm ile 1/5 Bir cihazın nominal kapasitesinin
yanma ürünleri için tahliye borusu aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır: taban ve terminal bölümünde, iç basınç ve sıcaklığın tespiti için uygun kuyucuklara sahip olmalıdır; bakım işlemlerinin gerçekleştirilmesine izin verecek şekilde şekillendirilmelidir; mekanik emme sistemlerinden arınmış; yoğuşmaya karşı geçirimsiz olması; derzler ve derzler, tabanda herhangi bir yoğuşmayı boşaltacak şekilde biçimlendirilmelidir; Toplu bir baca, servis edilen binanın katına yalnızca bir cihazı bağlamasına izin verilir.
Bağlı cihazlar aynı yakıtla sağlanmalı ve nominal termal akışlar ötesinde farklılık göstermeyen 30% bağlanabilecek maksimum değerden az; daha basit bir şekilde, bacaya bağlı cihazların benzer olması gerekir.