Estetik bir doğaya dikkat edilmesi ve mekanın işlevsel ve mesleki değerlendirmeleri, bir yoğuşma biriminin konumlandırılmasının seçilmesine yardımcı olur.
Bir ısı pompasının iç ünitesinin ve dış ünitesinin konumlandırılması genellikle estetik ihtiyaçlarla ve evden faydalı yer alamamasıyla çatışır.
bir dış ünitenin kötü konumlandırılması Havalandırma yoluyla hava ile ısı değişimini sınırlayan diğer kuruluşlar tarafından engellenen (motor yoğunlaşma), ısı pompası veriminin azaltılması. Ayrıca, soğutucu gazın, makinenin çeşitli işlem aşamaları boyunca çalışma basıncı, kompresörün arızalanmasına neden olabilecek anomalilere maruz kalacaktır.
Bu temel motor yoğunlaştırma ünitelerini kapalı alanlara yerleştirmekten kaçınınGenel olarak modern evlerde bile ortam teknik olarak kullanılıyor. Bu er ya da geç, ortam havasının sıcaklığını motokondensiyel akününkine çok yakın hale getirecek ve ikincisinin doğru çalışması nedeniyle ısı değişimine izin vermeyecektir.
Bu her ikisi için de olur termal enerji üretimi hem soğutma için termal enerjiyi ısıtmak hem de sonuç, makinenin tıkanması veya başka türlü arızaların oluşması olabilir.
Harici motor yoğunlaşan konumlandırma
Kendini sıkça ortaya koyan bir başka durum ise, motor yoğunlaştırıcı makineyi evin dışına, balkona, terasa veya duvara monte etmenin motor yoğunlaşmasının bulunabileceği durumudur. diğer ısı kaynaklarının yanında, örneğin, lo kazan buharı egzozuBu doğru işleyişini tehlikeye atar.
Bu durum genel olarak estetik nedenlerden dolayı, aynı binadaki tüm dış makineleri aynı binadaki veya aynı binadaki bir binadaki doğal ilişkilendirme eğiliminden kaynaklanmaktadır.
Motokondenser bu şekilde ayrılmalıdır doğrudan atmosferik ajanların etkisine maruz bırakılmamalıdır, temelde onları desteklemek için tasarlanmış olmasına rağmen. Özellikle, güneşten korunaklı bir pozisyon, odaların soğutma aşamasında, motor yoğunluğundaki kompresörün yüksek sıcaklıklara ulaştığını düşünerek odaların doğru çalışmasına izin verir.
Durumunda ısıtma işlemi Sorun tersine döndü çünkü bu durumda makinenin mümkün olan en yüksek sıcaklığa sahip dış hava (kış hava koşullarına uygun olarak). Bu, soğutucu gaz için buharlaşma sıcaklığının kabul edilemez değerlere düşmesini önlemek içindir.
Açıklandığı şeyden, her durumda, iki gereksinim arasında bir uzlaşma bulmak gerekir (yaz soğutması ve kış ısıtması). Genel olarak vermek tercih edilir Yaz dönemi ile ilgili şartlara öncelik.
Aslında, yaz sıcaklıklarının referans değerleri aştığı ve kış sıcaklıklarından daha az sıklıkla referanslarınkinden daha katı olduğu görülür. motor yoğunlaşmasının hava koşullarından korunması Hava sirkülasyonunu engellememesine dikkat ederek çeşitli malzemelerden yapılmış basit bir çatı ile gerçekleştirilebilir.
içinde çok rüzgarlı alanlar yapmak gerekli rüzgar yönüne dikkathavanın, motor yoğunlaştırıcı fanın egzoz çıkışından tahliye edilmesi, ters rüzgarlar tarafından engellenmemelidir. Sonuncusu, aslında, ısı değişimini yetersiz veya başka şekilde sınırlandırabilir. Sonuç olarak olurdu soğutma kapasitesinde önemli azalmave fan motoru ve kompresörün çalışmasındaki bir artış, bu nedenle konfor açısından gerçek faydaların kapsamadığı arıza ve tüketim olasılığını arttırır.
Bu nedenle, rüzgarlı bir yer varlığında, uygun yoğunlaştırma ünitelerini rüzgar yönü fanın çalışmasını sağlayacak şekilde yerleştirin, onun yarattığı akışa karşı gelmiyor. Alternatif olarak, çeşitli malzemelerden yapılmış ve makinenin doğru çalışmasını etkilemeyen basit bir çatı gibi bir rüzgar koruması sağlanabilir.