Bir ısı pompası seçerek, ısıtma ve soğutma için değerlendirilecek ilk şeyler binanın özellikleri ve dış sıcaklıklardır.
Bir ısı pompası seçin
Bir ısı pompası seçmeyi, evin ısınmasını ve şartlandırılmasını değerlendiren ilk değerlendirmeler termal yükler binanın ısı yalıtım özellikleri ile birlikte kış ve yaz. Özellikle, bir kazanın aksine, bir ısı pompasının çalışması ve verimliliği, dış sıcaklıklar ile yakından ilgilidir.
Isı pompası üreten ve ısı transfer aracı olarak su kullanan bir hidronik sistem söz konusu olduğunda, göz önünde bulundurulması gereken temel değişkenler şunlardır: dış hava sıcaklığı, tesiste tedarik suyu sıcaklığı ve kapasite kompresör modülasyonu, invertörIsı pompasının
Enerji kullanan ısı pompası güç, kısmen enerji makinesi olarak kabul edilir yenilenebilir termal enerjiyi binanın dışından havadan çıkararak çalışma döngüsünü gerçekleştirme yeteneği sayesinde.
Bu nedenle dış sıcaklıklar arttıkça artar: Isı pompasının sağlayabileceği ısı gücünü, verim Isı pompasının, verilen teknik enerji ile parametreler aracılığıyla özetlenen, sağlanan termal enerji ve emilen elektrik gücü arasındaki oran olarak anlaşıldı. SCOP ve SEER.
Bu değerlendirmelerde, temel olarak aşağıdakilerden oluşan tüm elektrik absorpsiyonları göz önünde bulundurulur: kompresörün elektrik absorpsiyonu, i emilimleri elektrikli fanlar (dış ünite) ve suyu dolaştıran, ısı pompasının yük kayıplarının üstesinden gelen elektrik emilimi.
Dahası, emilimler, örneğin, herhangi bir belirli fonksiyonla başa çıkabilmek için de göz önünde bulundurulur. defrost dış hava sıcaklıkları 0° C'ye yakın, özellikle düşük olduğunda ısıtma için gerekli olan ısı pompası bataryasının
Verimlilik konusunda, operasyonda çok daha yüksek olduğunu gözlemlemek iyidir ısıtmagerçekte, radyatörlerden ziyade radyan ve fancoil sistemleri gibi nispeten düşük sıcaklıklarda çalışan sistemler için bir ısı jeneratörü olarak doğan ısı pompası tarafından üretilen suyun sıcaklığının düşmesidir.
Isı Pompası ve Su Birikimi
Binaların dışındaki sıcaklık değiştiğinde, ısıl enerji gereksinimi değişir, bu nedenle besleme suyunun sıcaklığı hem ısıtma hem de iklimlendirme için sistemlerin uçlarına değiştirilmelidir. birim iklim düzenlemesi.
Bununla birlikte, iklim kontrol biriminin sadece varlığı, sürekli bir durumu önlemek için yeterli değildir. değişim performansı ve uzun vadede aynı zamanda çalışmayı tehlikeye atabilecek ısı pompasının işletim rejiminin.
Bir ısı pompasının sabit bir çalışma rejiminde çalışmasına izin veren tasarım çözümü; birikimuygun büyüklükte, genellikle teknik olarak atalet birikimi olarak tanımlanır.
İkincisi, başka bir şey değil rezervuar iki ayrı devreye karşılık gelen iki bobin içeren: ısı pompasının çalıştığı, sirkülasyonlu bir ürün olan ve çalışma modunda istikrarlıve başka bir sirkülatörün ve klima kontrol ünitesinin çalıştığı sistem terminallerinde besleme suyunun sıcaklığının belirlenmesi.
Termal volanın fonksiyonuna ek olarak, birikim aynı zamanda farklı sirkülasyon pompalarının çalışabileceği iki devre (birincil ve ikincil) devreye sokarak, bakış açısından daha fazla serbestlik derecesi sunan bir hidrolik ayırıcı görevi görür. dizaynbirikimsiz çözümlere kıyasla.
Aynı suyun sık sıcaklık değişimlerini ve bunun sonucunda su değişikliklerini önlemek için, sınırlı miktarda su bulunan tüm bitkilerde birikimin varlığı zorunlu hale gelir. rejimler Isı pompasının çalışması.
Son olarak, ısı pompalarının daha doğru veri sayfalarından, hidronik ısıtma sistemleri için, su miktarı ile ilgili göstergeler bulmanın mümkün olduğunu not ettik. optimum her bir kW soğutma kapasitesi için depoda bulunması gerekenler. Bu su miktarı, aşağıdakileri içeren primer devrenin akış ve geri dönüşü arasındaki su sıcaklığındaki farka bağlıdır.ısı pompası buharlaştırıcısı.