SUNTEC TA SERİSİ AKARYAKIT YAĞ POMPASI KEÇESİ
SUNTEC TA yağ pompası, hafif veya ağır yağlar kullanan endüstriyel ısıtma uygulamaları için özel olarak tasarlanmıştır. Soğuk çalıştırmayı kolaylaştırmak için bir ön ısıtıcı konumu ile donatılmıştır.
Dişli takımı tanktan yağı çekerek meme hattına yağ basıncını ayarlayan vanaya aktarır. Meme hattından geçmeyen tüm yağ, iki borulu kurulumda valf yoluyla geri dönüş hattına veya tek borulu bir kurulum ise dişli grubuna geri boşaltılacaktır.
Havasını Alma
Manometre portunun tapası sistemden hava tahliye edilene kadar gevşetilmelidir.
Not
Tüm TA modelleri, iki borulu sistem için teslim edilir (vakum ölçer portuna takılan baypas tapası).
Tek borulu sistem için baypas tapası çıkarılmalı ve dönüş ağzı çelik tapa ve rondela ile kapatılmalıdır.
ÖN ISITMA TESİSİ
Pompanın yüksek viskoziteli soğuk yağ ile çalıştırılmasının pompa ve kaplin hasarına yol açmamasına dikkat edilmelidir. Bu nedenle TA pompa gövdesi, bir elektrikli ön ısıtıcıyı kabul etmek için bir boşluk içerir. Bu boşluk, ısıtıcı kartuşu ile yağın doğrudan teması olmadan, ısıtıcıdan pompadaki yağa maksimum ısı transferini sağlayacak şekilde yerleştirilmiştir.
Isıtıcılar, pompa çalıştırılmadan önce bir süre bağlanmalıdır. Doğru sıcaklığa ulaşıldığında, periyodik brülör kapatmaları sırasında pompadaki sıvı yağı korumak için kapatılabilir veya kalıcı olarak açık bırakılabilirler.
Yağ kaynağı, borular ve filtreler ayrı olarak ısıtılmalıdır.