- Tanka dönüş suyu sıcaklığı ise minimum 50 derece olmalıdır.
- Sıcak su tankları üstünde bir boşaltım hattı bulunmalıdır ve tanklar belli periyotlarda (3 ayda bir) boşaltılarak, dipte oluşan çamur tortusu ile tank çeperlerinde oluşan kireç ve tortu temizlenmelidir .
- Sirkülasyon pompa yedekleri, sürekli çalışmaz durumda bırakılmamalıdır. Haftada bir pompalar dönüşümlü kullanılmalıdır.
- Sıcak su tanklarının iç yüzeyleri, kir tutmayan ve temizlenebilen bir malzemeyle kaplanmalıdır.
- Tüm sıcak su boruları izole edilmelidir.
Genel olarak kullanım sıcak suyu, bu tür şeyleri sağlayabilmelidir tesisatta.