Doğru bağlanmışsa, sorun değil.
GFCI çıkışlarında genellikle hat terminalleri (güç girişi) ve yük terminalleri (GFCI tarafından korunacak diğer çıkışlara güç) bulunur.
Yükleniciniz, ikinci banyodaki prizi, ana banyodaki GFCI'nin yük terminallerine bağlamış olacaktır. Çıkışta, GFCI korumalı olduğunu belirten bir çıkartma bulunmalıdır, çünkü çıkış çalışmayı durdurduğunda daha az belirgin olabilir, ancak neler olup bittiğini kesmez. Bununla birlikte, bu etiketler iyi dayanmaz, bu yüzden rahatsız etmemiş olabilirler (veya çıkış plakasının içine sıkışmış olabilirler, böylece sorun giderme işleminin erken döneminde bulunurlar)
Endişeleriniz varsa, bir GFCI test fonksiyonu içeren bir çıkış test cihazı satın almalı (çok pahalı değil), doğru kablolamayı doğrulamak için takın ve ardından GFCI'nin gerektiği gibi açıldığını doğrulamak için test düğmesine basın.