Ahşap bir evde güvenli elektrik tesisatı: efsane değil, gerçek
- ısıtma
Bir ahşap evde güvenli bir elektrik tesisatı nasıl yapılır?
Ülke evlerinin yapımı için en popüler malzeme bir ağaç olarak kaldı. İtfaiyecilerin dediği gibi “yanıcı malzeme” dediği gibi, tüm bu değerlerin çok önemli bir dezavantajı vardır.
Yangın istatistikleri, ahşap evlerde yangınların yarısından fazlasının hatalı elektrik kablolarından kaynaklandığını göstermektedir. Pratikte, arızaların ve müteakip kısa devrelerin ana nedeni genellikle kablolamada kabloların yalıtımı bütünlüğünün ihlali haline gelir. Kural olarak, bu, ya teller üzerindeki yükün artması ya da izolasyona mekanik hasar nedeniyle oluşur.
Bu neden oluyor?
Zaman, çaba ve paradan tasarruf etmek için, tüm esnaf "ustaların" çoğu esnaf ", ahşap üslerde gizli elektrik kablolama yatıyordu, cesurca headliner arkasına gizleyerek, duvarlara bakan, kaidenin arkasında, tavan boşluklarına ve tıka basa Yapman gereken tam olarak bu.
Unutmayın! Bir oluklu PVC boru, bir plastik kutu kullanarak, ahşap evlerde gizli elektrik kablo tesisatı YAPMAYIN!
Neden?
Aslında, birkaç sebep var. Aşağıda, bir ahşap evde elektrik tesisatı işleminden kaynaklanan en tipik iki durumu göz önünde bulundururuz.
İlk sırada. Kablo döşenirken, elektrikçi tellerin yalıtımını hafif bir şekilde kesebilir ve kontrolün elektriksel hasar ölçümleri sabit olmayabilir.
Bununla birlikte, tüm gerekli elektrikli ekipman bağlandığında, elektrik kabloları maksimum yükte çalışmaya başlar. Doğal olarak, bir kablonun veya telin daha fazla ısınmasına neden olan bu tür bir işlem, kablolamada kısa bir devre olduğu için yalıtımı zayıflatır.
Bu nedenle, kapatılmadan kapatacak kadar güçlü olmayan plastik boruların ve PVC kutuların ince duvarları, bu nedenle, kapağın, ne yazık ki, bir yangın kaçınılmaz olacaktır.
İkinci. Ahşap duvarların, zeminlerin ve döşemelerin boşluklarına yerleştirilmiş oluklu borular veya PVC kutular kullanarak gizli kablolama, ahşap evlerde sık sık kemirgenlerin dikkatini çekerek, iletişiminizin ayrıntılarını "tatmaya çalışmak" ister.
Fareler için ve hatta daha fazla fareler için, oldukça ince bir boru veya PVC kutudan geçerek tellerin çekirdeklerini açığa çıkarmak, gizli bir elektrik tesisatı içinde kısa bir devreye neden olmak zor değildir.
Bu durum, büyük miktarda odun tozunun duvarların ve ahşap evlerin tabanlarının boşluklarında zaman içinde birikmesi ile daha da kötüleşmektedir. Sonuç olarak, en ufak bir kıvılcım ateşe yol açar. En kötüsü, yangının yerini hemen tespit edip ortadan kaldırmak neredeyse imkansızdır, çünkü duvarların ve tavanların ardında yer alan yanma süreci, gizlidir. Bu nedenle, her tarafa su ve köpük dökerken, yangını hızla söndüremeyeceksiniz.
Bu problemlerden kaçınmak mümkün mü?
İlk bakışta, bir ahşap evde kablolamayı SNiP, PES şartlarına uygun olarak yaparsanız, sorun olmaz. Ancak, gerçeklik çok basit değil. Her şeyden önce, ahşap binalarda elektrik tesisatı kurulumu için PUE'nin gereksinimleri son derece katıdır. Bu arada, çoğu zaman homebrew elektrikçileri onları ihlal etmek için zorlayan standartların sertliği.
Ancak, bir ahşap evde yanmaz elektrik tesisatı kurulumu gerçekçi bir olaydır ve hangi kabloları kullanacağınızı seçebilirsiniz.
Aşağıdaki tablo, yangın güvenliği koşullarına göre kablo ve kablo döşenmesi ve kablolama yöntemlerini göstermektedir.
Ahşap bir evde her türlü yanmaz elektrik kablolarını daha ayrıntılı olarak ele alalım.
Gizli elektrik kablolama
Her ne kadar bu konudaki yetkili kaynakların çoğu, yanıcı maddeler için gizli kablo tesisatı yapılmasını tavsiye etmese de, bizim durumumuzda, ahşap yapılar, ancak yangın güvenliği şartlarına tabi ve mali sorunlar yaşamadan, bu kablolama yapılabilir.
Aşağıda binaların içinde gizli kablo tesisatı kurulumu ile ilgili bir düzenleme belgesi (PES-6) sunuyoruz.
Aslında, bir ahşap evde gizli kablo döşemenin sadece iki yolu vardır.
Bunlardan biri - metal bir manşonla (boru) gizli bir elektrik tesisatı döşenmesi. Bu yöntemin ana avantajı, bir yangın durumunda, bir metal borunun bitişik yapıları yangından koruyacağıdır.
Bu kablolama yöntemini kullanırken, bazı zorlu koşullara dikkat etmeniz gerekir: boru duvarlarını korozyondan korumak için, içten boya veya galvanizlenmelidir. Kablo yalıtımını keskin kenarlardan korumak için, boruları keserken ortaya çıkan, uçlarında özel plastik tapalar kullanılmalıdır. Ayrıca, bu tür bir kablolama için, duvarların kalınlıklarında kanallar şeklinde delikler açmanız gerekir, bu sayede metal borular daha sonra döşenir.
Bu seçenek için en iyi seçenek kablo - bakır borular. Bakır boruların oldukça kolay bükülebilmesi ve özel aletler kullanılmadan döşenebilmesi nedeniyle, kablolama en azından bir şekilde basitleştirilmiştir. Ancak, kolaylık ve rahatlık için yüksek, tam anlamıyla fiyat ödemek zorunda kalacaksınız - bakır borular çok pahalıdır.
GOST R 50571.15–97 (IEC 364 5 52 93) uyarınca: Bölüm 522.3.2, kondensatın akmasına izin vermek için borular hafif bir eğimle döşenmelidir. Ancak, pratikte, metal boruların montaj kalitesini, aynı eğim açısını veya bağlantıların sıkılığını kontrol etmek imkansız değilse, son derece zordur.
Ahşap bir yapıda gizli elektrik kablolarının döşenmesi için ikinci yöntem, her tarafta en az 10 mm kalınlığında bir sıva tabakası (kaba) üzerindedir.
Ancak, yöntem kullanıldığında basit görünmektedir, soru ortaya çıkmaktadır: elektrik tesisatının cirosu ile ilgili KYS standartlarına nasıl uyulacağı. Alternatif olarak, sıvadaki elektrik kablosunu monolith yapabilir, oluk içinde önceden paketleyebilirsiniz. Kuşkusuz, elbette, PES standartları karşılanacaktır, ancak aslında sert teli sürüklemek imkansız olacaktır.
Ayrıca, hiç kimse bir süre sonra sıvaların ahşap yüzeylerde nasıl davranacağını tahmin edemez. Çatlaklar gidecek mi? Düşmeye başlayacak mı? Güzel ahşap yüzeylerde kalın bir çimento harcı tabakasının en az tuhaf görüneceğinden bahsetmiyoruz.
Bu yöntemlerin her ikisinin de kaynak, çaba ve zaman açısından oldukça maliyetli olduğu vurgulanmalıdır. Ayrıca, inşaat aşamasında elektrik kablolarının planlanmasını gerektirir.
Açık kablolama
- Elektrik oluklu boruda kablolama
Bu yöntem, kabloyu, yanmayı desteklemeyen özel plastikten yapılmış esnek bir oluklu boruya çekmeyi içerir. Bir tüpe iki veya daha fazla kablo yerleştirilebilir.
Bu yöntemin dezavantajları, her şeyden önce, estetik eksikliğidir - evinizi birkaç sıra oluklu boru ile "dekore etmek" olasılığını beğenmeyebilirsiniz. Modern bir evde elektrikli cihazların sayısı göz önüne alındığında, bu satırlar 5-7 olabilir! Buna ek olarak, içine bir kabloya sahip oluklu bir boru, düz bir "dizgi" yerleştirmek neredeyse imkansızdır, tüm kıvrımları ve sarkması da evinize cazibe katmayacaktır.
Diğer bir dezavantaj: oluklu boru, biriken tozların giderilmesi çok zor olan mükemmel bir “toz toplayıcı” dır.
- Elektrik kutularında kablolama (kablo kanalları)
Bu yöntemde, kablo yanmayan plastikten özel kutular (kablo kanalları) içine yerleştirilir ve geçmeli kapaklarla kapatılır.
Bu yöntemin kullanımı ile ilgili temel sorun, bir ahşap evin kaçınılmaz çekmesi ile ilişkilidir. Ortalama olarak, evin yüksekliğinin 1 m'si başına 1 cm'dir ve bu değerler, en az büzülme olan yüksek kaliteli yapıştırılmış lamine ahşaptan evler için verilmiştir. Pratikte bu, üç santimetrelik bir büzülmenin (tipik iki katlı bir ev için) tüm kutuları sıkacağı, kapakların uçacağı, kutuların kendilerinin çatlayacağı anlamına gelir. Sonuç olarak kablolama yeniden yapılmalıdır!
İkincisi, plastik kutuları doğru ve pürüzsüz bir şekilde kurmak için belirli bir beceri ve beceri gerekli olacaktır. Armatürler ile ilgili sorunları da ekledikten sonra, üreticiler, kablo kanallarını dikkatlice kurmak neredeyse imkansız olan, dönüşler, köşeler, tıkaçlar ve bağlantıların oldukça yetersiz bir yelpazesini sunuyor.
Kablo kanallarındaki kablolamanın bir diğer büyük dezavantajı sıkıcı ofis görünüşüdür.
Bu yöntemin avantajları arasında düşük maliyet, minimum işçilik maliyetleri ve gelecekte herhangi bir değişiklik yapılabilmesi olasılığı bulunmaktadır.
- Açık kablo kablolama
Son olarak, ahşap bir evde elektrik kablolarının döşenmesi için tüm yöntemlerin en uygun olanını - açık bir kabloyu kablolamayı - düşünüyoruz.
Doğal olarak, korumasız açık kablo kullanıldığında, odanın estetiğinden bahsedilmeye de gerek yoktur. Kablonun konvansiyonel izolasyonda (örneğin, en yaygın PUNP) kendisi de oldukça sıkıcı görünmekle kalmaz, aynı zamanda asbest veya metalden yapılmış bir contanın da en az 10 cm çıkması gerekir.
Ancak başka bir yolu var. Bu, izolatörlerde sözde retro kablolamadır. Temel avantajları, gerekli tüm güvenlik gereksinimlerine, ayrıca retro tarzı orijinal, son derece popüler son iç tasarımına uyum sağlama yeteneğidir.
Bir sonraki makalemizde bu tür kabloların kurulumu hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz.
Bir ahşap evde elektrik tesisatı. Kurulum kuralları
Portal kullanıcıları, ahşap tabanlara gizli elektrik kablolarının nasıl takılacağını anlatıyor.
Işık, ısı, mühendislik ve tüketici ekipmanı işi - hepsi elektriğe bağlı. Bu nedenle, konfor seviyesi tamamen güç şebekesinin kesintisiz ve güvenli bir şekilde çalıştırılmasına bağlıdır. Elektrikli ekipman ve elektrik tesisatı kurulumu sırasında yapılan herhangi bir eksiklik veya yanlışlık, yangın veya yangınla sonuçlanabilir.
Özellikle ahşap evler için uygun kablolama konusu, çünkü ÇYP'nin (Elektrik Tesisatı Kuralları) ve ortak girişimin (Kurallar Tüzüğü) yorumlanmasındaki yanlış anlamalar yüzünden, karışıklık ve bir anlaşmazlık kitlesi ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, bu makalede aşağıdaki soruları cevaplayacağız:
- Bir ahşap evde elektrik tesisatı kurulumunun temel ilkeleri nelerdir.
- PUE ve SP kurallarına uygun olarak bir ahşap evde elektrik tesisatı nasıl kurulur.
- Gizli kablo tesisatı teknik özellikleri.
Ahşap bir evde uygun kablolama
Evin tuğla, gazlı beton, ahşap veya yuvarlak tomruk, döşemeli mobilyalar, perdeler, perdeler, iç eşyaları, ev eşyaları vb. yani - Evde "dolgu", yanıcı malzemelerden yapılmıştır.
Taş bir evde, panodan tüketiciye elektrik kabloları ateşe dayanıklı bir malzemeye monte edilir (kablolar oluklara döşenir, bunlar daha sonra mühürlenir ve sıvalıdır, vs.).
Bu durumda, geliştirici zor bir seçim ile karşı karşıyadır - bir ahşap evde kablolama harici olabilir, kablo ahşap duvarların içinde veya çerçevenin rafları arasında yapılabilir.
Bir ahşap evde bir kablo nasıl döşenir.
Ahşap bir evde tellerin döşenmesinin tüm yollarını düşünün. İlk durumda, anormal durumların algılanma hızını (kablo aşırı ısınma, vb.) Etkileyen kablolama görünür durumda ise, ikinci versiyonda astarın arkasına veya ahşap bir diziye gizlenir. Buna göre, kabloya ne olduğu belli değil. Bu yüzden geliştiricinin korkuları ve şüpheleri: “Kablolara bir şey olursa ne olur? Yanacak mı, yanmayacak mı? ”
Uygulama, güç şebekesindeki “zayıf” yerin kablonun kendisi olmadığını göstermektedir (montajın büyük ihlallerini, düşük bir bölümün olduğu bir kablonun kullanımını, üzerinde büyük bir yükün “asılı olduğu”, kabloyu bağlamak için yolda elektrik bandı üzerinde “bükülmesini” dikkate almıyoruz) bağlantı noktaları - terminal kutuları, tüketicileri bağlamak için terminaller, örn. prizler, anahtarlar vb.
Bir ahşap evde açık kablo bağlantısına izin verilip verilmediğine bağlı olarak, kablonun dışarıda ya da duvarların içinde kalmasının daha güvenli olduğu sabit anlaşmazlıklar vardır. Kabloları duvara yerleştirirseniz, acil bir durumun görülmesi ve tepki vermesi ve nasıl ilerleyeceğine dair doğru karar vermemiz için bize zaman tanıyacağına inanılmaktadır. Söndürme veya tahliye.
Alev, yapısal elemanlara yayıldığında, hemen dumanı koklamak ve daha sonra değil. Elektrik kabloları çelik bir boruda bile bir duvara monte edilirse, bu da ikisini de kurtarabilir.
Acil durum çetesinde itfaiyeci ve elektrikçi tecrübesi olarak deneyimlerime başvurabilirim. Çelik borulara, kabloların mekanik olarak korunması için, metal hortumun içinden geçip kabloya zarar verebilecek sıçanların dişleri olan "aptal" dan daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Kabloları kapalı bir çelik borunun kırmızı-sıcak olduğunu sık sık gördüm. Ahşap bir duvarda ve ateş kaçınılmazdır.
Kullanıcıya göre, elektrik tesisatı kurarken düşünmeniz gereken ilk şey, tüm kablo bölümlerinin ve koruma için elektrikli ekipman seçiminin yetkili bir hesaplamasıdır. Yani, mecazi olarak, 0.75 metrekarelik bir kesiti olan bir tel üzerinde 100 A için bir devre kesici takmanın hiçbir anlamı yoktur. kilometre cinsinden tüketiciye mm uzaklık.
Bu nedenle, güvenli elektrik şebekesi, devre kesicilerden kesite ve kablo uzunluğuna ve nihai tüketiciye kadar her bir elemanın birbirine uyduğu dengeli bir sistemdir. Kabloyu bir koşullu ahşap duvardaki bir metal borudan geçirerek, kendimizi bir yangından - bir aldanma - korumada tuttuk. Bir tahta evde bir kablo döşemek için kurallar oldukça belirsiz bir şey, şimdiye kadar aşağıda açıklanacak olan karmaşık bir görevin sadece bir kısmını çözdük.
PUE ve JV: Ahşap ve çerçeve evlerde elektrik tesisatı kurulumu için kurallar ve kurallar
Bu makalenin kapsamı dışında kalan kablo kablolarında elektrik kablolarının harici olarak takıldığını bir kez daha yineliyoruz. Ayrıca, sözde düşünmeyin. retro kablolama. Bu seçenek, hem tasarım hem de finansal açıdan herkes için değildir.
Bu nedenle, biz görevi belirleriz - gizli elektrik kablolarını ahşap veya çerçeve bir evde güvenli ve düzenli bir şekilde monte etmek gereklidir.
Bir ahşap ev için hangi telin kullanılacağı
Her şeyin basit olduğu görülmektedir - EMP'yi (8 Temmuz 2002'nin yedinci baskısı) açmanız ve 7.1.38 maddesini okumanız gerekir:
Geçirilemeyen asma tavanların arkasına yerleştirilmiş elektrik ağları ve bölmeler gizli elektrik kabloları olarak kabul edilir ve gerçekleştirilmelidir: Tavanların arkasında ve yanıcı malzemeden yapılmış bölmelerin boşluklarında lokalizasyon kapasitesine ve kapalı kanallara sahip metal borularda; Yanmaz malzemelerin bölümleri ve tavanları için - yanıcı olmayan malzemelerden yapılmış borular ve kanallar ile yanıcı olmayan kablolar. Kabloları ve kabloları değiştirmek mümkün olmalıdır.
Şimdi çerçeve inşaatçılar, yani ortak girişim 31-105-2002 için "Ahşap çerçeveli, enerji verimli tek aileli evlerin tasarımı ve inşası" için belgeyi açıyoruz. Paragraf 13.5.1'i okuduk:
Elektrik kabloları, kabloların (koruyucu bir kılıf içindeki kablolar), duvarların ve tavanların iç tarafındaki yalıtım ile dolu boşluklardan veya boşluklardan geçirilerek ve ayrıca çerçeve duvarların ve tavanların ahşap elemanlarındaki deliklerden geçirilerek düzenlenmelidir. Bu tür kabloların ve tellerin ev yapımı boyunca geçişi, manşon ve boru kullanılmadan ayarlanmasına izin verilir.
Elektrik kabloları için, yalıtımlı iletkenler, yanıcı olmayan malzemelerden yapılmış kılıflarda koruyucu kılıf veya kablolarda kullanılmalıdır.
- Bir kablo, bir araya getirilmiş ve yalıtımla kaplı iki veya daha fazla yalıtkan iletkendir.
- Bir tel bir katı veya telli veya yalıtılmış bir iletkendir.
Ahşap bir evde kablolama için kablo.
Buna göre, OES'in ortak girişimi ve OES'teki formülasyonların bulanıklığı ile ilgili farklı yorumları nedeniyle, birçok kullanıcının bir sorusu vardır - kablolamayı doğru bir şekilde yanıcı materyallere nasıl monte edilir. EMP'de öngörüldüğü gibi, bir çelik boruya döşenmesi. Veya ortak girişimde yazılı olarak - ek koruyucu kabuklar olmadan yanmayı yaymayan bir kablo kullanarak. Bu temelde, birçok anlaşmazlık var.
Kabloları çelik borularda döşemenin gereksiz bir çözüm olduğunu düşünüyorum. Kablonun delinme ihtimali miniktir, soket içindeki kıvılcım nedeniyle yangınların meydana gelme olasılığı daha yüksektir. Koruma devre kesicilerine, bağlantılara, terminal kutularına, anahtarlara vb. Daha fazla dikkat etmek daha iyidir.
Telin kendisinin tutuşma olasılığını dışlamak için bunu yapmak gerekir. Doğru kablo bölümünü seçiyoruz, yüksek kaliteli makineler seçiyoruz. Yani, çelik borunun yangın ve yangın için her derde deva olduğunu ummuyoruz.
Ayrıca karşıt görüşleri de düşünün.
Bir ahşap evin tellerinin yerelleştirme kabiliyetine sahip bir metal boru içinde olması gerektiğine inanıyorum. Tel yanarsa, içeride yanar. Kısa devre olursa, ark boruyu yakmayacaktır. Bağlantı kutuları boruya metal bağlar.
Aynı zamanda ilginç olan, portal kullanıcısı Ivanov Kostya takma isminin görüşüdür.
Kabloyu metal bir boruya döşerken, iki sorunu çözüyoruz: kabloyu olası mekanik hasarlardan koruyoruz ve ağacı olası kablo ateşinden koruyoruz.
Ve ilk madde, inşaat koşullarımızla ilgili olarak kilit öneme sahiptir. İşçiler, alçıpan veya delici bir şey monte edebilir, korumasız kabloyu bir vida veya çivi ile kırabilir. Kablo izolasyonu, metal profilin keskin kenarına zarar verebilir. Kablo, fareler veya fareler (bir seçenek olarak) kemirebilir. Ayrıca, kıvılcım veya yalıtımın bozulması sırasında odun tozunun birikmesi, duvarın içindeki alevin hızla yayılmasına neden olabilir.
Öyle görünüyor ki böyle bir karar gereksizdir, ancak bu şekilde kabloyu ortak durum da dahil olmak üzere mücbir sebeplerden koruyoruz: “Kablonun duvarda nereye gittiğini, rafı / resmi astığını ve zarar gördüğünü unuttum”.
Her ne kadar bu gibi durumlardan kaçınmak için, kablo gerektiği gibi değil de, gerektiği şekilde, belirlenmiş bir şerit ölçüsü ile fotoğraf çekerek, kesin olarak tanımlanmış ve işaretlenmiş kablo yolları boyunca döşenir.
Bir ahşap evde kablolama için oluk kabul edilebilir mi?
Yukarıdakilerden anlaşılacağı gibi, bazı FORUMHOUSE kullanıcıları, gizli kablolama ile ahşap evlerde bulunan elektrik kablosunun sadece metal borularda gerçekleştirilmesi gerektiğine inanmaktadır. Çelik borularda değil, metal hortumda, plastik kendinden sönümlü ondülasyon veya çelik oluklu boruda değil.
Diğerleri, bir ahşap evde elektrik tesisatı için metal boru olduğuna inanmaktadır. Bu, gereksiz ve bir deneyime sahip bir kabloya izin veren yabancı deneyimlere dayanmaktadır. Kuzey Amerika teknolojisinin klasik çerçevesinde elektrik kablosu, oluklar, metal borular vb. Olmadan delinmiş teknolojik deliklerde, ahşap raflardan doğru çekilir.
Çerçevenin “Fin” versiyonunda, elektrik kablosu genellikle ahşap karşı ızgarada yalıtılmış karşı sıcaklığın iç tabakasına çekilir.
Görünüşe göre teknoloji tekrar edilebilir, çünkü zaman testini geçmiştir, ama bildiğiniz gibi, özde ayrıntıda yer almaktadır.
“Okyanusun ötesinde” her zaman topraklanır ve bir diğeri de bir diğeri, sokak hattına, kalkana, ikincisinden bağımsız, ya yere sürülen bakır pimlere ya da merkezi su borusuna bağlanır. Ayrıca, bir "sıfır" veriyolu vardır ve her bir hat ve elektrikli cihaz (soketler, lambalar, vs.) kendi bağımsız topraklamasına sahiptir.
Metreye yeraltındaki eve kadar 4 kalın kabloya uyuyor. Dünya, sıfır ve iki faz. Kablo üzerindeki bu toprağa ek olarak, merkezi blendajın kendisi ve ölçüm cihazı, eve girerken ayrı bir zemine veya bir bakır boruya veya 2 metre uzunluğunda iki adet 16 mm'lik bakır pim ile veya bir metre derinliğe kadar zemine gömülü özel bir bakır levhayla topraklanmalıdır.
Üç çekirdekli "denizaşırı" kablo bakır tel - "toprak", örgü olmadan gider. Bu, RCD'nin, yol boyunca "sıfır" ve "faz" kablolarının izolasyonuna en ufak bir zarar vermesini sağlar. Ülkemizde toprak teli yalıtılırken sadece son kullanıcılara koruma sağlanır.
Kanada'da bir kural getirilmiştir - uyku odalarını besleyen tüm hatlar, kıvılcımdaki tüketicinin kıvılcımına (fiş, priz, vb.) Duyarlı özel makineler ile donatılmalıdır. Bir kıvılcım bir yerden atlarsa, makineli tüfe çarpar. Pahalı, ama yapılmalı.
Ve bu, elektrik güvenliği sağlayan nüansların sadece bir parçasıdır. Kabloyu keresteden yapılmış evlerde çelik boruya tutmaya karar verdikten sonra ağacın zamanla yerleştiğini hatırlıyoruz. Ayrıca, kaynak malzemenin nem içeriğine bağlı olarak, bu değer önemli olabilir. Bu, çelik borunun gerekli hareketinin / bağımsızlığının bir kablo ile nasıl sağlanacağını önceden düşünmenin gerekli olduğu anlamına gelir, böylece çubuk 2-3 yıl içinde “askıda kalmaz”.
Çelik boruda yoğuşma oluşabilir ve rotanın eğiminden dolayı nem sokete veya bağlantı kutusuna girebilir. Başka bir “baş ağrısı”, geniş bir alanın ahşap evlerinde parkurların nasıl sürüleceğidir. Bir şey 100-150 metrekarelik bir ahşap kulübede çelik borular döşemek. m, ama karmaşıklık tamamen farklı bir görev - 300-500 metrekarelik evlerde. Tahminlerdeki artışa ek olarak, çelik boruların elektrik kablo tesisatı kurulumuna dahil olan işçilerin niteliklerine özel gereksinimler de getirilmiştir.
Bu nedenle, metal borularda kablolamanın pratik olarak uygulanmasının ilginç örnekleri vardır.
Elektrik kablolarını çatı katının ahşap tavanına, 15x15 mm'lik bir çelik kare boruya, 3x2.5'lik bir kesiti olan bir VVGng kablosu kullanarak monte ettim. Dönüşler ve kesimler - 20 mm çapında metal hortum, boru üzerinde iyi kaydırılır.
Ahşap bir evde kablolama, sıkı güvenlik kriterleri
Bu makale ahşap bir evde elektrik tesisatı konusuna ayrılmıştır. Hepimiz biliyoruz ki, ahşap evlerin inşası için moda her zaman var olmuştur, çünkü ahşap, çevre dostu olduğunu iddia eden birçok yapı malzemesine kıyasla büyük avantajlara sahiptir. Ahşap evlerin ana dezavantajı, yanmaya karşı çok iyi bir duyarlılıktır. Bu yüzden, ilk etapta ahşap bir evdeki kablolama, bina güvenliği kriterlerini karşılamalıdır. Çok iyi bir tele sahip olmak yeterli değildir, düzgün bir şekilde monte edilmesi gereklidir. İstatistiklere göre, brüt hataların kurulumunda% 80 oranında, ancak bu ağaç ve herhangi bir yanlış hesaplama, yangına yol açabilir ve yangın, bazı durumlarda, insan yaşamının kaybıdır.
Ahşap evlerde, kablolama öncelikle güvenliğiniz ve sevdiklerinizin güvenliğine bağlı olduğundan, bu konudaki ciddi yaklaşımınız ile başlamalıdır. Ahşap evler için özel olarak yapılmış çok çeşitli koruyucu elektrik malzemeleri bulunmaktadır. Çoğu durumda, bu materyallerin bilgi eksikliği ve bunları kullanamaması temel yanlış hesaplara izin verilir. Ahşap ev sahiplerini bilmedikleri, kurulumda ve elektrikçilerin kendileri tarafından bilinmedikleri veya ihmal edilmedikleri, hatta eğitim, beceri ve deneyime sahip olmayan, kendi kendini eğiten elektrik teknisyenlerinin% 70'i bile bu alandaki tecrübelerimden bile söz etmiyor. Ama en kötüsü bu değil, ama bu keder elektrikçilerinin bu mesleğin bilgisini öğrenmek istemedikleri gerçeği çoğu zaman bu alandaki bilgilerinin sizinkilerden çok farklı değil.
Tel seçin
Bir ahşap evin elektrikçisine başlamak için elbette bağlantı şemasına dikkat etmelisiniz. Ardından bir tel seçmeniz gerekiyor. Bu ahşap evlerde elektrik tesisatı için özel yanmayan veya az yanan teller vardır:
- VVGng (A), VVGng-P (A) bir katı çekirdekli bir bakır tel olup, iki, üç, dört ve beş tel olabilir. Çift izolasyonludur. İç katman, çok renkli boya damarları kullanılarak PVC izolasyondan oluşur. Dış tabaka, yanıcı olmayan bir plastik bileşimden oluşur. Telin "ng" markasına ilavesi - anlamına gelir, yanmaya tabi değildir. Tel kullanım sıcaklığı +50 ila -50 Santigrat derecedir. Harf (A), GOST R IEC 60332-3-22'ye uygun olarak yanmanın yayılma kategorisini gösterir.
- VVGng LS, VVGng-P LS - bu tel, VVGng teline benzer özelliklere sahiptir. Tel tespiti LS markasındaki ilave, yüksek sıcaklıklara ve ateşe maruz kaldığında telin dış yalıtımının, pratikte hidrojen klorit yaymadığını ve ayrıca düşük duman oluşumuna sahip olduğunu belirtmektedir.
- NYM, katı bir çekirdekli bir bakır teldir. Alman VDE teknolojisi ile yapılmış, iki üç, dört ve beş vardiya olabilir. Üçlü izolasyona sahiptir. Damarların iç izolasyonu çok renkli bir renge sahiptir ve polivinil klorürden yapılmıştır. Orta yalıtım, poliolefin bileşimine dayanan malzemelerden yapılmıştır, halojen içermez. Açık, yanıcı olmayan polivinil klorür plastik. Tel yanmaz, GOST 22483'e karşılık gelir.
- RKGM - bakır telli tek damarlı tel. İki izolasyonu vardır. Emaye veya ısıya dayanıklı cila ile emprenye edilmiş dış fiberglas örgü. İç yalıtım yüksek sertlik, halojensiz, organik silikon kauçuktan oluşur. Tel ısıya dayanıklı, yanıcı değildir. Çalışma ortam sıcaklığı -60 ila +180 santigrat derecedir.
Tel satın alırken, TU'ya (teknik şartlar) değil, GOST'ye göre yapıldığı gerçeğine dikkat edin. Kural olarak, TU teli GOST'den çok daha ucuzdur, çünkü yalıtım katının çekirdeğinin ve kalınlığının küçültülmüş bir kesiti vardır.
Ek tel koruması
Ayrıca yanıcı olmayan ilave koruma kullanmak da gereklidir:
Kendiliğinden sönümlenen oluklu boru 16 ila 63 milimetrekarelik bir kesite sahip, içinde telin çekilmesi için tasarlanan ince bir çelik telin bulunduğu plastik bir oluklu borudur. Tel, koruyucu bir kılıfta olduğu gibi tüpe yerleştirilir. Mekanik hasara karşı korumanın yanı sıra, plastik kendiliğinden sönümleme etkisine sahiptir. Isıya veya açık aleve maruz kaldığında, yumuşatır, içindeki tel sıkışır ve sertleşir.
Oluklu boru polivinil klorür, polipropilen, poliamidden yapılabilir. Bu malzemelerin her birinin kendine özgü özellikleri ve renkleri vardır:
- polivinil klorür (PVC) - polivinil klorürün kendi kendini söndüren bir bileşiminden oluşur. Sadece iç mekanlarda kullanılır. -5 ila +50 santigrat derece arasında kurulum sıcaklığı. Küçük bir darbe direncine sahiptir. Renk gridir.
- poliamid - kendiliğinden sönen malzeme olmayan invaziv yanma, UFR'ye karşı dayanıklı, mekanik hasara, dona ve sıcaklığa karşı yüksek bir dirence sahiptir. -40 ila +75 santigrat derece arasında çalışma sıcaklığı. Kısıtlama olmaksızın iç ve dış mekanlarda kullanılır. Renk siyahtır.
- polipropilen - kendiliğinden sönen malzeme, yüksek elastikiyete ve darbe direncine sahiptir, -40 ila +105 arası çalışma sıcaklıkları, yaşlanmaya karşı dirençli, neme karşı. Hem iç hem de dış mekanlarda kullanılabilir, ancak ultraviyole ışınlarına (güneş) doğrudan maruz kalma olmadan. Renk mavidir.
Telleri döşeme yönteminden bağımsız olarak ahşap duvarları, zeminleri, kütükleri veya çubukları geçerken kullanmak gereklidir. Ayrıca, gizli kablo tesisatı döşerken, tavanın içinde, duvarlarında, zeminde kullanmak da gereklidir.
Elektrik kablolarını oluklu bir boruya monte ederken, esas olarak PVC olmayan yanmaz bağlantı kutularının kullanılması gerekir.
Kendiliğinden sönen kablo kanalı
İçinde telin yerleştirildiği bir kapaklı kare veya dikdörtgen kutudır. Kendiliğinden sönen polivinil klorürden (PVC), yanı sıra oluklu tüpün yanmasına neden olmaz. Estetik bir görünüme sahiptir, kurulumu kolaydır, beyaz, kahverengi ve çam ahşap renklere sahip olabilir. Bu tip kurulumda kablo kanalı için dağıtım kutuları kullanılmaktadır.
Bağlantı kutuları
Bağlantı kutularındaki tel bağlantıları çok güvenilir yöntemler kullanılarak yapılmalıdır. Kablolama için hangi telin kullanıldığına bağlı olarak, aşağıdaki bağlantı yöntemleri kullanılır:
- büküm yöntemi - sert, tek damarlı tel
- kalay lehimleme ile büküm yöntemi - sert, tek damarlı ve yumuşak, telli
- bakır veya bakır-teneke kollu telin daha sonra sabitlenmesi ile bükme yöntemi - yumuşak, telli tel
Prizler ve anahtarları
Ahşap evlerdeki prizler ve anahtarlar, yanıcı olmayan çeşitli plastiklerden yapılmış yalnızca dış versiyonda kullanılmalıdır. Ayrıca, arıza olmadan, çıkış mekanizması, anahtar ve ahşap duvar arasında bulunan bir arka koruyucu kapak olmalıdır.
Kapak, bir prizi veya anahtarı kullanırken ahşap duvarı olası kıvılcımlardan korur.
Güç kalkanı
Güç kalkanı yanmaz kendiliğinden sönebilen polivinil klorür veya özel yanmaz plastikten yapılmış harici bir uygulama olmalıdır. İçeride kurulan güvenlik elemanları sadece güvenilir üreticilerden olmalı, ucuz Çin cihazlarına bakmamak daha iyi. Güvenliğinizi hatırlayın.
Evde kullanılan koruma cihazları, sadece telin hesaplanan kesiti üzerinde seçilmelidir ve tel, ekipmanın güç tüketimine karşılık gelmelidir.
Makalede listelenen önerilere uyuyorsanız, evinizde kablolamadan YANGIN, ASLA olmayın!
Bir ahşap evde gizli kablo tesisatı kurulumu
Özel bir ev veya ahşaptan yapılmış bir ev inşa etme fikri, birçok insan için çok çekici.
Bu tür konut özelliklerinin popülaritesi binlerce yıldan beri önemini yitirmez. Ahşap, bir yapı malzemesi olarak, kuşkusuz birtakım avantajlara sahiptir: ekolojik temizlik, rahat bir mikro iklim oluşturma, kurulum kolaylığı ve diğer birçok avantajı yaratma yeteneği. Doğru, bir tane var ama! Ahşap, yanıcı bir yapı malzemesidir ve bu, tüm yangın önleme tedbirlerine sıkı sıkıya bağlı kalınması gereken çok ciddi bir dezavantajdır.
İstatistiğe göre, ahşap binalardaki tüm yangınların yarısından fazlası elektrik tesisatının arızalanmasından kaynaklanmaktadır. Kısa devre, yalıtımın tutuşması ve burada eviniz alevler içinde yutulur ve odun yakmak çok zordur! Çoğunlukla, bu tür olumsuz olaylar, kablolama, kablo ürünlerinin yalıtım katmanına mekanik hasar ve güç kaynağı ağının toplam gücünün aşılması durumunda temel gereksinimlere ve standartlara uyulmamasının bir sonucu olarak ortaya çıkar. Bütün bunlar, ahşaptan yapılmış konutlarda her türlü elektrik tesisatı için geçerlidir.
Ahşap evlerde veya ülkede plastik kablo kanallarına yerleştirilmiş iç elektrik şebekelerinin kablolarını açarak, bu tür nesnelerin en çok tercih edilen elektrifikasyon seçeneği. Bu versiyonda, kablolama her zaman görünür durumdadır ve acil durumlarda, bunları ortadan kaldırmak için acil önlemler alınabilir. Ancak bu seçenek her zaman mülk sahiplerine uygun değildir. Estetik bir bakış açısından ve odanın iç kısmının çekiciliğinden, açık elektrik kabloları, bir retro tasarımın zorunlu bir unsuru değilse, “geçen yüzyıl” dır. Bu yazıda, EIR'nin (elektrik tesisatı kuralları) tüm gerekliliklerini ve standartlarını göz önünde bulundurarak, ahşap bir konut veya konut yapısında gizli kabloların nasıl kablolanması gerektiği sorusuna cevap vereceğiz.
Bu önemli! Çoğu uzman, ahşap binaları da içeren kolay tutuşabilir yapılara gizli elektrik tesisatı kurulmasını önermez. Ancak, tüm yasal belgeler kesinlikle takip edilirse, bu durumda ahşap binalardaki bu tür elektrik kabloları herhangi bir tehlike taşımamaktadır!
Kurulum kuralları
Ahşap binalardaki gizli elektrik kabloları oldukça karmaşık ve pahalı bir süreçtir. Kurulum sırasında, yangın güvenliği önlemlerine, Elektrik Tesisat Kodunun ve State Standard Р50572 1–93'ün gerekliliklerine sıkı sıkıya uymak gerekir. Bu işi yapmakta deneyim sahibi değilseniz, kendiniz yapmaya çalışmak yerine uygun bir elektrikçiyi işe almak daha iyidir. Böyle bir yaklaşım öngörülemeyen sonuçlara ve hatta mülkün tamamen kaybına yol açabilir! Ancak, kiralanan bir yüklenicinin çalışması izlenmeli ve bunun için, ahşap malzemeden yapılmış nesneler üzerinde gizli kablo tesisatı yapmak için temel standartları bilmeniz gerekir.
İşi yapmadan önce, yapı için elektrik şebekesinin prensip ve kablolama şemasının tasarımını yapmak gereklidir. Elektrik kablolarının ve kablolarının, nesnenin yapısal elemanlarına atıfta bulunarak kesin yolunu belirtmeli, elektrik panosunun yerlerini, güç anahtarlarını, elektrik prizlerini ve şebekenin diğer gerekli elemanlarını belirtmelidir. Düzenleyici belge ПУЭ, tüm bu işleri düzenler ve başarısız olmadan yönlendirilmeleri için gereklidir. Detaylı bir plan hazırladıktan sonra, mevcut mevzuatın buna uygun olmamasına rağmen, gayrimenkulün bulunduğu bölgeye hizmet eden enerji şirketinin uzmanı ile koordinasyonu daha iyidir.
Planın geliştirilmesinden sonra, ahşap bir yapıdaki gizli kablo tesisatı kurulumuna geçebilirsiniz. Bu süreç çok zahmetli ve büyük finansal yatırımlar gerektirir, fakat güzellik dedikleri gibi fedakarlık gerektirir. Doğru, maliyetler proje nesnesinin türüne bağlıdır. Ev ahşap veya kütükten inşa edilmişse, inşaat çerçeve ise daha yüksektir, o zaman buna göre daha düşüktür. Her durumda, kablo kanallarındaki açık kablolama tertibatı ile ilgili olarak bu ucuz bir zevk değildir. Aşağıda, aşağıdaki soruları cevaplayacağız: mümkün olan ve kablolama kurulumu sırasında neler yapılamadığı, iş malzemelerinin nasıl seçileceği vb.
Elektrik kablolarını nasıl monte edemezsiniz
Elektrik tesisatı kuralları (PUE), elektrik kablolarının doğrudan binanın ahşap yüzeylerine monte edilmesinde tam bir yasak oluşturur! Ayrıca, tutuşmaya eğilimli son kat yapı malzemeleri ile kaplanamaz. Modern kablo ürünlerinin yalıtım tabakasının yüksek kalitesi için umut edilmemelidir, zira kurulu kablo kanallarında meydana gelen çeşitli olumsuz süreçler ve reaksiyonlar sonucunda hasar görebilir. Bu etkiler arasında sıcaklık dalgalanmaları, nem ve toz birikmesi ve ayrıca yalıtımdaki mikro çatılar bulunur. Tüm bunlar, odun ateşinin daha sonra tutuşmasıyla en çok yangının tutuşmasına neden olan iletkenler arasında bir bozulma olasılığının olduğu bir durum yaratabilir.
Uyarı! ПУЭ'in 7.1.38 maddesine uygun olarak, ahşaptan yapılmış evlerde gizli elektrik kabloları ahşap yüzeylerle temas etmemeli ve bu yapıların özel malzemelerle korunmadan plastik oluklara ve kanallara döşenmelidir. Bu yönetmeliklere uyulmaması yangına neden olabilir.
Plastik olukların ve boruların kullanımı aşağıdaki faktörlere bağlı olarak yasaktır: düşük mekanik dayanım, kemirgenlerin zarar görme olasılığı, yangına karşı zayıf direnç. Ayrıca, bu yapılarda kendiliğinden yanmaya eğilimli odun tozu birikebilir. Metal oluklu kılıflar bile, gizli elektrik kablolarında kısa devre sırasında yangından yapıyı koruyamazlar. Duvarlarının kalınlığı küçüktür ve elektrik arkının yüksek sıcaklığına dayanamayacaklardır. Ahşap binalarda gizli kablolama için kablo kanalları uzun süre duvarları yakmadan kısa devreye dayanmalıdır. Çelik ve bakır borular ve kanallar bu özelliklerle tamamen tutarlıdır.
Tabii ki, elektrik tesisatı kuralları çok muhafazakâr bir düzenleyici belgedir. Modern gerçeklik kendi ayarlarını yapar ve birçok geliştirici, ahşap binalarda cihazın gizli elektrik kablolarının kurallarına uymaz. Bunu, otomasyonun yabancı ülkeler için tipik olan herhangi bir acil duruma karşı koruyacağı gerçeğiyle motive ediyorlar. Fakat biz Rusya'da yaşıyoruz ve düzenleyici çerçevemiz tarafından yönlendirilmeli. Bu tür belgelerin muhafazakârlığı, kurbanlar ve taşınmazların tahribatı ile ciddi kazaların önlenmesine izin verir. Bunu hatırla!
Nasıl kurulur
Gizli bir elektrik şebekesini bir ahşap evde veya kır evinde kurmak için birçok seçenek vardır, ancak bunlardan sadece bir kısmı PUE standartlarına uygundur. Elektrik işi tasarlama ve yürütme süreci, bu belgenin gerekliliklerine ve yangın güvenliği standartlarına tam olarak uymalıdır. Kütük ve ahşaptan yapılmış binalardaki gizli elektrik kabloları, içindeki yalıtımın tutuşmasını lokalize edebilen özel kablo kanallarına döşenir. Oluklara serilir, tahtaya kesilir ve refrakter malzemelerle işlenir. Çerçeve yapıları için, teknoloji daha basittir: kablo kanalları yapının yapısal elemanlarının boşluklarına yerleştirilir.
Ahşap yapıların oluklarında ve boşluklarında saklanan tellerin ve kabloların korunması için en iyi ürünler metal kutular ve borulardır. Bu tür kablo kanalları ek refrakter yalıtımına ihtiyaç duymaz. Yanmaz polimerik bileşimlerden yapılmış oluklu kılıflar ve kutular için, minimum ısı iletkenliği ile yanıcı olmayan contalardan yapılmış tahta ile temasa karşı dairesel bir koruma sağlamak gerekir. Asbest, beton, alabaster veya çimento sıvası, montajı için malzeme olarak kullanılabilir. Koruyucu bandın kalınlığı, kabloların gücü ve kabloların ve tellerin teknik özelliklerine göre hesaplanır.
Ağaçtan yapılan binalarda, PUE'nin gerekliliklerine tamamen uygun elektrik tesisatı kurulumu için en güvenilir seçenek, metal koruyucu kılıflar, borular ve bakır veya çelikten yapılmış kutularda tellerin ve kabloların döşenmesidir. Bakır borular, geniş bir dahili güç kaynağı şebekesi kurulurken çok önemli olan özel aletler kullanılmadan bile kolayca bükülür ve kesilir. Çelik boruların kullanımı, yüksek vasıflı sanatçıların ve özel aletlerin kullanılmasını gerektiren daha emek yoğun bir süreçtir.
Bu önemli! Metal bir kutuya veya boruya gizli elektrik kabloları döşerken, iki önemli teknolojik görevi hemen çözüyoruz: kabloyu veya kabloyu çeşitli mekanik hasarlardan koruyun ve aynı zamanda kısa devre durumunda ahşap bir binanın tutuşma olasılığını ortadan kaldırın!
Elektrik kurulumu için genel şartlar
Kablolama hattı, hatasız olarak, OLC'nin tüm gereksinimlerine uygun olarak muhafaza edilmelidir. Viraj, dal ve dönüşlerin sayısı az olmalıdır. Doğrudan bir rota döşemenin imkansız olduğu bina yapısının bu noktalarında, bağlantı kutularının kurulması gerekmektedir. Bu elektrik tesisat elemanlarını kurarken, herhangi bir durumda bunlara serbest erişim sağlamak için bunları herhangi bir iç yapı ile kapatmak yasaktır. Bölme kutusu olmadan, kabloyu doğru şekilde izlemek imkansızdır, çünkü ana kablodaki dallar bükülmeden veya bükülmeden dik açıda gerçekleştirilmelidir.
Ahşap bir binada bulunan elektriksel gizli kabloların boruları ve kutuları, binanın taşıma kapasitesini zayıflatmamak için yapısal elemanlara derinleştirilmiştir. Kablo kanallarının seçimi, tasarım özellikleri ve kesit alan telleri temelinde gerçekleştirilir. Koruyucu bir kılıf içine yerleştirilen bir kablo, iç alanın% 40'ından daha fazlasını kaplamamalıdır ve aynı zamanda, boru veya kanalın tüm uzunluğu boyunca en yakın bağlantı kutusuna uzanmalıdır. Elektrik tesisatı bölümü birkaç akım taşıyan iletkenden oluşuyorsa, orantılar aynı olmalıdır.
Uyarı! GOST R 50571.15–97 normatif dokümanın 522.3.2 maddesinde yoğunlaşan nemin birikmesi muhtemel yerlerde kılavuzlanır, kablo kanalları eğimli olarak döşenmeli ve tahliye için teknolojik fişler takılmalıdır. Yoğuşma kısa devreye sebep olabilir!
Kabloları ve kabloları seç
Elektrik kablo hattını tasarladıktan ve takip ettikten sonra, her bir düğümün yerini belirleyerek, kablo kanallarına uyacak kablo ve kablo markalarını seçmek gerekir. Ahşap binalar için aşağıdaki kablo ürünleri tavsiye edilir.
- Güç kablosu VVG. Bu, sayısı en çok beş parça olabilen monolitik bakır iletkenlere sahip bir kablodır. Her bir çekirdeğin kendine özgü bir rengi olan PVC yalıtımı vardır, bu da elektrik tesisatının daha kolay kurulmasını sağlar. Kablo, esnek polimerden yapılmış ortak bir dış yalıtım katmanına sahiptir. Ürün hem yuvarlak hem de düz tasarımlıdır.
- NYM güç kablosu. Monofitik akım taşıyan bakır ve üç katmanlı yalıtım damarları ile VVG'nin bir ithalat analogudur. Sadece yuvarlak versiyonda mevcuttur. Ürünün tasarım özelliği, her bir çekirdeğin kendi çok renkli izolasyonuyla kaplanmış olması, tüm çekirdek demetinin ek bir yalıtım tabakası ile doldurulması ve bunun üzerine tüm yapının bir PVC kılıfla kapatılması gerçeğinde yatmaktadır.
Tabii ki, ahşap bir binada gizli bir kablo tesisatı kurarken, diğer uygun kablo ve kablo markalarını kullanabilirsiniz, ancak kullanılan ürünlerde kullanılan sayının en az üç birim olması gerektiğini bilmelisiniz. Tüm kablolama bir topraklama döngüsüne sahip olması gerektiğinden, bu EMP'nin zorunlu bir gerekliliğidir.
Anahtarlar ve prizler
Yuva ve anahtarların bulunduğu yerlerde, metal kutuların montajı için özel yuvalar delinmelidir. Anahtarlar ve prizler için bağlantı kutuları ve bağlantı kutuları, bu ağ elemanlarının kablo kanalları ile güvenilir bir şekilde bağlanmasını sağlayan özel bir teknoloji kullanılarak kurulur. Kablo kanallarının ve diğer parçaların tümünün topraklanması gerektiğinden, kaliteli temas çok önemlidir. Boru ve kutuların kutulara tutturulmasının birkaç yolu vardır, ancak en güvenilir lehim veya kaynaktır. Dişli bağlantılar da oldukça iyi performansa sahiptir.
Uyarı! Elektrik kablosunun veya tellerin parçaları, anahtarlama için gerekli olan kurulum ve bağlantı kutularında ve diğer durumlarda bir miktar marjın oluşturulduğu şekilde kesilmelidir.
Kablo kanalları bakır borulardan yapılmışsa, metal dağıtım kutularına ve montaj ağ elemanlarına girerken ürünlerin uçları alevlenmelidir. Çelik borular dişli bir bağlantı üzerinden monte edilir. Maksimum bağlantı yoğunluğu fındık tarafından sağlanır. Kablo kanallarının ve metal kutuların tamamı, IP-54 sınıfında gizli kablolama için koruma sağlamalıdır, bu da kablolar ve teller üzerindeki toz ve su girişini ortadan kaldırır. Tüm bu gereksinimlerin karşılanması, elektrik tesisatının güvenilirliğini sağlayacaktır ve yangın olasılığını ortadan kaldırır. Aşağıda bir ahşap evde gizli kablo tesisatı kurulumunun tüm aşamalarını ele alacağız.
Gizli kablo tesisatı aşamaları
Yine ahşap evdeki gizli bir güç kaynağı ağının döşenmesinin özel metal kablo kanallarında, dağıtım kutularında ve kablolama kutularında yapılması gerektiğine dikkat edilmelidir. Bu gizli düzenin teknolojisi aşağıdaki aşamalara ayrılmıştır.
- Yol, kablo kanalları, dağıtım kutuları ve kablolama kutularının yerleştirilmesi için hazırlanmaktadır. Bir takımın yardımıyla ahşap oluklar, ağ elemanları için montaj yerleri ve iç geçişler kesilir veya delinir. Çerçeve evler için, işlem, derhal, yapının boş boşluklarındaki kablo kanalları ile başlar.
- Kablo kanalları (borular veya kanallar) kurulum için hazırlanır. Kablolama şemasına göre gerekli parçalara kesilir, temizlenir ve gerekirse dişlidir. İç kovanlar ve diğer ağ elemanları da eğitilmektedir: bağlantı kutuları terminal şeritleriyle donatılmıştır ve diğer tüm bileşenler kirlilikten arındırılmıştır.
- Dağıtım ve montaj kutularının, iç geçişler için boruların, boruların veya kablo kanal kutularının montajı, oluklara yerleştirilmesi ve sabitlenmesi veya yapının diğer boşlukları gerçekleştirilir. Borular kelepçelerle bağlanır, kablo kanallarının büyüklüğüne uyarlanır veya ahşaba özel metal plakalarla gömülür.
- Kurulumun en önemli aşaması kabloların ve kabloların kablo kanallarına çekilmesi ve bunların bağlantısının yapılmasıdır. Çekme işleminden sonra, çekirdeklerin ve yalıtımın bütünlüğünü bir test cihazıyla kontrol etmek gerekir, ancak kabloları, kabloların yalıtımının rengine göre yönlendirilen ağ elemanlarına bağlayabilirsiniz.
Kalitelerini kontrol etmek için gerekli tüm çalışmaları tamamladıktan sonra. Bir test cihazı veya bir prob-ampülü kullanan basit bir test, en uygun seçenek değildir. Elektrik tesisatının doğrulanması için resmi bir araç oluşturma yetkisine sahip olan uygun ekipmanla bir uzmanı davet etmek daha iyidir. Bu sertifika, sadece elektrik şebekesini güvenli bir şekilde kullanmanıza değil, aynı zamanda düzenleyici otoritelerin sorunlarından kaçınmanıza da izin verecektir. Bu prosedürde sakın olmamalı, çünkü kısa devre nedeniyle arızalanabilecek ev aletlerinin maliyeti, böyle bir testin maliyetini çok aşmaktadır! Son aşamada, gizli kabloların tüm yapısı dekoratif veya diğer unsurlarla kapatılır.
Sonuç
Artık ahşaptan yapılmış herhangi bir nesneye gömme montajlı kabloların nasıl takılacağını biliyorsunuz. Doğal ahşaptan yapılmış bir özel ev veya kır evinin elektrifikasyonu oldukça karmaşık, pahalı ve emek yoğun bir süreçtir. Böyle bir işi yapmak için tecrübe ve profesyonel becerileriniz varsa, o zaman elektrik kablolarının kurulumunu cesurca yerine getirin. Aksi takdirde, tüm işleri normlar ve standartlara uygun olarak gerçekleştirecek taraftan bir uzmanı davet etmek daha iyidir ve makaleyi dikkatlice okuduysanız hareketlerini kolayca kontrol edebilirsiniz!
Çevrimiçi ev sihirbazı
İnşa edilen evlerin çoğu, yapılarında kullanılan malzemelerin çevre dostu olmasından dolayı olamaz. İç dekorasyonda kimya ve sentetikler giderek daha fazla kullanılmaktadır.
Suni materyallerin bulunabilirliği ve yaygınlığına rağmen, daha fazla mal sahibi ahşaptan yapılmış evler inşa etmeyi tercih etmektedir. Bu tür binalar dışarıdan, içte rahat ve en önemlisi - çevre dostu!
Ahşap bir ev inşa etmeye karar verdikten sonra, gelecekteki sahipler kaçınılmaz olarak zorluklarla karşılaşacaklardır: bir ahşap evde kablo döşemenin kuralları nelerdir?
Odunun yanıcı ve yanıcı bir malzeme olduğu bilinmektedir. Güvenlik nedeniyle, özellikle profesyonel değilseniz elektrik tesisatı kurallarına uymalısınız.
Makalenin özeti:
Nasıl yapılmaz
Problemler genellikle kabloların nasıl yapıldığına ilişkin talimatların ihlalinden kaynaklanır. Taş veya beton duvarlarda elektrik döşenmesi ile ilgili tüm teknolojiler ve yöntemler ahşap binalar için uygun değildir. Korunmayan bir kabloyu kereste veya fıçı tahtasına sabitlemek kesinlikle imkansız!
Ana otoyol dikilir ve iç kısmının kolay tutuşabilir elemanları altında gizlenmez. Ev tipi güç kaynağı aşırı voltaj olmamalıdır. Koruyucu yalıtım, nem, buhar, toz ve kablo deformasyonundan korunmalıdır.
ПУЭ 7.1.38 'e göre, ahşap tabanların içindeki tellerin döşenmesi kesinlikle yasaktır. Bu yasak, oluklu metal hortumlara ve kanallara döşenen kablolar için de geçerlidir.
Bir fare telden kolayca geçebilir ve duvarların içinde hasar gören kablolar kaçınılmaz olarak yangına neden olur. Uygulamadan: Küçük bir yangın merkezinin bile söndürülmesi son derece zordur.
Kablolama türünü seçin
Bir ahşap evde aşağıdaki kablo türleri vardır:
Aç. Bu seçenek, kabloların özel koruyucu kanallarda döşenmesini içerir. Birkaç avantajı var. Kablolara hızlı erişim. Serilmiş tellerin daha iyi soğutulması. Yeni bir çizgi koyma olasılığı var. Bu yöntem duvarlar için bile tercih edilir. Bunu yapmak için, kirişin duvarlarındaki dekoratif kutular en azından uygun olmayacaktır.
Dikkat edin! Koruyucu kablo kanalları sadece beyaz değil, aynı zamanda bir ağacın renginde de mevcuttur.
İzolatörlerde. Kurulum ilkesi oldukça basittir. İlk seramik izolatörleri takın. Kablo tesisatı yaptıktan sonra. Bir retro tasarlamayı planlıyorsanız mükemmel bir seçenek.
Retro kablolama için istenilen renk ve dokudan özel kablolar alabilirsiniz. Yeni canlandırma stilini takdir etmek için, bir ahşap evde fotoğraf retro gönderme dikkat edin.
Gizli. Açık yöntemin avantajı, bitirme işlerinin tamamlanmasının ardından kurulum olasılığıdır. Gizli kablolama inşaat aşamasında atılmıştır.
Kablolama metal bir oluklu boru ve boruya yerleştirilir.
Tüm kablolar gizlenmiştir. Özelliklerine göre daha güvenilir bir seçenek olarak kabul edilir. Madenler arasında - yüksek iş maliyeti ve daha karmaşık kurulum.
Kurulum tipinin seçimi iki faktörden etkilenir: konu fiyatı ve tasarım.
Bir kablo şeması çizin
Ahşap bir evde üreme kablolama planını çizerek, GOST gereksinimlerine uymalısınız.
Devrenin kilit noktaları elektrik düğümleridir - bir metre, priz, anahtarlar ve bağlantı kutuları. Planı hazırlarken, listelenen tüm noktalar hızlı erişim noktalarına yerleştirilir. Bu daha fazla işlem ve onarımı kolaylaştıracaktır.
Anahtarlar ihtiyaçlara ve tercihlere göre değişmektedir, bu noktaların yerleştirilmesi için katı gereklilikler yoktur. Evrensel çözüm - yerden bir metre. Böyle bir konaklama çoğu insan için uygundur.
Çıkışlar elektrikli cihazlara en yakın konumda bulunur. Bu uzatma kabloları ihtiyacını en aza indirir. Montaj yüksekliği - yerden 250 mm'den 400 mm'ye kadar.
Odadaki soket sayısı tesislerin karesine göre hesaplanır. Her 4 metrekare için - bir çıkış. Koridorda - her 10 karede 1 çıkış. Mutfakta, diğer odalardan daha fazla yer var.
Güç hatları kesinlikle dikey ve yataydır. İzin verilen üst ve alt kablolama ağları. Seçilen seçeneğe bakılmaksızın, zeminden veya tavandan uzaklık 150 mm olacaktır. Tüm kablolar bir araya getirilir ve bağlantı kutularına bağlanır.
Güç kablosu girişi
Bir başka önemli nokta da güç kablosunun girişi. İki giriş seçeneği vardır.
Yeraltı. Daha sağlam ve güvenli bir yol. Kablo, harici etkilerin etkisinden güvenilir bir şekilde korunmaktadır. Minimal mekanik hasar riski. Güç kablosunu zemine yerleştirme derinliği 800 mm'dir. Zemin kısmı bir uyarı levhası ile etiketlenmiştir.
Evin altından geçen kablo, dayanıklı metal bir manşon ile güvenli bir şekilde korunmaktadır. Bu yöntem, inşaat işinin başlatılması aşamasında gerçekleştirilmektedir.
Hava. Kablo CIP'yi uygulayın. Hava koşullarına dayanıklı, dayanıklı bir yalıtım ile karakterizedir. Kablo servis ömrü - 30 yıla kadar. Gereksinimlere göre, güç kablosu evde başlamıyor. Odadaki dağıtım panelinden, oluklu bir hortumda bulunan kablo VVGng'yi bırakın. Giriş noktasında, duvarda kablo girişi için manşonu (metal) takın.
Malzeme seçimi
Hangi kabloların kullanılacağı sorusunu belirleyerek, gelecekteki evlerin bazı özelliklerini göz önünde bulundurmanız gerekir. Yeterli standart 220V veya 380V gerekli olacak mı. Elektrik - eğer elektrikse, en az 8.8 kilowatt güce ihtiyacınız olacak.
Hesaplama tablosunu kullanarak tellerin gerekli kesitini hesaplamak. Ahşap evlerde VVGng, VVGng-P, VVGng LS, VVGng-P LS kabloları ve Alman teknolojisi NYM'ye göre üretilen kablolar kullanılır. Bunlar, katı iletkenler ve en az çift izolasyonlu bakır kablolardır. Dış yalıtım, yanmaz, esnek ve aynı zamanda dayanıklıdır. Sıcaklık aralığı -50 ila +50 derecedir.
Elektrik sayacı, doğruluk sınıfına göre seçilir, ancak ikinci sınıftan daha az değildir. Farklı tarifeler için mevcut seçenekler. Standart tek oranlı ve ekonomik iki tarife.
Çoğu durumda soketler, tasarım ve kablolama tipi için seçilir. Seramik taban, bronz ve pirinç kontaklı anahtarlar ve prizler tercih edilir.
montaj
Kurulum kabloları elle yapılabilir. Eylem planı aşağıdaki gibidir:
İlk aşama kablolama tesisatı kurulumudır. Teller, gelecekteki çıkışların sayısına göre kesilir ve nokta başına 200 mm'lik bir kenar ile geçer. Seçilen kablo tipine bağlı olarak, kablo kanallarına, iç kablolama sistemlerine, seramik izolatörlere monte edilmiş, braketlere sabitlenirler.
İkinci aşama dağıtım kutularının kurulumu.
Üçüncü aşama, anahtarların, soketlerin kurulmasıdır. Alüminyum veya asbest contalarla yapılan anahtar ve prizlerin harici montajı. Teller renk işaretiyle bağlanır.
Dördüncü aşama, avizeler ve aydınlatma tonlarının montajıdır. Ahşap bir ev için ideal avizeler ve metal taban ile tavan.
Beşinci aşama elektrik panosunun montajıdır. Metre plastik veya metal bir kalıba monte edilir. Az miktarda boş alan içeren bir kalkan seçmek daha iyidir. Topraklama Döngüsü: Devre için donatının en uygun çapı 3000 mm uzunluğunda 16 mm'dir. Yer barasından boşaltılan telin enine kesiti giriş kablosunun enine kesitine karşılık gelmelidir.
Gizli kablo tesisatı
Daha karmaşık süreç. Metal kovanlarda veya borularda, duvarların arkasına veya zeminin altına yerleştirilmiş önceden gizlenmiş kablolar.
Kablolama işleminin yapıldığı yerlerde korozyon görünümünü en aza indirmek önemlidir. Bunu önlemek için tüm tasarımlar dayanıklı boya ile boyanır.
Kabloları koruyan kesme borularının ve hortumların keskin kenarları düzleşir. Bir seçenek olarak - plastik tapa kullanımı. Evin sabit bir sıcaklıkta olması planlanmamışsa, borular bir eğim altına monte edilir. Bu teknik, kondensin tahliye edilmesine ve buharlaşmasına izin verir.
Ek işaretli kablolama şeması, pano için - bellek için yapıştırılabilir.
Kurallara göre yapılan kablolama, yıllarca güvenli ve güvenilir bir enerji kaynağı haline gelecektir!