Ters Ozmoz Koruması: DMI-65, Gelişmiş Oksidasyon Süreci ile potasyum permanganat kullanmadan Demir ve Manganez’in uzaklaştırılması için tasarlanmış son derece güçlü bir silika kum ubazlı katalitik aksiyon su filtrasyon ortamıdır.
Membran su filtrasyon sistemlerinde demir kirleme çok yaygındır. Herhangi bir kirlenme gibi, membran sisteminin performans kaybına neden olur, özellikle akı kaybı. Buna ek olarak, demir varlığı membran oksidasyon hasarına karşı daha duyarlı hale getirir.
Ters Ozmoz Koruması bağlamında, tipik demir kirlenme kaynakları
- Çözünür diyvalent demir ve/veya manganez içeren anoksik akiferler
- Ham sudan oksitlenmiş demir ve/veya manganezhidroksit floks
- Demir kompleksleri içeren doğal organik madde (NOM)
- Pıhtılaşma sürecinden hidroksit floklar
- Yem suyu için kullanılan boru malzemelerinden korozyon ürünleri
- Demir içeren silikatlar
Aşağıdaki demir ve manganez kirlenme belirtileri şunlardır:
- Membranların renk değişikliği.
- Bireysel membran test verilerinde kötü tuz reddi.
- Bireysel membran test verilerinde düşük akış.
- Bireysel membran test verilerinde olası yüksek basınç diferansiyel.
- Yem suyunda bildirilen yüksek demir veya manganez değerleri.
- Yüksek basınç diferansiyel ilk dizi rapor.
DMI-65 ön işlem filtrasyon dahil maddi olarak bu semptomları azaltmak yanı sıra toplam RO sistemi yararlanan.
DMI-65, su akışına herhangi bir kimyasal leaching olasılığını ortadan kaldıran diğer katalitik su filtrasyon ortamlarının aksine, sadece bir yüzey kaplama teknolojisi değil, sadece bir yüzey kaplama teknolojisidir.
Çözeltidmi-65 demir (ve manganez) oksidasyon süreci başlatmak için klor veya diğer oksidan varlığında çalışmak için tasarlanmıştır. Bu süreçte oksidan elektronları temizler ve bu işlemde tüketilir. Operatör, atık suda 0,1 – 0,3 ppm serbest klor artıkları olduğundan emin olmak gerekir. Sodyum hipoklorit veya çamaşır suyu (12.5 NaOCl) olarak beslenen klor, nispeten ucuz olduğu için tercih edilen oksidandır, dünya çapında kolayca kullanılabilir ve etkilidir. Ayrıca herhangi bir dezenfektan sürecinin büyük çoğunluğunu gerçekleştirir.
Daha yüksek rejenere dozajların iyon değişim kapasitesini artıracağı iyon değişimi reçineler aksine, Fe ve Mn’yi oksitlemek için gerekenden daha yüksek klor artıkları veya konsantrasyonları ortamın oksidatif özelliklerini artırmaz. Ayrıca, bir RO sisteminde daha yüksek bir serbest klor kalıntısı artık azaltmak ve klor saldırısından membranları korumak için daha kapsamlı bir post tedavi gerektirir.
DMI-65, İçme Suyu Sistemi Bileşenleri için ABD NSF/ANSI 61 Standardı’na ve 2010 su temini (Su Kalitesi) yönetmeliklerinin 31(4)(a) maddesi uyarınca İngiltere ve Galler’de kullanılmak üzere onaylanmıştır ve diğer birçok su arıtma kurumu ve laboratuvar tarafından da test edilmiştir.
DMI-65 Avustralya’da üretilmektedir.
Büyük/Küçük Harf Geçmişi
Orta Teksas’taki bir elektrik santralinde kartuş koruma filtreleri ve RO membranlarının demir kirlenmesinin 30 yıllık geçmişi olan ters ozmoz (RO) sistemi vardı. Kuyu suyundaki Fe ortalama 2.0 ppm idi ve çeşitli ekipman yapılandırmalarına rağmen 0.2 ppm’nin altına düşüremediler. Bu, 5,0 mikron filtre kartuşlarının sık ve pahalı bir şekilde değiştirilmesiyle sonuçlandı. Biri antrasitli, diğeri bir tane de demir kirlemeyi hafifletmek için seri olarak kullanılan iki adet 6′ çapında filtreleri vardı. Bu filtrelerden gelen varolan tüm ortamlar kaldırıldı ve paralel olarak çalıştırılmak üzere borulandı. Daha sonra DMI-65 yüklü ve filtre işlemi ile hemen başarılı oldu. Filtrelerden elde edilen atıktaki demir, Hach DR5000 kullanılarak ölçüldüğünde ortalama 0,007 ppm’dir. Kartuş filtrelerinin değiştirilmesi günler veya haftalar arasında aylara kadar sürdü.
Ters Ozmoz Korumadin’de DMI-65 kullanmanın avantajları
Membran Koruması. Çözünmüş demirin 0,001 PPM gibi düşük seviyelere etkili bir şekilde çıkarılması, demir kirlenme sıklığını önemli ölçüde azaltır ve bu da membran replasman ihtiyacını azaltır ve tedavi sisteminin en uygun düzeyde çalışmasını sağlar. Membranlar pahalıdır, bunların yerine geçme süresi ve üretim kesintileri gibi
Yüksek Akış Hızları. DMI-65’in aşılanmış teknolojisi katalitik filtrasyon medyasının en yüksek oksidasyon oranını teşvik eder. Bu demir ve manganez kaldırma aynı düzeyde elde etmek için önemli ölçüde daha yüksek su akış hızı sağlar. DMI-65, sermaye ekipman maliyetlerinde karşılık gelen bir azalma ile konvansiyonel medyanın iki katına kadar doğrusal filtrasyon hızlarında çalışabilir.
Yüksek Yük Kapasitesi Matris malzemesinin mikro gözenekli yapısı nedeniyle artan yüzey alanı nedeniyle, DMI-65 aynı zamanda filtre çalışır süresini ve geri yıkama arasındaki süreyi uzatabilen ve böylece kesinti, işletme gideri ve israfı azaltabilen daha yüksek demir ve manganez yük kapasitesine sahiptir.
Rejenerasyon Gerekli Değil. Ortam potasyum permanganatihtiyacını ortadan kaldırır düşük kalıntı düzeylerde (0,1 ila 0,3 ppm) sodyum hipoklorit sürekli enjeksiyon ile çalışır.
Geniş Çalışma Ortamı. pH 5,8 ila 8,6’da istikrarlı ve tatmin edici performans ve maksimum çalışma sıcaklığı 113° F (45°C) çalışma ortamını değiştirmek için yatırım ihtiyacını azaltır.
Uzun ömür. DMI-65 bu süreçte tüketilmez ve diğer süreçlere veya ortama göre önemli avantajlar sağlar. Medya katalitik işini yapmak için çürüyen bir kapasite göstermez. 5 ila 10 yıllık bir süre içinde, yatağın birçok geri yıkama işlemleri ile muhafaza katı kaldırmak için, ortam bir yıpranma kaybı parçacıklar ve mekanik aşınma arasında temas oluşur.