Solar kontrol ünitesinin konfigürasyonu ve seçimi, tüm sistemin çeşitli teknik göstergelerine göre ve inverter üreticisi tarafından sağlanan ürün örnek kılavuzuna göre belirlenmelidir. Genel olarak, aşağıdaki teknik göstergeler dikkate alınmalıdır.
1. Sistem çalışma voltajı
Güneş enerjisi üretim sistemindeki pil takımının çalışma voltajını ifade eder. Bu voltaj, DC yükünün çalışma voltajına veya AC invertörün konfigürasyonuna göre belirlenir. Genellikle 12V, 24V, 48V, 110V ve 220V vardır.
2. Nominal giriş akımı ve güneş enerjisi kontrolörünün giriş kanal sayısı
Güneş kontrolörünün nominal giriş akımı, güneş pili bileşeninin veya kare dizisinin giriş akımına bağlıdır. Güneş kontrolörünün nominal giriş akımı, modelleme sırasında güneş pilinin giriş akımına eşit veya daha büyük olmalıdır.
Güneş kontrolörünün giriş kanallarının sayısı, güneş pili dizisinin tasarım giriş kanallarından daha fazla veya ona eşit olmalıdır. Düşük güçlü kontrolörler genellikle yalnızca bir güneş pili dizisi girişine sahiptir. Yüksek güçlü güneş kontrolörleri genellikle birden fazla giriş kullanır. Her girişin maksimum akımı = nominal giriş akımı/giriş kanallarının sayısı. Bu nedenle, her pil dizisinin çıkış akımı, güneş kontrol cihazının her kanalı için izin verilen maksimum akım değerinden az veya ona eşit olmalıdır.
3. Güneş kontrolörünün anma yük akımı
Yani, güneş kontrol cihazının DC yüküne veya invertere verdiği DC çıkış akımı ve veriler, yükün veya inverterin giriş gereksinimlerini karşılamalıdır.
Tasarım gereksinimlerini karşılamak için yukarıda belirtilen ana teknik verilere ek olarak, ortam sıcaklığı, yükseklik, koruma seviyesi ve dış boyutlar ve diğer parametrelerin yanı sıra üreticiler ve markaların kullanımı.