Vakum paleti ve diyafram düzeneği benzer şekilde kapalı konumda tutulur. Boşaltma nedeniyle tanktaki iç basınç azaldığında, tank basıncı ile dış atmosferik basınç arasındaki denge değişir ve ünitenin ayarlanan basıncına ulaşıldığında, diyafram açılır ve havayı içeri alır ve iç basıncı yeniden dengeler. Vakum ayar noktası, +2,0 mbar ile +60 mbar arasındaki bir aralıktan seçilebilir. (+0,8 inç W.C ve +24 inç W.C). Tank güvenli bir basınca döndüğünde valf yeniden kapanır.
Vana tasarımında pürüzsüz, pozitif ve etkili bir çalışma sağlamak için, çeşitli özellikler düşünülmüştür. Gövde, kendi kendini tahliye eder ve damlama halkaları, yoğuşmanın oturma yüzeylerine çökmesini engeller. Teflondan imal edilen bir diyafram ve conta, palet tertibatı kılavuz direkler üzerinde serbestçe hareket ederken, buz oluşumu olasılığını ve vananın açılmasını engelleyen yapışkan artıkları azaltır. Çıkış portu, açıklığı engelleyebilecek kalıntıların girişini önlemek için bir hava başlığı ve ağ koruması ile korunurken, vakum giriş portundaki bir ağ filtre ekranı da aynı işlevi yerine getirir.