Dräger Flame 1500 (IR3)
Dräger Flame 1500 üç kızılötesi sensör ile donatılmıştır. Bunlar, uzak mesafelerden bile hidrokarbon bazlı yangınların algılanmasını sağlar. Bu güvenilirlik, SIL2 uyarınca güvenlik bütünlüğüne yönelik IEC 61508 gereksinimlerini karşılamasını sağlar. Alev dedektöründe ayrıca HART® arayüzler bulunur; bu arayüzler üzerinden örneğin doğrudan yangın alarm sistemine bağlanabilir. Flame 1500 ayrıca düşük güç tüketimine sahiptir.
Flame 1500, kızılötesi radyasyonu üç farklı dalga boyunda ölçer ve bunları hidrokarbonların yanması sırasında üretilen CO2 referans değeriyle karşılaştırır. Alevin titreşiminin analizi ile kombinasyon halinde kompleks algoritma, yangını tanımlar ve parazit kaynaklarını dışlar. Flame 1500 bu sayede kaynak çalışması veya kara cisim radyasyonu gibi olası hata kaynaklarının neden olduğu yanlış alarmları önler.
Paslanmaz çelik veya alüminyumdan üretilen toz boyalı gövde çok sağlamdır ve iklim şartlarına dayanıklıdır. Buzlanmaya ve buğulanmaya karşı koruma için görüntüleme penceresi ısıtmalıdır. Bu da Flame 1500'ü çok çeşitli çevresel koşul altında güvenilir şekilde kullanabilmenize olanak tanır.
Optik Doğrulama Testi (OVT), görüş alanını etkilemeden Flame 1500'ün elektroniklerini ve optiklerini otomatik olarak kontrol eder. Öndeki üç renkli LED, ünitenin durumunu kolayca kontrol etmenizi sağlar. Yeşil normal kullanımı, sarı bir arızayı ve kırmızı bir yangın alarmını gösterir.