Elektrikli ekipman, ışık, aydınlatma
- Tel
Tüm elektrik işleri, performans doğruluk, dikkat, teknik düzenlemelere ve belirlenen standartlara sıkı sıkıya bağlı kalmak zorundadır. Bir ahşap evin elektrifikasyonu planlanırken ve yönetilirken, yetkili bir elektrikçiden tavsiye almanız, düzenleyici belgeleri, temel gereksinimleri ve elektrik teli serme sırasını tanımanız gerekir.
Bir ahşap evde kablolama için gereklilikler
Ahşap evlerde elektrik tesisatı kurulumu, taş evlerin elektriklendirilmesinden bazı farklılıklar ve özelliklere sahiptir. Kabloları tasarlarken ve döşerken, öncelik güvenlik olmalıdır. Sıkı uygulama gerektiren bir dizi temel kural vardır:
- Yanıcı olmayan malzemeler (NYM, VVGng, VVGng-LS) ile elektrik iletkenlerinin yalıtımı.
- Alüminyum iletkenlerin en az 16 mm.kv kesitli bakır iletkenler ile değiştirilmesi gerekir. Kablo, metal kılıfın içinden eve nüfuz etmelidir. Bir odadan diğerine geçiş telleri, sert bir metal boru ile gerçekleştirilir.
- Bir ahşap evin elektrifikasyonu "açık" yöntemini gerçekleştirmek için arzu edilir.
- Kablo kalınlığının doğru hesaplanması ve en az% 30'luk bir marj bırakılması gereklidir.
- Kullanılan malzemelerin kalitesine özellikle dikkat edilmelidir. Yanmaz izolasyonlu bir kablo seçin.
- Gerekirse, bir metal boru kullanmak için gizli kablo tesisatı gereklidir. Oluklu borulardaki kablo döşenmesi yasaktır.
- RCD'nin, toprak döngüsünün ve yıldırım iletkeninin kurulumunu gerektirir. Bu durumda, sadece elektrikli aletler değil, aynı zamanda kablo döşendiği metal borular da topraklanmalıdır.
- Giriş birimi - pano, evin ahşap yapılarından mümkün olduğunca izole edilmelidir. Bazen bir tuğla duvar inşa etmek zorundasınız ve zeminler çimento / beton şapdan yapılmıştır.
Bir ahşap evde kablolama seçenekleri
Kendi evleriyle, yani kablolama ile bir ahşap evde elektrik tesisatı kurulumu üç şekilde yapılabilir:
- Açık (açık) elektrik kabloları özel izolatörlere monte edilir. Bu, çok fazla yatırım gerektirmeyen en güvenli ve en ekonomik seçenektir. Tavanlar ve duvarların yüzeyinde teller yapılır. Retro elektrik tesisatı oldukça pratiktir, ancak karmaşık kurulum şemaları ile yeterli düzeyde işlevsellik sağlayamaz.
- Kablo kanallarındaki kablolar - bir tür açık tip. Her yarım metrede duvara özel kutular bağlanır. Elektrikli süpürgelerin en etkili olduğu düşünülür - kasa içerisinde sabitleme kabloları yapılır. Uygun bağlantı elemanları sayesinde, bir villayı veya ahşap bir evi hızlıca hızlandırabilirsiniz.
- Gizli (kapalı) kablolar, inşaat aşamasında metal boruların döşenmesini gerektirir. Bu şekilde kurulum daha maliyetli ve zaman alıcıdır. Kablolar metal borulara (tercihen bakır) yerleştirilir. Kablo üzerindeki mekanik etkiyi ve basıncı tamamen ortadan kaldırmak önemlidir ve bu, ahşap yapının zamanla küçüldüğü için yapmak zordur.
Bir ahşap evde elektrik tesisatı kendiniz yapın: şemalar
Bir trafoyu yüklemeden özel bir evin elektrifikasyonu için mevcut standartlara göre güç tüketimi 15 kW'dan fazla olamaz. Bu gösterge, aynı anda elektrikli cihazların açılma gücünü toplayarak hesaplanır. Sonuç 15 kW'dan azsa, giriş otomatını 25A'ya ayarlayın, aksi takdirde bir transformatör de gerekli olacaktır.
Bağlantı şemasının geliştirilmesinde bağlantı noktaları farklı tüketim gruplarına ayrılır. Örneğin, aydınlatma cihazları bir otomatik makineden beslenir, soketler için ayrı bir cihaz, cadde aydınlatması için ek bir cihaz gereklidir.
Kişisel otomatik makinelerin ve ayrı bir güç kaynağı dalının güçlü bir elektrikli teçhizat altında yapılması arzu edilir: elektrikli ocak, kazan veya elektrikli boyler. Ayrı güç kaynağı makineleri ve serbest ayakta imalatlar gerektirir.
Bu önemli! Güvenlik nedeniyle, güç kaynağının şube sayısını artırmak daha iyidir - bu tür bir önlem, bağlantının potansiyel olarak tehlikeli alanlarının azaltılmasına katkıda bulunur.
Aşağıda, kendi elleriyle özel bir ahşap evde örnek bir bağlantı şeması bulunmaktadır.
Planın geliştirilmesinde bazı nüanslar:
- Elektrik tüketimini izleme kolaylığı için giriş otomatiği ve güç kaynağı kuruluşunun ölçüm cihazı sokağa yerleştirilmelidir.
- Dış mekanda kullanım için, sayaç ve otomatik koruma, nem, kir ve toz girişini engelleyen kapalı bir muhafazada olmalıdır. Boks koruma sınıfı en az IP-55. Ahşap yapının içine yerleştirilen kutulara yönelik gereksinimler biraz daha düşüktür - IP-44, ana durum - metal gövdesinin uygulanması.
- Acil bir elektrik kesintisi durumunda, RCD'nin yerleştirilmesi gerekir - cihaz şebekede kısa devre durumunda çalışır.
Kendi elleriyle bir ahşap evde elektrik tesisatı: adım adım talimatlar
Güç kaynağı projesinin geliştirilmesi
Elektrik tedarik organizasyonunda (RES) bireysel bir projenin geliştirilmesi için, daha fazla iş için temel olacak teknik şartların elde edilmesi gerekmektedir.
Bir ahşap evin temini tasarımı aşağıdaki sırayla gerçekleştirilir:
- Tüm elektrikli cihazların gücü maksimum doğrulukla hesaplanır. Aşağıdaki tablo, ev eşyalarının ortalama güç tüketimini göstermektedir.
- Bütün evin teknik çizimi. Projede, ayrı bağlantılara sahip lambaların, soketlerin, anahtarların ve cihazların konum noktalarını şematik olarak gösterir. Bu aşamada odanın içini, mobilyaların yerini ve aydınlatma noktalarını planlamak zaten gerekli.
- Her elektrik noktası için kablo tipini belirleyin. Topraklama ve anahtarlı soketler kullanıldığında, iki çekirdekli üç telli bir kablo bağlanır.
- Proje dağıtım kutularının kurulum noktalarını gösterir. Bitişik iki oda için bir kutu kurmak daha iyidir.
- Şemada, her bir cihazın gücünü belirtmeniz gerekir. Ayrıca, eğer ekipman bir elektrik motoru ile donatılmışsa, o zaman proje motorun başlangıç gücünü hesaba katar.
- Kablo geçiş hattına açılan pencere, kapı, zemin ve tavan arasındaki mesafe şematik olarak gösterilmektedir. Bu etiketler, onarım ve montaj çalışmaları sırasında kabloların hasar görmesini önleyecektir.
Elektrik arzını organize ederken ve bir proje hazırlarken, sadece kişisel isteklerle değil, aynı zamanda belirli gereksinimlerle de yönlendirilmelidir:
- Sadece dikey veya yatay kablolamaya izin verilir.
- Tüm teller kesinlikle doğru açılarda gerçekleştirir.
- Prizler, anahtarlar ve bağlantı kutuları serbestçe bulunmalıdır.
- Kurallara göre, anahtarların montajı zemin seviyesinden 0,6-1,5 metre mesafede gerçekleştirilir, kablo yukarıdan beslenir.
- Soketlerin optimum yerleştirme - yerden 0.5-0.8 m, önerilen sayıda priz - 1 adet. 6m² Çok sayıda ev aletleri satan oda daha fazla olacaktır.
- Kapı / pencere açıklıklarından 10 cm'den daha yakın kablolara izin verilmemelidir. Tellerin metal elemanlar ve bitişik teller ile temasını önlemek gerekir (izin verilen minimum mesafe 0,5 cm'dir).
Ekipman ve kablo seçimi
Uygun kabloyu belirlemek için karmaşık hesaplamaları önlemek için, referansı elektrik mühendisliği ile kullanabilirsiniz. Telin iletken kesiti doğrudan beklenen yüklere bağlıdır.
Ekipmanın ve elektrikli cihazların güç tüketimi teknik pasaport veya kullanım kılavuzunda belirtilmiştir. Bu değerlere dayanarak ve kabloyu istenen enine kesitin kablolarıyla seçer. Giriş kablosunun boyutunu belirlemek için, takılı elektrikli cihazların gücünü özetlemelisiniz.
Konsey. Bir ahşap ev için "NG" etiketli bir kablo seçmelisiniz (yanmayı desteklemeyin) ve "LS" (düşük duman). Genellikle, iç kablolama için 2,5 mm ve 1,5 mm kesitli teller kullanılır.
Giriş devre kesicisi, maksimum yükte evin elektriğinin kesilmemesi, ancak kısa devrenin önlenmesi için bir devrenin kırılması için yeterli olan bir derecelendirme ile seçilir.
Tek fazlı güç için, devre kesici aşağıdaki gibi seçilir:
- Elektrikli cihazların toplam gücünü hesaplayın ve IHOM = P / U * cosf formülünü kullanarak maksimum akımı belirleyin. Cosf parametresi 0,8'dir. Ortaya çıkan değer% 10 arttırılır ve makinenin çalışacağı mevcut oran alınır. Kural olarak, bu değer 25 A'dan fazla değildir.
- Ik = 3260 * S / L formülünü uygulayarak kısa devre akımının değerini belirleyin, burada S kablo kesit alanıdır, L kablo uzunluğudur. Hesaplama, ağ bölümünün, çekirdeklerin en küçük kesitindeki maksimum uzunluğa sahip olması için gerçekleştirilmelidir.
- Otomatikman karakteristiği, kısa devre akımının (SC) nominal akım değerine oranı ile belirlenir. Karma yüklü ağlar için (özel evler) en uygun tip "C" devre kesicilerdir.
Anahtar ve priz seçerken, bazı parametreler dikkate alınır:
- ekipmanın tasarlandığı akım miktarı;
- kurulum seçeneği: harici / gizli kablolama;
- Anahtarların sayısı - anahtarlar için, yer sayısı - soketler için.
Soket ve dimmer seçimiyle ilgili ek öneriler:
- Yüksek güçlü ev aletleri (elektrikli ocaklar, çamaşır makineleri, kazanlar, şömineler, buzdolapları vb.) Zorunlu topraklamaya tabidir. Bu gibi durumlarda topraklama kablosunu bağlamak için bir terminal ile soketlerin kullanılması tavsiye edilir.
- Tees önlemek için gereklidir. Çeşitli elektrikli cihazların eşzamanlı bağlantısı için bir grup priz veya çift model monte edilmiştir.
- Anahtar seçimi aydınlatma modu tarafından belirlenir. Birkaç ışık kaynağının veya bir lambanın aynı anda açılması için, iki ve üç tuşlu - farklı modlar için anahtarı bir tuşa ayarlayın.
Otomatik makinenin kurulumu ve güç kaynağının girişi
Geliştirilmiş şemaya göre, bağlantı kutularını kurarlar, anahtarlar, prizler ve aydınlatma cihazları için bağlantı noktalarını işaretlerler. Belirtilen yerde elektrik panelinin gövdesini monte edin ve aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:
- Sayacın gövdesine montaj.
- Metal bir profil üzerinde bir giriş otomatının montajı (din rayı). Bipolar faza ve nötr otomatiğe yol açar.
- Sayacın terminalleri (çıkış terminalleri) giriş otomasyonunun girişine bağlanır.
- Kabloyu evin içine koyun ve sayacın giriş terminallerine bağlayın.
- Din rayına takılı voltaj rölesi, RCD, farklı güç grupları için makineler (aydınlatma, prizler).
Evin içine kablo girişi yeraltında ya da hava ile yapılır. İkinci seçenek daha ucuzdur, ancak böyle bir tedarik daha az güvenilir olarak kabul edilir. "Hava" girişinde kendinden destekli yalıtımlı teller kullanılır. Ana durum, evdeki giriş alanında yanmaz bir manşonun kurulmasıdır.
Yeraltı yönteminde, besleme kablosunu çeşitli etkilerden korumak için metal bir boru kullanılır. Kabloyu bu şekilde döşemek mutlaka dağıtım şirketi ile tutarlı olmalıdır.
Kablo döşeme, anahtar ve priz kurulumu
Pafta planına göre seçilen bölümün telleri kapalı veya açık bir şekilde döşenir.
Ahşap bir evde iç kablolama teknolojisi bunu kendiniz yapın:
- Kablo güzergahı hazırlayın - milleri yapın. Bağlantı kutularını kablo bağlantı noktalarına monte etmek için, duvarları “diktikten” sonra bile bunlara ücretsiz erişim sağlayın.
- Fişli metal manşonlarla duvarlardan geçiş yapın.
- Anahtarlar ve prizler için metal kovanlar takın - bu tür önlemler kısa devre durumunda yangın olasılığını önemli ölçüde azaltır.
- Kablo güzergahı altındaki boruların iç çapı% 40'tan fazla doldurulmamalıdır. Metal boru kesimleri temizlenmeli, parlatılmalı ve keskin kenarlar kablo kılıfına zarar vermeyecek şekilde temizlenmelidir.
- Boruları kelepçelerle duvarlara takın. Metal manşonlarla sabitleme borunun manşonun içine doğru parlamasıyla oluşur.
- Kabloyu borudan çekin ve tellerin yalıtımını metal boru gövdesine kontrol edin.
- Kabloyu kesin, dağıtım kutularında 20 cm ve daha fazla bir boşluk bırakın. Telin iletkenleri, PPE kapaklarıyla yalıtılmış bir büküme bağlanır.
- Ardından, teller soketlere ve anahtarlara bağlanır.
Kendi evinizle bir ahşap evde elektrik tesisatı yapmak için duvar kablosu kanallarını nasıl kullanacağınızı adım adım göz önünde bulundurun:
- Mevcut plana göre, kablo geçişi hatlarını işaretleyin.
- Bir kablo kanalı seçin, enine kesit geçen kablo sayısına bağlıdır.
- Kutu kapağını sökün ve duvar veya tavandaki vidalarla sabitleyin (plana göre). Montaj aralığı - 0,5 m, dönüşler vidalarla ayrıca sabitlenir.
- Bağlantı kutularını belirtilen yerlere takın.
- Kabloları kablo kanallarına yerleştirin ve kapağı açın. Soketleri ve anahtarları bağlamak için bir kablo marjı bırakın.
- Soketlerin, anahtarların kablolarını, makinelerin terminalleri ve bağlantı kutusunun yöntemlerinden birini kullanarak bağlayın:
- kendinden sıkılan terminaller (Wago) kullanarak; Terminaller, izolasyonlu kablo bölümünün boyutuna göre seçilir; bağlamak için 10 cm yalıtım kaplamasını çıkarmak yeterlidir;
- kabloların yalıtkan kapaklarla sabitlenmesi (bükülme için çıplak kablonun uzunluğu kapağın uzunluğunu geçmemelidir); Cihazın içinde, kabloyu güvenilir bir şekilde sıkıştıran konik bir yay bulunur;
- çıplak tellerin sıkı bükülmesi - bu durumda, yalıtım kablodan 4 cm kadar temizlenir; tellerin tüm ek yerleri lehimlenmeli ve daha sonra yalıtım bandı ile sarılmalıdır.
Bu önemli! Bağlantı sayısı, sistemin yükleri aktarma yeteneğini etkiler - daha fazla, yük kapasitesi daha da kötüdür.
RCD ve topraklama
Topraklama devresinin düzenlenmesi aşağıdaki eylemleri içerir:
- Metal çubukların çapı 3 cm / uzunluk 3 m.
- Her iki tarafın uzunluğunun 1 m olduğu bir üçgen şeklin 30 cm derinliğinde bir siper kazın.Genel üçgenin köşelerine metal çubuklar takın.
- Kaynak ile metal köşeler arasında takviye bağlantısı.
- Bir köşeye bir köşebent (halka) bağlayın ve üzerinde 1 cm kalınlığında bir çelik çubuğu sabitleyin.
- Çubuk serilir, böylece elektrik panelindeki topraklama iletkeni ile bağlanır. Sarı-yeşil renkteki kabloların topraklama damarlarının izolasyonu.
Paneldeki ölçüm cihazından sonra RCD'nin yerleştirilmesi istenir. Bu cihaz, ekipman muhafazasında kaçak olması durumunda bir kişiyi elektrik çarpmasından koruyacaktır. RCD parametreleri, ağdaki anma akımının değerine göre seçilir. Böyle bir koruyucu cihaz, özellikle yüksek nem oranına sahip odalarda (banyo, banyo, havuz vb.) Özellikle önemlidir.
Kendi elleriyle bir ahşap evde kablolama: video
Yaygın Yeni Başlayanlar
Bir ahşap evin elektrifikasyonu sorumlu bir olaydır. Yangın organizasyonlarının istatistiklerine göre, ahşap yapıların çoğu, esas olarak elektrik tesisatındaki bir arızadan dolayı tutuşmaktadır. Bazı acemi sihirbazları profesyonellerin tavsiyelerini görmezden gelebilir ve bazı ciddi hatalar yapabilir:
- Ahşap tavan yapıları altında kabloların gizlenmesi.
- Kaidenin altındaki kabloları döşemek.
- Tel oluklu PVC boru döşemek için kullanın. Malzemenin pratik özelliklerine ve kurulumunun kolaylığına rağmen, ahşap binaların elektrifikasyonu için PVC boruların kullanılması yasaktır.
- Yalıtılmış kablonun metal bir boru kullanmadan grottodaki yeri.
- Soketler ve anahtarlar için plastik kutuların kullanımı.
Ahşap bir evde elektrikçi: diyagramları + kurulum talimatları
Ahşap, konut binalarının inşası için çevre dostu bir malzeme olarak kabul edilir, bu nedenle ahşap veya yuvarlak kütüklerden güzel ve konforlu evlere olan talebin azalmaması şaşırtıcı değildir.
Her şeyden önce, bir konut evin elektrik tesisatı açısından güvenli olmalıdır. Bu bağlamda, bir evin evinde bir elektrikçiyi nasıl yapacağımızı düşünürüz, böylece kiracıların sağlığına zarar vermemek ve mülkün güvenliğini sağlamak.
Genel kablolama gereksinimleri
Betonarme ve tuğla yapılardaki ahşap evler arasındaki ana fark, yüksek derecede yangın tehlikesidir. Bu, artan ekipman gereksinimlerinin elektrik ekipmanı, kablolar ve kurulum koşullarına uygulandığı anlamına gelir.
İstatistiğe göre, ahşap evlerde veya ahşap süslemeli evlerde yangın veya yangın vakalarının yaklaşık 1/2'sı elektrikçilerin brüt hatalarından kaynaklanmaktadır. Soketi monte etmek yanlıştır, kabloları terminal kutusuna dikkatlice bağlamak için yeterli değildir, zemin kurallarını görmezden gelmeyin, bir yangın meydana gelebilir ve bundan sonra - bir yangın.
Elektrik tesisatının temel kurallarının iki nedenden ötürü gerekli olduğunu bilin: kurulum veya onarım işinin bir parçasını bağımsız olarak yerine getirebilmek ve vicdansız "uzmanların" eylemlerini kontrol edebilmek.
Aşağıdaki gereksinimleri göz önünde bulundurun:
- Kabloların ve elektrikli ekipmanın teknik özellikleri, her bir ayrı grubun cihazlarının maksimum güç tüketimine karşılık gelmelidir.
- Soketlerin, anahtarların, acil kapatma cihazlarının çalıştırılması, kendilerine tahsis edilen yük dikkate alınarak yapılmalıdır.
- Kabloların, kabloların, terminal bağlantılarının düzenli ısıtma ile kullanılması yasaktır.
- Yangının kablodan ahşap veya diğer yanıcı malzemeden yapılmış yapılara yanmaz korumayı kullanarak tamamen ortadan kaldırılması gerekir.
Kablolama ev sahipleri, aileleri (özellikle küçük çocuklar) ve evcil hayvanlar için tamamen güvenli olmalıdır.
İnternette yayınlanan video incelemeleri ve talimatlardan gelen materyaller oldukça tartışmalıdır. Bu nedenle, iş tulumlarındaki kişilerin fikirlerine tam olarak güvenmemelisiniz. OLC, SNiP, GOST'nin bölümleri - düzenleyici dokümantasyondan alıntılara odaklanmak gerekir.
Gç hattını eve girme
Rusya ve diğer bazı ülkelerde (örneğin, tellerin yeryüzünde saklandığı Avrupa'dan farklı olarak, elektrik tüketicilere yüksek güç hatları ile ulaşır) son desteğe kadar. Ayrıca, kullanıcılara üç şekilde iletilir:
- kendinden destekli yalıtımlı tel (CIP);
- yer altında;
- Halat üzerinde (son derece nadiren kullanılır).
İlk seçenek - en popüler.
Elektrik ölçüm cihazları da otomatik makine ile monte edilir. Özel kalkanlar (SCHE) bunun için özel olarak tasarlanmıştır. Kurallara göre, SCRM hem evin cephesine hem de binaya monte edilebilir, daha sonra bağlantı şeması biraz değişecektir.
Ahşap yüzey boyunca uzanan telin yalıtımı için yanmaz bir kutu veya oluk kullanın. Duvarlardan ve zeminlerden geçiş metal koruyucu kılıflarda gerçekleştirilir, plastik analoglar kabul edilemez. Ancak kablonun virajlarda bükülmesini önlemek için plastik bir conta kullanılması tavsiye edilir. Polimerik malzemeler, alev geciktiricilere (örneğin, özel boya) sahip yangın geciktirici çözeltilerle işlenir.
Evin içinde CIP açılmıyor. Normlara göre, sadece bakır teller yanıcı yapıların içine ve üstüne serilebilir, bu nedenle alüminyum analogları da dışlanmalıdır. Bir tahta evde hangi kablonun yapılacağını anlamak için, yalıtım tipine dikkat etmelisiniz. Bir ahşap ev için en iyi seçenekler VVGng ve NYM'yi tanıdı.
Ölçüm paneli cepheye sabitlenmişse (örneğin, servis şirketinin talebi üzerine), CIP makineye bağlanır ve daha sonra, MSB - dağıtım evi billboard - VVGng çekilir.
Yeraltı kablo döşenirken dikkat edilmesi gerekenler:
Elektrik kablosunun binaya girmesi için yeraltı yönteminin CIP kullanmaktan daha pahalı ve daha karmaşık olduğunu belirtmek gerekir.
Cihazın elektrik panelinin özellikleri
Harici olarak, pano, plastik veya metal (tercihen), makineler için bir bağlantı elemanları ve bir elektrik ölçüm cihazı bulunan bir kapıya sahip bir kutudır. Boyut sınırları yoktur ve yeni bir kutu kurulduğunda, daha fazla bağlantı için her zaman boş alan bırakırlar.
Bu DIN rayına sağlanan otomatik koruma monte edilmiştir. Otomatanın nominal değeri doğrudan bağlı hattın parametrelerine bağlıdır: soket grubunun izin verilen sınırı 16 A ise, otomat otomatik olarak bu değere karşılık gelmelidir.
Otomatik makinelerin varlığında, bir RCD'nin kurulumu isteğe bağlıdır, ancak kurulumunu ihmal etmeye değmez. Kaçak akım sırasında ek koruma tetiklenir. Elektriğin evdeki akışını engellemek gerektiğinde, manuel UZO bağlantısını kesin. Ekipmanın pahalı maliyetine rağmen, sorumlu elektrikçiler, elektrik şebekesinin ahşap bir evde güvenli kullanımını arttıran, bölgeye koruma sağlamak konusunda ısrar ediyorlar.
Kablolama kurallarını aç
Açık kablolama yolları, EMP'nin gereklilikleriyle çelişmemelidir, bu nedenle, aşağıdaki ürünlerin duvarların, bölmelerin veya tavanların ahşap yüzeylerine kabloların bağlanması için kullanılabilir:
- seramik veya porselen izolatörler;
- Yerleşik kablo kanalı ile zemin kaide;
- oluklu ve sert PVC borular;
- PVC kutu;
- metal kutu ve boru.
Belirli ürün isimleri proje belgelerinde belirtilmiştir ve ahşap yapılarla ilgili olarak bir yangın güvenlik sertifikası ile birlikte sunulmalı ve "ng" ile işaretlenmelidir (yanmayı desteklemediğinden).
Kablo kanallarının seçimi ile ilgili herhangi bir soru bulunmuyor, çünkü inşaat mağazalarında hem renk hem de genişlikteki ürünleri alabileceğiniz ve ilgili aksesuarlar - fişler, tornalama elemanları, adaptörler gibi bir takım ürünler alabiliyorsunuz. Tek duvarlı kalın duvarlı, oldukça geniş ürünleri seçmek daha iyidir (çift kilitli kutuların bakımı daha zordur).
Kurulum için gereksinimler ve öneriler:
- Kablo ve koruyucu aksesuarlar, yanmayı sürdürmemeli, yani “ng” olarak işaretlenmelidir. Ahşap evler için en iyi seçenek - VVGng-ls (azaltılmış duman emisyonu ile).
- Montaj - yanmaz taban için metal bir platformun varlığı, elektrikli cihazların kullanımının güvenliğini arttırmak.
- Anahtarlar ve prizler - sadece havai, harici.
- Kablonun ahşap duvarlardan, katlardan, bölmelerden geçişini organize etmek için metal manşonların kullanılması.
Kol kovanları, yanıcı yapının her bir yanından 1 cm dışarı çıkması gereken kalın duvarlı bir metal borunun kesitleri olup, kablonun deforme olmasını önlemek için, kovanların kenarları plastik astarlarla korunmaktadır.
Bir ahşap evde döşeme yapmak için bir elektrik kablosunun bir kesitini seçerken, genel olarak kabul edilen standartlara göre yönlendirilirler: prizler için 3 x 2,5 mm, güçlü elektrikli ekipman için 6 mm²'den (örneğin elektrikli sobalar), aydınlatma grubu için 3 x 1,5, vb. "Mümkün olduğunca az" ilkesiyle üretilen grupların oluşumu, yani 4-5 çıkışlı bir blok, ayrı bir çizgi olarak yayılır ve ayrı bir makine oluşturur.
Kablolardan kurtulmak isteyenler, izolatörlere açık kablolar kullanırlar. PUE standartlarına göre, açık bir biçimde, bir ahşap yüzeyden 10 mm veya daha fazla mesafede yalıtılmış tellere sahip olmasına izin verilir. 20. yüzyılın ortalarında aktif olarak kullanılan yol yine modaya dönüşüyor, bu yüzden retro kablolara dikkat edeceğiz.
Bir ahşap evin inşasından birkaç yıl sonra büzülme meydana gelir, bu nedenle tellerin sarkması kaçınılmazdır. Hatların hoş olmayan görünümünü diş telsiz olmadan korumak için, teller izolatörlerin üstünde ve altındaki bağlarla bağlanır.
Kapalı kablolama için kablolama yöntemleri
Gizli kablolama arasındaki temel fark - kurulum yöntemlerinin kullanımına ilişkin bir kısıtlama. PUE standartlarına göre, gizli kablolama yapıldığında metal manşonlar, plastik kutular ve PVC oluk kullanmak kesinlikle yasaktır. Tüm ürünler mutlaka yerelleştirme kabiliyetine sahip olmalıdır. Bunun birkaç nedeni var:
- PVC ürünleri, kemikleri kemirgenlerden korumaz;
- Yükleme sırasındaki yalıtımın en ufak bir hasarı bile, yük arttıkça plastik bir yanma ve iltihaplanmayı daha da artırabilir;
- Metal hortum lokalizasyon özelliklerine sahip olmayan spiral şekilli bir üründür, bu da ahşap tozunun bile korumanın içine kolayca girebileceği anlamına gelir.
Yangın ve elektrik güvenliği yönetmelikleri, gizli kablolama için sadece iki tip ürünün kullanılabileceğini belirtir - metal boru ve bu amaç için özel olarak tasarlanmış benzer bir kutu. İç kısımda, metal elemanlar çalışma sırasında korozyona maruz kalmayacak şekilde galvanizlenmeli veya boyanmalıdır.
Güçlü bir bağlantı için çan şeklinde veya benzer bir yöntem yeterli değildir, bu yüzden lehimleme, elektrik kaynağı, kaplin ve dişli bağlantıları kullanırlar.
Metal hortumların, olukların ve pvc kutuların kullanılmasına da izin verilir, ancak ekipmanın yanmaya vermeyen bir malzemeden yapılmış bir astardan yapılması şarttır: beton, alabaster, alçı.
Kapalı bir elektrik tesisatı döşemenin ana aşamaları:
- Parçanın düzeni. Broach çizgilerinin hesaplanması gerekir, böylece dönüş sayısı ve kesişme noktalarının en azıdır.
- Duvar ve katların hazırlanması. Delme, delme delikleri içerir.
- Metal boruların döşenmesi. Ürünün boyutu, kablonun dahili alanın yarısından fazlasını kaplayacağı şekilde seçilir.
- Anahtarlar ve prizler için metal kutuların montajı. Bakır borular, flare yardımıyla, çelik - kutuların yardımıyla bağlanır.
- Terminal kutularının montajı. İdeal olarak, borulara kaynaklı bir yöntemle veya% 100 topraklama sağlamak için lehimleme ile bağlanmalıdırlar.
- Elektriksel ölçümler. Tüm metal yapı elemanları PE veri yoluna bağlanmalıdır (istisnasız olarak, hatlar bir topraklama iletkeni ile birlikte olmalıdır).
- Borular içine kablo çekiliyor. Telleri metal boruların içine yerleştirmek için özel çekme kabloları kullanın.
- Soket ve anahtarların montajı. Kabloyu keserken, ekipmanın onarımı veya değiştirilmesi durumunda küçük bir kablo telinin yapılması gerekir.
Gizli kablolamanın kablolanması tamamlandıktan sonra, elektrik laboratuvarının temsilcileri ile iletişime geçmelisiniz. Birçok kişi, kablolama durumu ve kurulumun kalitesi ile ilgili teknik bir raporun zorunlu bir doküman olduğunu unutur.
Çelikten gizli kabloların ve hatta bakır boruların kurulumunun malzemenin bakış açısından dezavantajlı olduğu anlaşılmalıdır. Pahalı malzemeye ek olarak, paranın bir kısmını iyi uzmanlar üzerinde harcamak gerekir, çünkü elektrik tesisatından uzak bir kişi gizli kablolama tasarımı ile baş edemez ve kurulum için nitelikli bir uzman gerekir.
Toprak döngüsü nedir?
Bir ahşap ev için elektrik şebekelerinin tasarımı, mutlaka bir toprak döngüsünün montajı üzerine bir bölüm içerir; bu, binaya giden tüm enerji kaynağı sisteminin güvensiz kabul edilmesini gerektirmez. Topraklama cihazlarının çeşitli yöntemleri vardır ve yasaklara rağmen, hepsi hala kullanılmaktadır.
Konturu hurda malzemelerinden üretmeyi reddetmek gerekir - bu tehlikelidir. Metal köşelerin ve lastiklerin “üçgeni” ni düzenlemenin geleneksel yolu, yerel alanda serbest alan gerektirir, üstelik, 2013'ten beri modern standartlara uygun olmayan bir şekilde yasaklanmıştır (GOST R 50571.5.54-2011).
Bir banliyö bölgesinde, topraklama anahtarlarının bir hatta veya evin çevresine monte edildiği modüler bir pim topraklama yönteminin uygulanması mantıklıdır. Sitede etkileyici boş alan tahsisi gerektirmez çünkü tüm öğeler mevcut nesneler boyunca bulunur. Pimi yere koymak için sadece bir zımba gereklidir.
Akım taşıma kapasitesini arttırmak için, fabrika yapımı elektrotlar bakır ile kaplanır ve tüm bağlantılar, dişler ve kavramalar montaj işlemi sırasında iletken macun ile bulaşır. Kural olarak, paslanmaya anti-korozyon katkı maddeleri dahildir. Agresif dış ortama karşı koruma olarak, tüm bağlantılar su yalıtım malzemesi ile sarılır.
Pim tipinin hazır topraklama sistemlerinin avantajları verimlilik, düşük işçilik maliyetleri, yer tasarrufu, ana dezavantaj yüksek maliyettir. Bunun sebebi, ahşap evler ve kır evlerinin pek çok sahibinin fabrika ürünleri yerine bir toprak döngüsü oluşturmak için metal köşe veya bağlantı parçaları kullanmasıdır.
Yangından Korunma Önlemleri
Ahşap bir evdeki tüm elektrik işi sürecini güvenlik açısından analiz edersek, ana kuralları ayırt edebiliriz:
- RCD'nin doğru seçimi ve kurulumu;
- topraklama devresi modüler pim yönteminin kurulumu (4 ohm'luk bir dirençle);
- eş potansiyel bağlanma sistemi;
- ağ boyunca topraklamanın sürekliliğini sağlamak;
- sadece havai çıkışların montajı;
- gizli kurulum - metal kutularda ve borularda.
Elektrik işinin sonunda, kaza sonucu oluşan yangın veya elektrik çarpması riskleri ile birlikte, ev aletlerinin, kabloların yetersiz olması nedeniyle arızalanması tamamen ortadan kaldırılmalıdır.
Konuyla ilgili yararlı video
Elektrik tesislerinin döşenmesi ve döşenmesi sürecinde, sadece profesyonel mühendislerin ve elektrikçilerin baş edebilecekleri birçok nüans vardır.
Bir ahşap kaplama kullanarak soket nasıl kurulur:
Gizli kablolama kuralları:
Bir ahşap evde kablolama hakkında genel bilgiler:
Yanıcı olduğu düşünülen ahşap yapılarda elektrik tesisatı, özel dikkat, tecrübe, teknik nüans bilgileri ve yasal gerekliliklere uygunluk gerektirir. Proje belgelerinin hazırlanması ve koordinasyonu için, eve bir elektrik kablosunun girişi ve ayrıca gizli müdahalenin kurulumu uzmanlara hitap etmenizi tavsiye ederiz. Bu, bağımsız olarak çalışmayı engellemez - örneğin, bir prizi takma.
Bir ahşap evde elektrik tesisatı. Kurulum kuralları
Portal kullanıcıları, ahşap tabanlara gizli elektrik kablolarının nasıl takılacağını anlatıyor.
Işık, ısı, mühendislik ve tüketici ekipmanı işi - hepsi elektriğe bağlı. Bu nedenle, konfor seviyesi tamamen güç şebekesinin kesintisiz ve güvenli bir şekilde çalıştırılmasına bağlıdır. Elektrikli ekipman ve elektrik tesisatı kurulumu sırasında yapılan herhangi bir eksiklik veya yanlışlık, yangın veya yangınla sonuçlanabilir.
Özellikle ahşap evler için uygun kablolama konusu, çünkü ÇYP'nin (Elektrik Tesisatı Kuralları) ve ortak girişimin (Kurallar Tüzüğü) yorumlanmasındaki yanlış anlamalar yüzünden, karışıklık ve bir anlaşmazlık kitlesi ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, bu makalede aşağıdaki soruları cevaplayacağız:
- Bir ahşap evde elektrik tesisatı kurulumunun temel ilkeleri nelerdir.
- PUE ve SP kurallarına uygun olarak bir ahşap evde elektrik tesisatı nasıl kurulur.
- Gizli kablo tesisatı teknik özellikleri.
Ahşap bir evde uygun kablolama
Evin tuğla, gazlı beton, ahşap veya yuvarlak tomruk, döşemeli mobilyalar, perdeler, perdeler, iç eşyaları, ev eşyaları vb. yani - Evde "dolgu", yanıcı malzemelerden yapılmıştır.
Taş bir evde, panodan tüketiciye elektrik kabloları ateşe dayanıklı bir malzemeye monte edilir (kablolar oluklara döşenir, bunlar daha sonra mühürlenir ve sıvalıdır, vs.).
Bu durumda, geliştirici zor bir seçim ile karşı karşıyadır - bir ahşap evde kablolama harici olabilir, kablo ahşap duvarların içinde veya çerçevenin rafları arasında yapılabilir.
Bir ahşap evde bir kablo nasıl döşenir.
Ahşap bir evde tellerin döşenmesinin tüm yollarını düşünün. İlk durumda, anormal durumların algılanma hızını (kablo aşırı ısınma, vb.) Etkileyen kablolama görünür durumda ise, ikinci versiyonda astarın arkasına veya ahşap bir diziye gizlenir. Buna göre, kabloya ne olduğu belli değil. Bu yüzden geliştiricinin korkuları ve şüpheleri: “Kablolara bir şey olursa ne olur? Yanacak mı, yanmayacak mı? ”
Uygulama, güç şebekesindeki “zayıf” yerin kablonun kendisi olmadığını göstermektedir (montajın büyük ihlallerini, düşük bir bölümün olduğu bir kablonun kullanımını, üzerinde büyük bir yükün “asılı olduğu”, kabloyu bağlamak için yolda elektrik bandı üzerinde “bükülmesini” dikkate almıyoruz) bağlantı noktaları - terminal kutuları, tüketicileri bağlamak için terminaller, örn. prizler, anahtarlar vb.
Bir ahşap evde açık kablo bağlantısına izin verilip verilmediğine bağlı olarak, kablonun dışarıda ya da duvarların içinde kalmasının daha güvenli olduğu sabit anlaşmazlıklar vardır. Kabloları duvara yerleştirirseniz, acil bir durumun görülmesi ve tepki vermesi ve nasıl ilerleyeceğine dair doğru karar vermemiz için bize zaman tanıyacağına inanılmaktadır. Söndürme veya tahliye.
Alev, yapısal elemanlara yayıldığında, hemen dumanı koklamak ve daha sonra değil. Elektrik kabloları çelik bir boruda bile bir duvara monte edilirse, bu da ikisini de kurtarabilir.
Acil durum çetesinde itfaiyeci ve elektrikçi tecrübesi olarak deneyimlerime başvurabilirim. Çelik borulara, kabloların mekanik olarak korunması için, metal hortumun içinden geçip kabloya zarar verebilecek sıçanların dişleri olan "aptal" dan daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Kabloları kapalı bir çelik borunun kırmızı-sıcak olduğunu sık sık gördüm. Ahşap bir duvarda ve ateş kaçınılmazdır.
Kullanıcıya göre, elektrik tesisatı kurarken düşünmeniz gereken ilk şey, tüm kablo bölümlerinin ve koruma için elektrikli ekipman seçiminin yetkili bir hesaplamasıdır. Yani, mecazi olarak, 0.75 metrekarelik bir kesiti olan bir tel üzerinde 100 A için bir devre kesici takmanın hiçbir anlamı yoktur. kilometre cinsinden tüketiciye mm uzaklık.
Bu nedenle, güvenli elektrik şebekesi, devre kesicilerden kesite ve kablo uzunluğuna ve nihai tüketiciye kadar her bir elemanın birbirine uyduğu dengeli bir sistemdir. Kabloyu bir koşullu ahşap duvardaki bir metal borudan geçirerek, kendimizi bir yangından - bir aldanma - korumada tuttuk. Bir tahta evde bir kablo döşemek için kurallar oldukça belirsiz bir şey, şimdiye kadar aşağıda açıklanacak olan karmaşık bir görevin sadece bir kısmını çözdük.
PUE ve JV: Ahşap ve çerçeve evlerde elektrik tesisatı kurulumu için kurallar ve kurallar
Bu makalenin kapsamı dışında kalan kablo kablolarında elektrik kablolarının harici olarak takıldığını bir kez daha yineliyoruz. Ayrıca, sözde düşünmeyin. retro kablolama. Bu seçenek, hem tasarım hem de finansal açıdan herkes için değildir.
Bu nedenle, biz görevi belirleriz - gizli elektrik kablolarını ahşap veya çerçeve bir evde güvenli ve düzenli bir şekilde monte etmek gereklidir.
Bir ahşap ev için hangi telin kullanılacağı
Her şeyin basit olduğu görülmektedir - EMP'yi (8 Temmuz 2002'nin yedinci baskısı) açmanız ve 7.1.38 maddesini okumanız gerekir:
Geçirilemeyen asma tavanların arkasına yerleştirilmiş elektrik ağları ve bölmeler gizli elektrik kabloları olarak kabul edilir ve gerçekleştirilmelidir: Tavanların arkasında ve yanıcı malzemeden yapılmış bölmelerin boşluklarında lokalizasyon kapasitesine ve kapalı kanallara sahip metal borularda; Yanmaz malzemelerin bölümleri ve tavanları için - yanıcı olmayan malzemelerden yapılmış borular ve kanallar ile yanıcı olmayan kablolar. Kabloları ve kabloları değiştirmek mümkün olmalıdır.
Şimdi çerçeve inşaatçılar, yani ortak girişim 31-105-2002 için "Ahşap çerçeveli, enerji verimli tek aileli evlerin tasarımı ve inşası" için belgeyi açıyoruz. Paragraf 13.5.1'i okuduk:
Elektrik kabloları, kabloların (koruyucu bir kılıf içindeki kablolar), duvarların ve tavanların iç tarafındaki yalıtım ile dolu boşluklardan veya boşluklardan geçirilerek ve ayrıca çerçeve duvarların ve tavanların ahşap elemanlarındaki deliklerden geçirilerek düzenlenmelidir. Bu tür kabloların ve tellerin ev yapımı boyunca geçişi, manşon ve boru kullanılmadan ayarlanmasına izin verilir.
Elektrik kabloları için, yalıtımlı iletkenler, yanıcı olmayan malzemelerden yapılmış kılıflarda koruyucu kılıf veya kablolarda kullanılmalıdır.
- Bir kablo, bir araya getirilmiş ve yalıtımla kaplı iki veya daha fazla yalıtkan iletkendir.
- Bir tel bir katı veya telli veya yalıtılmış bir iletkendir.
Ahşap bir evde kablolama için kablo.
Buna göre, OES'in ortak girişimi ve OES'teki formülasyonların bulanıklığı ile ilgili farklı yorumları nedeniyle, birçok kullanıcının bir sorusu vardır - kablolamayı doğru bir şekilde yanıcı materyallere nasıl monte edilir. EMP'de öngörüldüğü gibi, bir çelik boruya döşenmesi. Veya ortak girişimde yazılı olarak - ek koruyucu kabuklar olmadan yanmayı yaymayan bir kablo kullanarak. Bu temelde, birçok anlaşmazlık var.
Kabloları çelik borularda döşemenin gereksiz bir çözüm olduğunu düşünüyorum. Kablonun delinme ihtimali miniktir, soket içindeki kıvılcım nedeniyle yangınların meydana gelme olasılığı daha yüksektir. Koruma devre kesicilerine, bağlantılara, terminal kutularına, anahtarlara vb. Daha fazla dikkat etmek daha iyidir.
Telin kendisinin tutuşma olasılığını dışlamak için bunu yapmak gerekir. Doğru kablo bölümünü seçiyoruz, yüksek kaliteli makineler seçiyoruz. Yani, çelik borunun yangın ve yangın için her derde deva olduğunu ummuyoruz.
Ayrıca karşıt görüşleri de düşünün.
Bir ahşap evin tellerinin yerelleştirme kabiliyetine sahip bir metal boru içinde olması gerektiğine inanıyorum. Tel yanarsa, içeride yanar. Kısa devre olursa, ark boruyu yakmayacaktır. Bağlantı kutuları boruya metal bağlar.
Aynı zamanda ilginç olan, portal kullanıcısı Ivanov Kostya takma isminin görüşüdür.
Kabloyu metal bir boruya döşerken, iki sorunu çözüyoruz: kabloyu olası mekanik hasarlardan koruyoruz ve ağacı olası kablo ateşinden koruyoruz.
Ve ilk madde, inşaat koşullarımızla ilgili olarak kilit öneme sahiptir. İşçiler, alçıpan veya delici bir şey monte edebilir, korumasız kabloyu bir vida veya çivi ile kırabilir. Kablo izolasyonu, metal profilin keskin kenarına zarar verebilir. Kablo, fareler veya fareler (bir seçenek olarak) kemirebilir. Ayrıca, kıvılcım veya yalıtımın bozulması sırasında odun tozunun birikmesi, duvarın içindeki alevin hızla yayılmasına neden olabilir.
Öyle görünüyor ki böyle bir karar gereksizdir, ancak bu şekilde kabloyu ortak durum da dahil olmak üzere mücbir sebeplerden koruyoruz: “Kablonun duvarda nereye gittiğini, rafı / resmi astığını ve zarar gördüğünü unuttum”.
Her ne kadar bu gibi durumlardan kaçınmak için, kablo gerektiği gibi değil de, gerektiği şekilde, belirlenmiş bir şerit ölçüsü ile fotoğraf çekerek, kesin olarak tanımlanmış ve işaretlenmiş kablo yolları boyunca döşenir.
Bir ahşap evde kablolama için oluk kabul edilebilir mi?
Yukarıdakilerden anlaşılacağı gibi, bazı FORUMHOUSE kullanıcıları, gizli kablolama ile ahşap evlerde bulunan elektrik kablosunun sadece metal borularda gerçekleştirilmesi gerektiğine inanmaktadır. Çelik borularda değil, metal hortumda, plastik kendinden sönümlü ondülasyon veya çelik oluklu boruda değil.
Diğerleri, bir ahşap evde elektrik tesisatı için metal boru olduğuna inanmaktadır. Bu, gereksiz ve bir deneyime sahip bir kabloya izin veren yabancı deneyimlere dayanmaktadır. Kuzey Amerika teknolojisinin klasik çerçevesinde elektrik kablosu, oluklar, metal borular vb. Olmadan delinmiş teknolojik deliklerde, ahşap raflardan doğru çekilir.
Çerçevenin “Fin” versiyonunda, elektrik kablosu genellikle ahşap karşı ızgarada yalıtılmış karşı sıcaklığın iç tabakasına çekilir.
Görünüşe göre teknoloji tekrar edilebilir, çünkü zaman testini geçmiştir, ama bildiğiniz gibi, özde ayrıntıda yer almaktadır.
“Okyanusun ötesinde” her zaman topraklanır ve bir diğeri de bir diğeri, sokak hattına, kalkana, ikincisinden bağımsız, ya yere sürülen bakır pimlere ya da merkezi su borusuna bağlanır. Ayrıca, bir "sıfır" veriyolu vardır ve her bir hat ve elektrikli cihaz (soketler, lambalar, vs.) kendi bağımsız topraklamasına sahiptir.
Metreye yeraltındaki eve kadar 4 kalın kabloya uyuyor. Dünya, sıfır ve iki faz. Kablo üzerindeki bu toprağa ek olarak, merkezi blendajın kendisi ve ölçüm cihazı, eve girerken ayrı bir zemine veya bir bakır boruya veya 2 metre uzunluğunda iki adet 16 mm'lik bakır pim ile veya bir metre derinliğe kadar zemine gömülü özel bir bakır levhayla topraklanmalıdır.
Üç çekirdekli "denizaşırı" kablo bakır tel - "toprak", örgü olmadan gider. Bu, RCD'nin, yol boyunca "sıfır" ve "faz" kablolarının izolasyonuna en ufak bir zarar vermesini sağlar. Ülkemizde toprak teli yalıtılırken sadece son kullanıcılara koruma sağlanır.
Kanada'da bir kural getirilmiştir - uyku odalarını besleyen tüm hatlar, kıvılcımdaki tüketicinin kıvılcımına (fiş, priz, vb.) Duyarlı özel makineler ile donatılmalıdır. Bir kıvılcım bir yerden atlarsa, makineli tüfe çarpar. Pahalı, ama yapılmalı.
Ve bu, elektrik güvenliği sağlayan nüansların sadece bir parçasıdır. Kabloyu keresteden yapılmış evlerde çelik boruya tutmaya karar verdikten sonra ağacın zamanla yerleştiğini hatırlıyoruz. Ayrıca, kaynak malzemenin nem içeriğine bağlı olarak, bu değer önemli olabilir. Bu, çelik borunun gerekli hareketinin / bağımsızlığının bir kablo ile nasıl sağlanacağını önceden düşünmenin gerekli olduğu anlamına gelir, böylece çubuk 2-3 yıl içinde “askıda kalmaz”.
Çelik boruda yoğuşma oluşabilir ve rotanın eğiminden dolayı nem sokete veya bağlantı kutusuna girebilir. Başka bir “baş ağrısı”, geniş bir alanın ahşap evlerinde parkurların nasıl sürüleceğidir. Bir şey 100-150 metrekarelik bir ahşap kulübede çelik borular döşemek. m, ama karmaşıklık tamamen farklı bir görev - 300-500 metrekarelik evlerde. Tahminlerdeki artışa ek olarak, çelik boruların elektrik kablo tesisatı kurulumuna dahil olan işçilerin niteliklerine özel gereksinimler de getirilmiştir.
Bu nedenle, metal borularda kablolamanın pratik olarak uygulanmasının ilginç örnekleri vardır.
Elektrik kablolarını çatı katının ahşap tavanına, 15x15 mm'lik bir çelik kare boruya, 3x2.5'lik bir kesiti olan bir VVGng kablosu kullanarak monte ettim. Dönüşler ve kesimler - 20 mm çapında metal hortum, boru üzerinde iyi kaydırılır.
Kendi elleriyle bir ahşap evde kablolama nasıl kurulur
Elektrik, günlük yaşamın önemli bir parçasıdır. Kendi elinde bir ahşap evde elektrik tesisatı kurmak oldukça zordur. Elektrik alanında bilgi sahibi olmak ve tüm kural ve düzenlemelere uymak gereklidir. Aşağıdaki talimatları izleyerek, kurulumu profesyonel elçilerin yardımı olmadan kendi ellerinizle yapacaksınız.
Bir ahşap ev için hangi elektrik kabloları uygundur?
Ahşap konut, dünya mimarlığının en eski geleneklerinden biridir. Bugün bile, çeşitli yapı malzemelerinin zengin bir seçiminde, birçok mal sahibi kendi ülke mallarında ahşaptan yapılmış bir yapı inşa etmeyi tercih etmektedir.
Modern konut, güç olmadan hayal edilemez. Bir ahşap evde elektrik kablolarının yapılması, özellikle yangın ve kablo döşeme gereksinimlerinin artmasıyla ilgili bir dizi özelliğe sahiptir.
Açık mı kapalı mı?
Ahşap binalarda elektrik tesisatı açık veya gizli bir şekilde yapılır. İlk yöntem, kablolamanın duvarda veya tavanda harici düzenlemesini içerir. Bu aşağıdaki gibi yapılabilir:
- Kablo kanalını kullanın. Bu yöntem, evin yeterince düz duvarlara sahip olması, örneğin, fıçı tahtası ile kaplanması durumunda mümkündür. Bu kurulum yönteminin avantajları arasında kabloya kolay erişim, hızlı bir şekilde değiştirme veya gerekirse yeni bir dal oluşturma yeteneği vardır. Kablolama iyi soğutulur, bu da aşırı ısınma ve yangın olasılığını azaltır. Bu yöntemi kullanmaya karar verirseniz, kabloların kablo kanalını yaklaşık yüzde 60 oranında doldurması gerektiğini unutmayın. Kanal yatay veya dikey düzlemde düz olarak yerleştirilir.
- Tomruklardan yapılmış binalarda, izolatörlere tellerin monte edilmesi için bir yöntem kullanılmaktadır. Her şeyden önce, seramik yalıtım silindirleri monte edilir, daha sonra kablo bağlantıları yapılır. Ancak bu yöntem eski olarak kabul edilir, ancak bu güne belirli bir popülariteye sahiptir. Bazı şirketler bu kablolamada uzmanlaşır ve farklı renklerde bükülmüş çiftler üretirler.
- Köşeli parantezler üzerine montaj. Bu yöntem kablolamayı kablo kanalına veya izolatörlere döşemenin imkansız olduğu durumlarda kullanılır.
Açmaya ek olarak, gizli bir kablolama yöntemi de vardır. Binaların son kaplaması henüz yapılmadıysa kullanılabilirler. Bu durumda, kablolar metal bir levhaya veya metal borulara yerleştirilir, plastik kullanımı yasaktır. Yöntem oldukça pahalıdır, ancak elektrik telleri, meraklı gözlerden güvenilir bir şekilde saklanacaktır.
Elektrik tesisatı için hangi montaj yönteminin bir ahşap ev için uygun olduğunu kesin olarak söylemek mümkün değildir. Her durumda, bu, elektrikçi becerisi, belirli bir iş için aygıt ve araçların varlığı veya yokluğu göz önünde bulundurulduğunda, ayrı ayrı belirlenir.
grafik
Elektrik kablolarının kurulumu veya değiştirilmesi ile ilgili tüm çalışmalar, genel bir planın oluşturulmasıyla başlar. Yetkin taslak proje, kablo tesisatı standartlarına ve GOST gereksinimlerine uygun olarak kurulmasına izin verecektir. Bir plan şeması çizerken, aşağıdaki noktalara özel önem verilir:
- Tüm önemli elektrik üniteleri (bağlantı kutuları, sayaç, prizler) kolayca erişilebilen bir yerde bulunmalıdır. Herhangi bir zamanda bakım veya onarım gerekli olabilir ve elektrikçi işyerine serbestçe gitmelidir.
- Anahtarlar mobilyaların onları gizlemeyecek şekilde düzenlenmiştir. İdeal olarak, zeminden bir metreye yerleştirilirler, ancak mevcut yönetmeliklere göre, hiçbir yükseklik gerekliliği uygulanmaz. Yaklaşık bağlantı şeması
- Satış noktaları planlanırken, tüm elektrikli ev aletlerinin şebekeye uzatma kablosu olmadan bağlanması sağlanmalıdır. Standartlara göre, elektrik prizleri taban seviyesinden 25–40 santimetre seviyesinde bulunmaktadır. Teorik olarak, her 6 metrekare için böyle bir cihaz olmalıdır, ancak pratikte bu kural genellikle ihlal edilir. Örneğin, mutfağa üç adet priz yerleştirilmiştir.
- Büküm ve fazla kıvrımlara izin verilmez. Elektrik devresindeki tüm hatlar - düz, yatay veya dikey. Kablolama alt veya üst olabilir. İlk durumda, kablo tavandan 15 cm'den geçiyor, ikincisinde - tavandan aynı mesafede.
- Tüm kablolar özel dağıtım kutularında birbirine bağlanır.
Gerekli bileşenler
Kurulumdan önce gerekli araçlar ve aksesuarlar seçilir. Kendi ellerinizle bir ahşap evde elektrik tesisatı düzenlemek için bir örnek şunları içerir:
- Yalıtım kulplu bir takım aletler. Kit, tornavida, pense, elektrik tesisatı ile çalışmak için bir bıçak vb. İçerebilir.
- Elektrik paneli. Satışta plastik veya metalden yapılmış cihazlar var. Metal, ahşap binalar için idealdir. Elektrik panosunun boyutu, geliştirilen şemaya göre döşenecek kablo sayısına bağlıdır.
- Elektrik kablosu.
- Anahtarlar ve prizler. Bu tür cihazların sayısı, çalıştırılacak elektrikli cihazların sayısına bağlıdır.
- Harici kablo yapmayı planlıyorsanız, kablo kanalları satın almanız gerekir. Iç için bir metal oluklu boru gerektirir.
- Sayaç.
- Bağlantı kutuları, vidalar, yalıtkan klipsler, elektrik bandı.
Malzemelerin hesaplanması ve uygun ekipman seçimi
Gerekli tel miktarını hesaplamak için şemayı ayrıntılı olarak çizip tüm duvarları ölçmek yeterlidir. İş sürecinde bir hata yapmamak ve uygun kalınlıkta bir kablo seçmemek çok önemlidir.
Bir konut evinin standart elektrik kablolarının voltajı 220 veya 380 V'dur. Yükü bir nominal değer için hesaplarken aşağıdakileri yapmalısınız:
- Evde elektrikli soba yoksa - 5.5 kW.
- Elektrikli ocaklar varsa - 8.8 kW ve daha fazlası.
Yaşam alanına dikkat edilmelidir. Nominal 60 metrekare için. Bu gösterge aşılırsa, hesaplanan yük her bir ek metrekare için yüzde 1 artar.
Planlanan kapasiteye dayanarak, tellerin kesit ve hesaplanır. Ana veriler tabloda gösterilmiştir: