Çalışma Prensibi ?
1 veya 2 kademeli ısıtma kazan sistemlerinde termostat üzerinden ayarlanan brülör start sıcaklığı ile durma sıcaklıkları sabittir. Yani ayarlanan t1 sıcaklığında brülör çalışmaya başlar ve ayarlanan t2 sıcaklığında durur ( şehir içinde hareket eden araç gibi ). Brülörün ( ateşleyicinin ) belirli bir sıcaklığa eriştikten sonra durmasından, tekrar bu sıcaklığa ulaşabilmesi için geçen süreye histereze ya da “duraklama süresi” denir. Kalorifer sistemlerindeki en modern Brülör bile yılda 20.000 kez yanıp söner. Bu, brülöre takılan termostatın duraklamalı çalışmasından kaynaklanır. Bu esnada kazan iç sıcaklığı yaklaşık 800-900 °C civarındadır. Bir kazan sisteminde en fazla ısı kaybı brülörün durması ile tekrar çalışması arasında geçen zamanda olur. Brülörün durması ile birlikte kazanda ısı kayıpları başlar ( kazan yüzeyinden olan ısı kaybı, baca çekişinden kaynaklanan ısı kaybı ).Kazan suyu sıcaklığı (t1 ) sıcaklığına gelip brülör tekrar çalışmaya başladığında yaklaşık 30 saniye kadar ön süpürme yaparak, kazan içinde kalan yanmamış gazları dışarıya atar. Bu esnada soğuk olan yakma havasını kazan içine göndererek, kazan iç sıcaklığının düşmesine, dolayısıyla aşırı derecede ısı kaybına neden olur.