Kazan ekipmanlarının üretiminde liderlerin Avrupalı olduğu düşünülmektedir. Ancak, ne yazık ki, son zamanlarda, böyle bir teknoloji mucizesi kazanarak, bir popüler marka için istenen kaliteye göre daha fazla ödeme yapmak zorunda. Kore yapımı Navien gaz yakıtlı kazanlar, Avrupa'dan gelen tekliflere mükemmel ve daha ucuz bir alternatiftir.
Onlar hakkında ve bu makalede tartışılacaktır.
tanım
Eviniz için bir kazan seçerken, öncelikle aşağıdaki noktalara dikkat etmelisiniz:
- İşlevsellik ve performans. Yani, gücü ve ek cihazları da dahil olmak üzere cihazın teknik özellikleri.
- Dayanıklılık ve garanti servisinin kullanılabilirliği. Ekipmana para yatırırsanız, uzun bir süre size hizmet edeceğinin garantisini almak istersiniz.
- Görünüm ve boyutlar. Cihaz odanın genel iç kısmına sığmalı ve rahat bir boyuta sahip olmalıdır.
Buna dayanarak, Navien gazlı kazanların sahiplerine sağladığı avantajlara bakalım.
Ana avantajları
- Makul fiyat. Yukarıda, bu özelliği dikkatlice kaydettik, ama bir kez daha bahsetmeye değer: Navien ürünleri, Batılı meslektaşlarının kalitesinden daha düşük değil, daha düşük bir maliyete sahip.
- İki kontür. Bu, aynı zamanda ev ihtiyaçları için odayı ve ısı suyunu ısıtmanın mümkün olduğu anlamına gelir.
- Paslanmaz çelik eşanjör. Genellikle, daha yüksek ısıl iletkenliği nedeniyle bu ekipmanlarda bakır kullanılır, ancak bu, tüm kazanın toplam maliyetini önemli ölçüde artırır. Paslanmaz çeliği kullanırken gç kaybı, turboşarj gazı brülörü tarafından dengelenir.
- Güvenilir donma koruması. Bu durumda, sıvının sıcaklığı +10 santigrat dereceye düşerse, sirkülasyon pompası açılır. +6 dereceye ulaştıktan sonra devam eden düşüşle, gaz brülörü çalışmaya başlar ve bu da suyu +21 dereceye kadar ısıtır.
- Yüksek verimlilik. Turboşarj sisteminin senkronize çalışması ve brülörün üstünde bulunan fanın hızını kontrol etmenizi sağlayan hava basıncı sensörü ile elde edilir. Bu cihaz sayesinde gaz ve hava en uygun oranda karıştırılarak tam oksidasyon sağlanır. Böylece enerji tüketimi çok daha ekonomiktir.
- Sessiz çalışma. Kazanın duvarları, özellikle geceleri takdir edilen yüksek seviyede bir ses yalıtımına sahiptir.
- Bölgelerimizde yer alan sert çalışma koşullarına uyum. Tanımlanan ünite, gerilim dalgalanmalarına normun% 30'u kadar ve sistemde su basıncında bir düşüşe, kapatılmadan 0.1 bar'a kadar dayanabilmektedir. Açma ve kapama döngülerindeki bir azalma, operasyonel yaşamda bir artışa yol açar.
- Kendi elleriyle operasyon kolaylığı. Kombi tamamen otomatiktir ve cihazın kullanımını basitleştiren bir kontrol paneli ile donatılmıştır.
- Garanti ve servisin kullanılabilirliği. Talimat, satın aldığınız ekipmanın uzmanlar tarafından gözetimsiz bırakılmayacağı kesin süreyi içerir.
İpucu: Sahte kimlik almayı önlemek ve sağlanan garantinin meşruluğuna güvenmek için yalnızca resmi temsilciliklerde satın almanız önerilir.
- Bir üreticiden bileşenler. Japonya'dan sipariş edilen tek parça Time'ın gaz vanası. Bu yaklaşım, parçaları dünyanın farklı bölgelerinde imal edilen kazanların aksine, montajın güvenilirliğini önemli ölçüde artırır.
dizayn
Navien gaz ısıtma kazanları aşağıdaki yapıya sahiptir:
|Şekildeki atama||Öğe adı|
|1||Sıcaklık sensörü|
|2||Soğutma sıvısı akış sensörü|
|3||Soğutma suyu deposu|
|4||Gaz brülörü|
|5||Ek ısı değiştirici|
|6||Basınç göstergesi|
|7||Otomatik hava firar|
|8||Üç yönlü vinç|
|9||Sirkülasyon pompası|
|10||Isıtılmış soğutucu beslemesi|
|11||Sıvı filtresi|
|12||Soğutucu akış dönüş|
|13||Koruma valfi|
|14||Yanma Ürünleri Toplayıcı|
|15||Merkezi ısı değiştirici|
|16||Ateşleme ve iyonizasyon için elektrotlar|
|17||Ateşleme trafosu|
|18||yelpaze|
|19||Kontrol panosu|
|20||Gaz vanası|
|21||Sıcak su akış sensörü|
|22||Diferansiyel röle|
|23||Gaz bağlantı noktası|
|24||Soğuk su kaynağı|
|25||Sıcak su çıkışı|
Ek olarak, cihazın çalışmasının daha iyi anlaşılması için, bazı bileşenlerinin amacını ortaya çıkarmaya değer.
- manometre. Kazanın içindeki sıvı basıncını ölçmek için tasarlanmıştır. 0.5 bar'a düştüğünde, makyaj tapasını açmak ve normal 1.2-2 bar değerine getirmek gerekir. Ardından musluk kapanır.
- Emniyet valfi. Isıtma suyu fazla su açıp boşaltarak 3 bar basınca ulaşırsa çalışır.
- Isıtma su filtresi. Cihazın çalışması sırasında sıvıda oluşan çeşitli kirletici maddeleri toplar ve biriktirir.
İpucu: filtreyi periyodik olarak çıkarmalı ve temizlemelisiniz. Aksi takdirde, ekipman tıkanma sonucunda aşırı ısınır.
Kazanın kendisinde veya talimatlarında kısaltma ve özel karakterler bulabilirsiniz:
- OV - ısıtma suyu.
- HWS - sıcak su.
- Soğuk su - soğuk su.
- İçinde bir ünlem işareti bulunan üçgen, güvenlik kurallarına uyulmaması durumunda can güvenliği tehlikesini uyandırır.
- Çapraz daire, eylem yasağını belirtir.
- Bir daire içindeki bir ünlem işareti, bu eylemlerin zorunlu uygulamasını gösterir.
Ayrıca yapılandırmada aşağıdaki yapıya sahip bir uzaktan kumanda vardır:
|Şekildeki atama||Öğe adı|
|1||ekran|
|2||Bir arıza durumunda alarm göstergesi kırmızı yanar|
|3||Isıtma modu sıcaklık seçimi|
|4||“Ev dışı” modunun açılması ve kapatılması, sadece ev ihtiyaçları için suyu ısıtan devrenin çalışması sırasında çalışır.|
|5||Açıldığında yeşil yanan bir gaz torcunun yanma göstergesi|
|6||Sıcaklık ve zamanlayıcı kontrolü|
|7||İstenen su sıcaklığını ayarlama|
|8||Açık ve kapalı|
Operasyon özellikleri
Garanti servisi kesinlikle iyidir, ancak bir ara biter. Buna ek olarak, uzun süreli tamir gerektirecek arızalar söz konusu olabilir, bu sayede kazan olmadan da ayrılabilirsiniz. Bu nedenle, gaz cihazınızın uzun süre ve doğru bir şekilde çalışmasını sağlayacak belirli işletim kurallarına uymak daha iyidir.
Kışın sistemdeki soğutucu akışkanın donmasına karşı önlemler
- Isı yalıtım boruları. Isı dağıtımı yapılmayan tüm borular, bir su sağlama boru hattı da dahil olmak üzere bir ısınma materyalinin içine konulmalıdır.
- Kullanımda uzun bir kesinti olması durumunda, ısıtma devrelerinden sıvıyı boşaltın. Ters durumda, kalan nem, kış döneminde kristalleşebilir.
- Isınma Borular hala donarsa, erişilebilir parçaları saç kurutma makinesi ile ısıtın. Birçok durumda, bu tür önlemler oldukça etkili olabilir.
Vaka temizleme
Kombi estetik açıdan hoş görünmelidir, çünkü bunun görüntüsünü izlemek ve periyodik olarak temizlik işlerini yapmak gerekir:
- Cihazı güç kaynağından ayırın.
- Gaz kaynağını kapatın.
- Bir saat sonra yüzeyi yumuşak ve kuru bir bezle temizleriz.
Kullanmadan önce su ile doldurma
Cihazın içeriği sıvı veya en az yarısı dolu değilse, bir acil durum ışığı kırmızı yanar ve kazan çalışmaya başlamaz.
Bu nedenle, kurulumundan sonra, bunu yaparız:
- Fişi elektrik prizinden çekin ve gaz vanasını kapatın.
- Isıtma sisteminin tüm kapatma ve dağıtım vanalarını açın.
- Kazanın altında bulunan sol makyaj valfine dönün.
- Gösterge ekranını takip ediyoruz ve ok 1.2-2 bar gösterdiğinde, makyaj musluğunu kapatıyoruz.
Bu prosedürden sonra, makineyi başlatabilirsiniz. Acil hava otomatik hava tahliyesi tarafından hava çıkartıldıktan sonra tekrar yanar ve ekranda “02” hata kodu görünürse, açıklanan prosedür tekrar tekrarlanmalıdır.
Kazanı boşaltın
Bu durumda, belirli bir sıra takip etmek daha iyidir:
- Gücü kapat ve gazı kapat.
- Tüm sıcak su kesme vanalarını ve soğuk su kesme vanasını kapatın.
- Sıcak su borularını, sıvıyı sıcak su borularından tahliye etmenizi sağlayan su giriş noktasında açın.
- Ünitenin alt kısmında bulunan tahliye tapasını açın, bu sayede soğutma suyunu ısıtma sisteminden tahliye edebilirsiniz.
Isıtma suyu filtresinin temizlenmesi
- Suyu yukarıda açıklandığı gibi boşaltın.
- Kazanın soğumasını bekleriz, sonra kilitleme klipsini çıkarırız ve filtrenin kendisini çıkarırız.
- Filtre ağını su basıncıyla yıkayarak biriken kiri temizleriz.
- Öğeyi yerine iade ediyoruz, klibi düzeltiyoruz.
Sonuç
Gaz kazanı ısıtması Navien, kaliteden ve dayanıklılıktan daha aşağı olmayan, daha pahalı Avrupalı meslektaşlarına mükemmel bir alternatiftir. Yukarıda, bu ekipmanın ana avantajlarını ve operasyon özelliklerini gözden geçirdik.
Sağlanan videoda ek bilgi ile tanışabilirsiniz. Navien ürünleri aile bütçesini önemli ölçüde korumanıza izin verecektir.