Maevsky vinci, merkezi su ısıtmanın bir elemanı olan radyatörden hava tahliye etmek için kullanılır. Sistemi açmak için özel bir tuş veya tornavidaya ihtiyacınız olacak. Sistemin işleminin bir tanesi su içinde çözünmüş havanın içine girmesi olan bazı dezavantajlara sahiptir. Daha sonra bu hava, sistemin akış yerlerine gittiğinde, küçük bir akış hızı ve düşük basınç olduğu zaman, serbest alanı doldurarak, kabarcıklar şeklinde serbest bırakılabilir.
Mayevsky vincinin montajı.
Vincin özellikleri
Bu işlem, ısı taşıyıcılarının dolaşımında arızalara neden olabilecek hava fişlerinin ortaya çıkmasına neden olur. Bazı metal alaşımları, su ile etkileşime girdiğinde, motorun çalışmasında benzer bir sorun yaratan buharlar üretebilir. Tipik olarak, motor rölantide iken bu sorun artar, daha sonra hava boşaltın ve boş alanı suyla doldurun. Herhangi bir ünitenin çalışmasında, sistemin üst noktalarında bulunan havalandırma deliklerinden hava tahliye edilir.
Şema cihazları vinç Maevskogo.
Havadan kurtulmak ve suyun çekileceği yerde su musluğu kullanılır. Ancak, daha sonra bazı vicdansız kullanıcılar kendi durumları için mevcut durumu kullanabilirler, bu nedenle kapalı sistemlerde kullanımlarına izin verilmez.
Su kaynaklarının uygunsuz kullanımını engellemek için, Maevsky vinci kullanılmıştır. Suyun çekilmesini zorlaştıracak şekilde tasarlanmış olan tasarım, özel bir alet olmadan böyle bir cihazın açılması mümkün olmamıştır. Maevsky vinci bu ekipman için genel olarak kabul edilen bir isimdir, ancak GOST'ler tarafından düzenlenmez ve çoğu durumda bir radyatör iğneli valf olarak belirtilir.
Tasarım ve uygulama
Şemadaki şema değiştirme contaları.
Bu vincin yapımının kalbinde tam olarak iğne tipi kesme vanası bulunur. Akış karakteristiklerini değiştirmek için, tetrahedral bir kafa şeklinde yapılan özel bir valfi hareket ettirmek gerekir. Bu, vincin açılma olasılığının yalnızca servis çalışanları için yapılmasını sağlamak için yapılır. Vinç, radyatörün tepesinde bulunan yarım inç çaplı bir deliğe yerleştirilen özel bir fişe sahiptir. Sistemi tamamen tıkamak için, suyun akabinden sonra akabildiği tüm boşlukları ortadan kaldıran plastik bir kılıf kullanılır.
Maevsky'nin otomatik vinci, işlevlerini herhangi bir mekanik güç ve işçiye sahip olmadan yerine getirme yeteneği nedeniyle denir. Vinçlerin bakımı ve çalışma grubunu çağırmanın çok zor olduğu kurulumlar için tavsiye edilir. Bu ünite, cihazın kendisinde bulunan bir şamandıra prensibi ile çalışır. Isıtma sisteminde hava miktarının değerini hesaplamakta, önemli değişikliklerle, vincin üst kısmında bulunan valfı hareketi ile açmaya ve kapamasına yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda, bu tür bir musluğun önemli bir unsuru, bir arıza, arıza veya yanlış işlem durumunda valfi açacak olan diştir.
Bu ekipman, eski pillerden modern ısıtma sistemlerine kadar her tür pilde kullanılabilir. Hava ve buharları merkezi ısıtma sisteminden çıkarmak için sıklıkla kullanılır. Bu ekipmanı kurarken, sistemin içindeki suyun saflığını sağlamak için en az ayda bir kez vincin temizlenmesini gerektiren yüksek kaliteli ve zamanında bakım gerektirdiği unutulmamalıdır. Ek olarak, bu üniteyi kurarken, bu ekipmanın sık sık kopması gibi bir faktörün hesaba katılması önemlidir; bu, boşta durmasını ve daha sonra kullanılamaz hale getirilmesini sağlayabilir. Ek olarak, talimatlar, etkili çalışması için gerekli olan bakım sıklığını açıkça belirtir.
Teknik özellikler
Birçok vinç parametresi talep edilen gereksinimlere ve kurulum yerine göre değişebilir. Örneğin, merkezi ısıtma sistemlerinde kullanıldığında, çeşitli atmosferlere etki edebilecek özel Mayevsky vinçleri kullanılmaktadır. İç piyasada, güçlü mekanik etkilerden, su ve buharlardan koruyan ve + 150 ° C sıcaklıkta çalışabilen özel bir kaplamaya sahip vinçler üretilmektedir.
Yukarıda tarif edildiği gibi kurulumu, her zaman gerekli boyutlara sahip olmayan merkezi ısıtma sisteminin deliğinde yapılır. Valfi takmak için, fişi doğru büyüklükte olacak şekilde değiştirin veya en uygun tasarımı oluşturmak için conta kullanın.
Kurulumu çok zaman almıyor ve yeterince basit, bu da bu alanda oldukça popüler.
Açmak ve takmak için standart olan ve her servis için mevcut olan S şekilli anahtarı kullanabilirsiniz. Montaj kolaylığı için, bu musluk, monte edildiğinde musluğu tutmamaya izin veren bir sol vida dişi ile tasarlanmıştır. Deliğin açısını belirlemek çok önemlidir. Bu deliği aşağı bakacak şekilde monte ederseniz, hava tükendiğinde musluktan su toplanmasını kolaylaştırır.
Sistemden büyük miktarda suyun musluktan boşaltılması neredeyse imkansız ve tavsiye edilmez. Bunun nedeni, hava çekilmesinin açılmasının son derece küçük olmasıdır. Bu durumda, pirinç veya polimerik malzemelerden yapılır ve böyle bir çıkışın temizlenmesi genellikle musluk açıldığında bir iğne veya bir iğne kullanılarak gerçekleştirilir. Bugüne kadar, Maevsky vinci, su ısıtma sisteminden havayı çıkarmak için en uygun fiyatlı, ucuz ve kullanımı kolay bir yoldur.