Kendiniz iyi pompa değiştirme
Otonom su temin sistemlerinde kullanılan dalgıç pompalar, er ya da geç, düzgün çalışma ile bile, rutin muayene ya da onarım için kaynaktan çıkarılmalıdır. Bazen ünite tamamen arızalanır ve pompanın kuyuya değiştirilmesini gerektirir. Ama bilmeli ki, bazı durumlarda bu işlemi yapmak oldukça zor.
içerik
Bir kuyu pompası değiştirilmesi gerektiğinde
Bir pompanın değiştirilmesi veya tamir edilmesi için bir kuyudan çıkarılması gereken en yaygın durumlar şunlardır:
- ünitenin motorunu yakarak bıçaklarını harekete geçirir (diyafram daldırma aparatı durumunda, elektromanyetik bobin arızalanabilir);
- Belirli bir kuyu için uygun olmayan bir pompa;
- besleme kablosu ekipmanının hasarı veya tükenmesi;
- silting veya zapalochivanie kuyuları;
- pompayı kuyuya tutan kablonun kırılması;
- ünitenin nozuluna bağlı basınç borusunun bozulması;
- yanlış kurulum nedeniyle cihazın arızalanması;
- ekipman performansında azalma;
- elektrik kablosunun etrafındaki bükülmeler nedeniyle kuyucukta birimin ele geçirilmesi vb.
Eski pompayı sökme
Bir kuyu pompasının değiştirilmesi, yani bir kuyudan çıkarılması, sürecin basit görünmesine rağmen oldukça karmaşık bir prosedürdür. Söküm ekipmanının karmaşıklığı, kurulduğu derinlikten etkilenir. Uzmanlar, pompa ekipmanını yükselten 3 zorluk seviyesini ayırmaya karar verdiler.
- Kaldırma aparatı 30 m derinliğinden. Bu, pompayı sökmek için en kolay seçenektir. Bu durumda, ünitenin kendisine bağlı boru ile ağırlığı önemsizdir. Bir kişi, bu ekipmanın kuyudan çıkarılması ile baş edebilir.
- Bulunan ünitenin sökülmesi 30 ila 100 m derinlikte. Bu tür derinliklerde, örneğin ECV marka artezyen pompaları zaten çalışıyor. Üniteyi böyle bir derinlikten kaldırmak daha zordur, çünkü kendisine bağlanan borunun uzunluğu birinci durumda olduğundan daha uzundur ve buna göre, tüm yapı daha ağırdır. Ayrıca, basınç borusundaki su kütlesini de dikkate almalısınız. Bu nedenle, sadece ekipmanı ayıklamak işe yaramayacaktır. Birkaç kişinin yardımına başvurmak zorundayız. Ayrıca, tüm yapıyı kaldırmak için vinç veya manipülatör gibi kaldırma cihazlarını kullanmanız gerekecektir.
- Ekipmanı kaldırmak 100 metrenin üzerindeki derinlikler. Kural olarak, galvanizli veya paslanmaz çelik borular derinlik ünitesine bağlanır. Bazen metal borular yerine PND'den borular kullanılır, 16 atmosfer basınca dayanıklıdır. Sonuçta, tüm ekipmanın ağırlığı çok büyüktür. Bunu bir artezyen kuyusundan çıkarmak için vinç veya vinç olmadan yapamazsınız.
Ekstraksiyon prosedürünün kendisi teorik olarak oldukça basittir:
- ekipmanı şebekeden ayırın;
- Basınç borusunu ev su sisteminden ayırın;
- pompayı (kablodan) yavaşça ve dikkatlice çekerek çıkarılmış borunun bölümlerini (metalikse) ayırın.
Sökülme sırasındaki sorunlar
Ancak bazen çeşitli sorunlardan dolayı ekipmanın çıkarılması imkansız hale gelir.
Pompa sildi
Cihazın gövdesinin silindire yapışması, cihazı çıkarırken oldukça yaygın bir sorundur. Bir kaynaktan su temin etme aparatı nadiren kullanıldığında silme meydana gelir. Muhafaza borusu içinde biriken ve cihazın kuyudan çıkarılmasına engel olan silt tabakasıdır.
Bu durumda ekipmanı muhafazadan almak için sallanma yöntemi. Yöntemin özü, pompanın yukarı ve aşağı doğru zorlanmış hareketidir, ünitenin etrafındaki boşluk suyla yıkanır ve biriken çamurdan arındırılır.
Sürtünme olmadan sallanma işleminin gerçekleştirilmesi çok önemlidir, böylece yıkama işlemi eşit şekilde gerçekleşir. Kabloyu gereksiz çaba sarf etmeden de çekiniz. Aksi takdirde, cihaz boruda daha fazla sıkışır veya kablo kolayca kırılır.
Sallanan ekipmanı serbest bırakmak başarısız olursa, itfaiyecilerin yardımına başvurmanız gerekir. Yangın hortumunu pompaya daha yakın bir yere indirdiler, kuvvetli bir su basıncıyla birikmiş çamur tabakasını aşındırdılar.
Ünitenin sıkıştığı kuyu kireçtaşı içinde delinirse, o zaman ekipmanın ele geçirilmesinin olası nedeni olabilir. gövde üzerinde kireç.
Ünite kaldırma sırasında kuyuda sıkışmış
Çoğu zaman bir kuyudan ekipman kaldırırken kablo gevşek veya kablo gevşekGövde sıkıca sıkışmış. Bu durumda, kablo (kablo) ünitenin gövdesine sarılır ve serbestçe hareket etmesine izin vermez. Pompa, aşağıdaki algoritmaya göre “serbest”.
- Makineyi dibe indirmeyi deneyin. Bundan sonra, kabloyu (kablo) aynı anda çekerek kabloyu farklı yönlerde yavaşça sallayarak aparatın etrafında oluşan ilmek gevşeyin.
- Üniteyi kaldırırken, pompaya bağlı tüm elemanları senkronize olarak sıkıştırmayı unutmayın: hortum, kablo ve kablo.
- Tüm malzemeleri her metrede hortum kelepçeleri ile sabitleyin.
- Ekipmanı yavaşça ve azami dikkatle kaldırın.
Pompa kuyuya düştü
Üniteyi çıkarırken kuyuya düşerse, onu almak her zaman mümkün olmaz. Ama tabi ki buna değer.
- Çelik telden yapmak kanca "kedi".
- Çelik teli kancaya kaynak yapın. Uzunluğunun kuyu derinliğine ve 50 cm kadar bir derinliğe eşit olması gerekir.
- Kancayı deliğe indirin ve düşmüş pompaya ulaştığında, hortumu kancalamaya çalışmak için kabloyu döndürmeye başlayın.
- Hortumu bağlarsanız, yavaşça ve nazikçe makineyi kuyudan çekmeye çalışın. Almak için bir vinç veya başka bir kaldırma ekipmanı kullanabilirsiniz.
Bir pompa çıkarılamadığında, dolumuna müdahale etmemek şartıyla kuyuya bırakılabilir.. Bazen çıkarılabilir olmayan agrega zhelonka kullanarak yok (aşağıdaki resme bakın)
Ünite küçük parçalara ayrılır ve ya parçalar halinde çıkarılır ya da kuyuda bırakılır.
Ayrıca özel bir matkabın yardımıyla kuyuları tekrar kullanıma uygun hale getirecek deliciler de arayabilirsiniz. Bu operasyonun ucuz olmadığını bilmelisiniz, ancak sondaj maliyetinden ve yeni bir kuyu kurmasından çok daha ucuz olacak.Ek olarak, kuyu temizlendikten sonra, dalgıç pompayı yenisiyle değiştirmek gerekecektir.
Yeni bir pompa kurmak için kurallar
Pompayı kuyuya kendi ellerinizle yerleştirmeden önce, kasanın hazırlanması gerekir.
- Gövdenin üstünü bir değirmeni ile kesin. Boru, zeminden yaklaşık 20 cm dışarı çıkmalıdır.
- Kapağın tabanını muhafazaya doğru kaydırın, sonra O-ringi üzerine tutun.
Ardından, birimin kendisini hazırlamanız gerekir. Çalıştırmak için pompayı kontrol edinonu bir su kabına bırakarak.
“Kuru” için ekipmanın, yani suya dalmadan kontrol edilmesinin yasak olduğunu bilmek önemlidir. Kısa süreli dahil olmakla bile başarısız olacaktır.
sonra kabloyu üniteye bağlayın. Cihazı kuyuya indirmek veya gerektiğinde pompayı çıkarmak için gereklidir. Genellikle paslanmaz çelikten yapılmış veya plastik kaplı bir kablo kullanın. Ayrıca bir güvenlik kablosu olarak naylon bir kablo kullanabilirsiniz. Kablonun çekme kuvveti, ekipmanın ağırlığının en az 5 katı olmalıdır. Kablo, ünitenin üst kısmında bulunan özel deliklere yerleştirilir, bundan sonra ilmek metal klipslerle sabitlenir.
Basınç borusunu üniteye bir bağlantı parçasıyla bağlayın.
Güç kablosunu ve kablosunu plastik kelepçelerle basınç borusuna (gerilimsiz) bağlayın. Ardından, üniteyi güvenlik kablosundan tutarak kuyuya indirmeye başlayın. Bu işlem en az 1 kişinin yardımını gerektirecektir.
Ekipmanın gerekli derinliğe daldırılmasından sonra (önceden hesaplanır), daha önce bir güvenlik kablosu bağlanmış olan muhafazanın üst kısmının üst kısmını gövdeye koymalısınız.
Üniteden elektrik kablosuna bağlayın kondenser kutusu.
Üniteyi açın ve 30 dakika boyunca çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Aparatın fırlatılmasının en başında, su bulanık olabilir. Ama kısa bir süre sonra, temiz gitmeli. Pompa arızası test edilirken, ünitenin kurulumuna devam edebilirsiniz.
Kuyu başlığını istenilen büyüklükte (küçük bir kenar boşluğu ile) terk eden basınç borusunu kesin, bağlantı parçasını üzerine yerleştirin ve yüzey (yer altı) boru hattı sistemine bağlayın. Cihazın kurulumunun son aşaması Güç kablosunu kapalı kabloda kapatın.
Bu, derinlik ünitesinin kurulumunu tamamlar. Ayrıca, boru hattına bir basınç şalteri ile bir depolama tankı veya bir hidrolik akümülatör bağlamak mümkündür. İkinci durumda, bir dolu olsun pompa istasyonuÖzel konutların su temin sistemine sorunsuz bir şekilde su sağlayabilecek.