Geleneksel ve en çok kullanılan su ısıtmasıdır.
Söylesene, "konfor" kelimesiyle ne alakasin? Kesinlikle, ısı ile büyük çoğunluğu. Özellikle soğuk iklime sahip bir ülkede, karlı kışlarda ve şiddetli donlarda. Bu nedenle, ana sistem, sadece rahat bir yaşam için değil, aynı zamanda hayatta kalmak için de önemlidir, tabii ki, ısıtma sistemidir. Birçok seçenek arasından en yaygın olanı, suyun bir ısı taşıyıcı rolünü oynadığı su ısıtmasıdır.
Isı transferini kaynağından ısıtılan binalara kadar çözme uzun süredir denenmiştir. Ancak bunun için bir soğutucu olarak hava ile özel kanalların kullanılması, büyük ısı kayıplarına yol açtı.
On dokuzuncu yüzyılın ortasında, buharlı ısıtma ortaya çıktı. Ve yakında yerini su aldı. Isıtma sistemlerinde suyun kullanılması, soğutma sistemlerine kıyasla soğutma suyunun sıcaklığını düşürmüştür. Bu nedenle, ısıtma çok daha güvenli hale geldi ve ısıtma maliyeti daha az oldu.
Yeni ısı yalıtım malzemelerinin ve teknolojilerinin ortaya çıkmasıyla, uzun mesafelerde ısı transferi mümkün hale gelmiştir. Böylece, mahalleler, ilçeler ve tüm şehirler için merkezi ısıtma sistemleri inşa edildi.
Su, büyük ısıtıcılarda içlerinde ısıtılır, daha sonra dış boru hatları ile evlere transfer edilir. Ancak bu tür komplekslerde ısı kaybını tamamen dışlamak mümkün değildir, bu nedenle otonom sistemler son zamanlarda popüler hale gelmiştir.
Merkezi sistem başka bir dezavantaja sahiptir. Merkezi ısıtmadan su ısıtmalı zeminin yapılmasına izin vermez. Bunun nedeni teknolojik zorluklar ve idari yasaklar. Bu seçenek sadece elektrikli ısıtma sistemleri nedeniyle mümkündür. Merkezi ısıtma ile her şey açıktır. Özerk sistem nedir?
İki borulu su ısıtma sistemi en yaygın olanıdır
Bu tür sistemlerin ana özelliği, ısı transferi için harici haberleşme eksikliği ve buna bağlı olarak kayıplarının olmamasıdır. Otonom bir ısıtıcı evin içine monte edilir ve yakıt nakil ile teslim edilir veya özel otoyollarla eve aktarılır. Bu tür sistemler için en uygun yakıt doğal gazdır. Ayrıca, akaryakıt, kömür, odun ve ürünlerini de kullanabilirsiniz.
Bu tür sistemlerin sorunsuz çalışmasını sağlamak için, eve su ve elektrik sağlanmalıdır. Bağımsız ısıtmalı binaların iç iletişimleri, merkezi ısıtma sistemine bağlı olanlardan farklı değildir - aynı borular ve aynı piller. Özerk ısıtma komplekslerindeki kayıplar en aza indirgenir ve ısıtma ekipmanına ve yakıt türüne daha fazla bağımlıdır.
Herhangi bir ısıtma sisteminin bileşimi şunları içerir:
Bu şemayı daha ayrıntılı olarak ele alın. Ve örneğin, bir gaz ısıtma kazanı dayalı bir kompleks alalım. Yakıt olarak geleneksel gaz tedarik sistemlerinden doğal gaz kullanır. Bir gaz kazanında, su belirli bir sıcaklığa kadar ısıtılır, bundan sonra bu su borulardan ısıtma cihazlarına - radyatörlere (aküler) aktarılır.
Pilleri ve tüpleri takma
Geleneksel demir ile birlikte, plastik borular da yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle, boru hatlarının montajı daha kolay ve ucuz hale geldi ve nemli ortamda dayanıklılıkları çok daha yüksekti.
Böyle bir sistemde ısıtmanın verimliliği doğrudan ısıtma cihazlarına ve bunların montaj yöntemine bağlıdır. Geleneksel bataryalarla birlikte, su zemini ısıtma giderek yaygınlaşıyor.
Bu odayı ısıtmak için burada, hadi bekleyelim.
Bu ısıtmanın avantajları ve dezavantajları hakkındaki anlaşmazlıklar, ortaya çıktığı andan itibaren durmamaktadır. Ama bir şey tartışılmaz - kat su ısıtma - sıcak bir zemin - odanın herhangi bir noktasında rahat ve rahat bir atmosfer yaratabilir. Sonuçta, bataryadan uzaklaştıkça, soğutucu. Ve bir kişinin bacakları sıcaksa, o zaman daha rahat hisseder.
Ve daha fazlası. Radyatörün odanın ısıtması nedeniyle? Hava konveksiyonundan dolayı. Soğuk bir akım bataryadan geçer ve zaten sıcak bir duvar, bir duvar veya pencere boyunca dar bir şeritte yukarı doğru yükselir. Yani en sıcak bölgenin pilin üstünde olduğu ortaya çıkıyor. Ve yerden ısıtma yaparken, sürekli ayaklarınızın altında.
Yerden ısıtma sistemi kurarken, radyatörler, ısı değiştiriciler ve diğer özel cihazlar gerekli değildir. Radyatörün rolü, yere döşenen su ısıtması için borularla oynanır. Metal veya metal-plastik olabilirler. Ana şey, iyi bir ısı transferine sahip olmaları.
Polipropilen borular, bu tür sistemler için uygun değildir, çünkü ısı transferi düşüktür, ısıyı çevredeki cisimlere aktarmazlar ve bu nedenle zemin malzemesini ısıtamazlar.
Isıtma boruları, genel ısıtma sistemine bir giriş, bir çıkış ve bir ayar musluğu ile bağımsız bir devre olarak bağlanır. Böylece, ısıtmanın ılık katmanı veya daha ziyade, onun işi sistemin diğer elemanlarından bağımsız olarak ayarlanabilir.
Isıtmalı zemini döşerken, mobilya, şömine, dolap ve diğer mobilyaların altındaki yüzeyi ısıtmak mantıklı değildir. Sonuçta, sahipleri oraya gitmeyecek.
Bu nedenle, sadece insanların sürekli olarak veya sıklıkla bulunduğu yerlerde ısıtmak daha mantıklı ve daha ekonomiktir:
Isıtma bölgelerini seçin
Su ısıtma tabanını duvarlara ve kapılara yakın bir yere monte etmeyin.
Ve bir tane daha sınırlama. Ahşap veya parke zemini ısıtmaya gerek yok. Isıtma onlar üzerinde etkili değildir ve parke de çatlayabilir.
Isıtma bölgesini belirlemek, işe alabilirsiniz. Metal borular örneğinde düşünün. 100 metrelik koylarda teslim edilirler, bu da gereksiz yere katılmadan boru döşemesine izin verir. Bizim amacımız için, 16 mm'lik bir dış çapa sahip borulara ihtiyacımız var.
İlk olarak, ısı yansıtma ekranları kaba tabakaya serilir ve zaten doğrudan borular üzerindedir. Her alandaki boruların döşenmesi, paralel hatlara sahip bir zikzak veya paralel çizgilerden oluşan bir spiraldir. Tüm bölümlerin giriş ve çıkışlarının bir noktaya düşürülmesi arzu edilir - daha sonra bunları ortak bir sisteme bağlamak daha kolay olacaktır.
Eğer evde bir bodrum varsa ve ısıtılmamışsa, ısı yansıtma ekranları döşemeden önce, ısıtma bölgesi ne olursa olsun, odanın tüm alanı boyunca bir ısı yalıtım malzemesi tabakası döşenmelidir. Boruları monte ettikten sonra, son kat şapı ve zemin kaplamasına kadar devam edebilirsiniz. Şapının kalınlığı 100 mm'yi geçmemelidir.
Böyle bir şema, klasik radyatörlerin kullanımını hariç tutmaz. Duvara monte edilen veya yerden ısıtma radyatörleri, ayrı bir devreye bağlanır. Bu, tüm ısıtma kompleksinin sahiplerinin şartlarına veya isteklerine bağlı olarak daha verimli kullanılmasını sağlar.
Katı yakıtlı ısıtma kazanının bağlantı şeması
Tüm bireysel otoyollar tek bir yerde başlar ve biter. Burada bir kontrol noktası bulunmalıdır. Merdivenlerin altında, kilerde veya kazanın yakınında bulunabilir.
Tek bir yerde toplanan yerden ısıtma borularının uçları genel sisteme bağlanır. Ayarlama ve kontrol kolaylığı için, hemen bir sıcaklık ve basınç ölçeri, ayarlama vanaları ve gerekirse bir destek pompasının takılması gereksiz olmayacaktır. Böyle bir ara kontrol paneli, iki veya daha fazla katlı özel evlerde özellikle uygundur.
Bir ev veya apartman dairesi için bir ısıtma sistemi seçimine karar verirken, zemindeki su ısıtmanın merkezi ısıtmaya bağlı olamayacağını unutmayın. Bu durumda sadece elektrikli ısıtmayı kullanabilirsiniz.
Yerden ısıtma, ısı taşıyıcı olarak su kullanan herhangi bir ısıtma kazanına bağlanabilir. Elektrikli ve katı yakıtlı kazanlar istisna değildir.
Yerden ısıtma herhangi bir ısıtma kazanı ile bağlanabilir.
Dairenin küçük bir alanını ısıtmak isterseniz, örneğin, banyodaki zeminin sadece bir bölümü, su ısıtmadan ziyade bir elektrik tesis etmek daha iyidir.
Zeminde ısıtma için en etkili borular iyi ısı transferi nedeniyle bakırdır. Ancak, kaynağın özellikleri ve metalin yüksek maliyeti, her yerde kullanımlarına izin vermez. Metal plastik ve polietilen borular bu amaç için kendini kanıtlamıştır.
En etkili su yerden ısıtma seramik karo, linolyum veya halı olduğu yerde olacaktır. Ahşap, parke zeminlerin yanı sıra lamine panellerin zemini düşük ısı iletkenliğine sahiptir, bu nedenle ısınma etkisizdir.
Geleneksel radyatörlere göre yerden ısıtmanın avantajları iyi bilinmektedir. Buna göre, bu sistemler talep görüyor - geleneksel şekilde ısıtılan apartmanların ve özel evlerin sahipleri - pillerle - ısıtma devreleri yapıyorlar.
Burada birtakım zorluklar ortaya çıkıyor - bir su ısıtmalı zeminin bir konut binasının mevcut ısıtmasından doğru şekilde monte edilmesi ve bağlanması gerekmektedir. İlk görev, “pasta” koymak ve mevcut otoyollara en düşük maliyetle, ideal olarak kendi elinizle bağlamak için teknik olarak mümkün olduğundan emin olmaktır.
Pratik olarak, evde ya da şehir apartmanında yerden ısıtmaya karar vermiş tüm ev sahipleri bu problemle karşı karşıyadır. Öz: girişte veya iç kapılardaki eşiklerin yüksekliği, çizimde aşağıda gösterilen bir kuplörle sıcak zeminlerin tam teşekküllü "pastasının" kurulması için yeterli değildir.
Zemin veya bodrum tavanında bulunan monolitik ısıtma devresinin bileşimini düşünün:
Önemli bir nüans. Zeminin üzerinde bir monolitik sıcak zemin (TP'ye kısaltılmış) düzenlenmişse, yalıtımın kalınlığı en az 100 mm köpük veya 60 mm ekstrüzyon köpüğüne yükselir. Her iki malzemenin yoğunluğu 35 kg / m³'dir.
Laminat kaplamalı “pasta” nın toplam toplam yüksekliği 85 + 30 + 10 = 125 mm olacaktır. Bu yüzden yüksek eşikler normal bir sahibi sağlamaz. Sorunu çözmek ve benzer bir durumda yerden ısıtma nasıl gerçekleştirilir:
Bu, kapalı hava odalarına sahip çoklu folyo - dayanıklı bir malzemedir
Yardım. Eşiklerin yüksek kaldığı yerin tek odası balkon ve sundurmadır. Burada, tekerleği yeniden icat etmeniz gerekmez - genellikle bir monolit, ısı yalıtımına kolayca uyum sağlar.
Kuru döşemeli yerden ısıtma sistemi
Bazı ev yapımı zanaatkârlar hiçbir şekilde yalıtım yüklemezler ya da şap kalınlığını 4 cm'ye indirirler.İlk durumda, çıkan ısının yarısı bodruma, zemine ya da alttan komşulara gider, ikincisinde ise monolit çatlaklarda genişler.
Videodaki bir uzman, size bir apartmanın binasında nasıl sıcak bir zemin hazırlayacağınızı daha ayrıntılı ve kolay bir şekilde anlatacaktır:
Rusya Federasyonu, Belarus Cumhuriyeti, Ukrayna ve eski SSCB ülkelerinin mevzuatına göre, bölge ısıtma sisteminde izinsiz müdahaleye izin verilmemektedir. Basit bir şekilde, ilave cihazların ısınması ve yerden ısıtmanın bağlanması için büyük bir para cezası ve gereksiz ısıtıcıları sökme talimatı verilir.
Not. TP'nin merkezi sıcak su şebekesine (WAN) bağlanması için benzer önlemler ve sorumluluklar öngörülmektedir.
Merkezi ısıtmadan yetkisiz bağlantılar nasıl tespit edilir?
Beton monolit içinde bağlantı sızıntısı
Bazı "kurnaz", merkezi ısıtma sisteminden devreleri izole etmek için TP'nin halkalarını bir plakalı ısı değiştiriciden geçirmeyi önerir. Yakalama: ağın hidrolik direnci büyümeyecek ve boru atılımı ciddi bir sele neden olmayacaktır, ancak alınan ısı miktarı artmaya devam edecektir.
Isıtmalı zeminler yasal olarak nasıl yapılır:
Kuşkusuz, başvuru sahiplerinin büyük çoğunluğu temyiz aşamasında bir ret kabul edilir. Yeni binalarda, apartman dairesi ısıtmasıyla, yükselticiyi dağıtmak için bireysel bağlantıya sahip olan bir istisna yapılmıştır. Ancak ısıtma devrelerini ısıtma ağına kesmek için kendi riskinize karar verirseniz, bir sonraki bölüme geçin.
TP'nin konturlarının normal çalışmasını sağlamak ve uzun zamandır beklenen konfor hissini elde etmek için, 2 soru çözmek gerekir:
Su ısıtmalı zemini mevcut ısıtma sistemine bağlamanızı sağlayan çeşitli şemaları düşünün. Her bir varyantta sıcaklık ve soğutucu akışının sorunlarının ne kadar iyi çözüldüğünü görelim:
TP konturunun iki borulu kabloların tedariki ve iadesine sokulması, aşağıdaki koşullar altında tolere edilebilir şekilde çalışacaktır:
Doğrudan bağlantı şeması yaşam hakkına sahiptir, ancak genel olarak çok kusurludur. Kendiniz için yargıç: Suyun, karayolunun ilerisindeki küçük direnç yolunda ilerlemesi, ısıtma devresinin uzun bir borusuna akmasını sağlamak daha kolaydır.
İkinci an: Şiddetli soğuğun başlangıcında, kendiniz kazanın sıcaklığını yükseltirsiniz, zemin yüzeyi ısınır ve oda tıkalı olur. Fayanslarla kaplı banyo banyoya dönüşecektir. Not: banyo yoğun ısıtma kesinlikle işe yaramaz, insanlar kalıcı olarak orada değildir.
Bir çıkmaz radyatör çift borulu kablolama yerine doğrudan bağlama konturu seçeneği
Referans için. Bazı çirkin ustaların yaptığı gibi: bunlar, dönüş hattının aküden ısı kaynağına dönüşünde trafo trafo merkezinin çevresini içerir. Ve sonra sıcak katın neden radyatörlerle birlikte çalışmadığını merak ediyorlar. Bunun nedeni, tüm dalın hidrolik direncinde bir artış ve soğutucu akış hızında bir azalmadır.
Isıtmalı zemini bağlarken suyun sıcaklığını düzenleme konusunu düzgün bir şekilde çözerek doğrudan özel termal başlık tipi RTL'ye yardımcı olun. Otomatik valf, dönüş borusuna yerleştirilir ve belirli bir sıcaklığa kolayca ayarlanabilir. Algoritma şu şekilde çalışır:
Arka plan bilgisi. Avrupalı bir şirket olan Oventrop, bu gibi vakalara uzun zamandır çözümler sunuyor - duvara gömülü UniBox üniteleri. İçinde bir termal kafa tipi RTL vardır, ayar düğmesi dışarı çıkarılır. İki valfli versiyonlar vardır - biri, soğutma havası akış hızını dönüş sıcaklığına göre kontrol eder, ikincisi - ortam havasını ısıtarak.
Çözüm eksikliği boru hattının uzunluğunun sınırlanmasıdır. Döngünün uzunluğu 50 m'yi aşarsa, TP artan direnç nedeniyle düzensiz çalışmaya başlar. Orta ve büyük alanların odalarını ısıtmak için, ısıtılmış zeminlerin çizimde gösterildiği gibi 2–3 devrelere ve genleşme derzleri ile ayrılan aynı sayıda monolitlere ayrılması gerekir.
Şimdi profesyoneller hakkında:
Tarif edilen şema, yerden ısıtmanın iki borulu bir bölgesel ısıtma ağına bağlanması için de uygundur. Ancak aklınızda bulundurun: kirli bir soğutucu hızlı bir şekilde termostatik bir valfi tıkayabilir veya devre dışı bırakabilir. Bir sonraki videodaki usta size RTL kafalarının inceliklerini anlatacak:
Isıtmalı zeminleri ısıtmak için ısıtmak - birçok usta tarafından favori bir boru “Leningrad” favori, kendi elinizle bir karıştırma ünitesi monte etmek ve şemada gösterildiği gibi, ikinci pompayı kurmak zorunda kalacak. Sistemin normal çalışması için aşağıdaki koşullara uyulması zorunludur:
Not. Benzer bir plan, dairelerin sahipleri tarafından, TP'nin eski tipte merkezi ısıtmaya yetkisiz olarak bağlanması için kullanılır - tek borulu dikey yükselticiler.
Bu ve diğer şemalarda, geleneksel olarak, kapatma vanaları ve otomatik hava tahliye valfleri gösterilmemektedir, ancak bu valflerin kurulması gerekmektedir.
Üç yollu vana, 45–50 ° C sabit sıcaklıkta su hazırlayabilen basitleştirilmiş bir tasarımdır. Pompa, soğutucuyu ilmek etrafında “tahrik eder” ve vana, ana hattan sıcak su kısımlarını karıştırır.
Uygulamada, şema oldukça nadiren kullanılmaktadır. Bunun nedeni, işin istikrarsızlığı ve tek bir Leningrad borusuna bağlı radyatörlerin dengesizliğidir. Üç yollu vana hafifçe açıldığında ve ısıtma devresini beslediğinde, pompanın basıncı ana hatta aktarılır, akülerde su akışı değişir.
Konsey. Sıcak zeminlerin güvenilir bir planını oluşturmak istiyorsanız, kazandan ayrı tedarik ve dönüş boru hatları yapmak daha iyidir. Tek boru radyatör ağı ile sapmaların sonuçları tahmin edilemez.
İki katlı bir evin her odasında yerden ısıtmanın ayarlanması gerektiğinde, mevcut radyatör ısıtmasına bağlanmak imkansızdır - ayrı boru hatlarını döşemeniz ve bir dağıtım şebekesi kurmanız gerekir. Uygulanan bağlantı seçenekleri nelerdir?
İlk durumda, çalışma prensibi RTL'nin kafasından bir ilmek sokulmasına benzerdir, sadece regülatörler tarak üzerinde durur ve her bir devreyi ayrı ayrı kontrol eder, fotoğrafta olduğu gibi. Sirkülasyon, fırında veya duvara monteli gaz kazanı içinde bulunan ana pompa tarafından sağlanır.
İkinci versiyonda, sıcak su girişe takılı iki yönlü bir vana ile karıştırılır ve harici bir sıcaklık sensörüne sahip bir termal kafa tarafından kontrol edilir. İkincisi, kolektör borusunda gizlenmiş veya dışarıya vidalanmıştır.
Enjekte edilen soğutucunun sıcaklığı arttığında, sensör ampulünden gelen sıvı valf gövdesine doğru bastırır ve kapanır. Şema, TP'nin tüm menteşeleri boyunca su pompalayan ek bir pompanın montajını sağlar.
Çalışma prensibi yukarıda açıklanan üç yollu bir vana ile şema, daha mükemmel ve sıcak zeminlerde katı soğutucu akış için tasarlanmıştır. Her iki seçeneğin dezavantajı, ekipmanın uygun fiyatı ve kurulumun karmaşıklığıdır. Tarak montajı ve ısıtma devrelerini nasıl bağlayacağınız ile ilgili tüm detaylar uygun kılavuzda belirtilmiştir.
"Kek" serimi ve bağlantı şemasının seçimi ile ilgili tüm soruları çözdüyseniz, ısıtma plakalarını dökmeye devam edebilirsiniz. İlk olarak, devrelerin gerekli termal kapasitesini, borular arasındaki çap ve mesafeyi, talimatlarımızı kullanarak bulunuz.
Yüzeyi hizalayın ve kurulumdan önce kalıntıları dikkatlice çıkarın. Şapkayı zemine yerleştirirken, 4 cm kalınlığında paketlenmiş bir kum pedi veya footboard hazırlayın: Monolitik ısıtmalı zeminin dökümünde kullanılan teknoloji şuna benzer:
Duvarlara bir sönümleyici şerit yapıştırılmış ve monolitler arasında bir deformasyon eklemi düzenlenmiştir.
Not. Polistiren plakaların üstünde ince bir bağ (6 cm) dökmeyi düşünüyorsanız, bir takviye kafes yerleştirin. Boruları gelecekteki monolitlere bağlamayın - sadece katı olanları birleştirmeyin.
Su ile doldurulmuş ilmekler (yüzmek ve betonun ağırlığı altında kırışmamak için), zemin için hazır kuru bir karışımdan bir çimento-kum harcı yapın ve şapları doldurun. Yaklaşık 4 hafta sonra çalışmaya devam edin - bu tam sertleştirme için ne kadar gereklidir. Çimento şapsız bir yerden ısıtma sisteminin kurulum teknolojisi, diğer yayınlarımızda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Su tesisatçıları ve uzmanların ustalarının görüşlerini dinleyerek, sonunda bir tavsiye veririz: ısıtmanın çalışma dallarına su ısıtmalı bir zeminin bağlanmasını önlemek. TP'nin ısıtma devrelerini doğrudan kazanın üzerine bağlamak daha iyidir - daha sonra yer ısıtması yaz aylarında da dahil olmak üzere bataryalardan bağımsız olarak çalışabilecektir. Boru döşenmesi ve beton şap dökülmesi işlemi son videoya bakınız.
Su ısıtma gibi, ısıtma odalarının bu yöntemi, hayatımızda uzun ve sıkı bir şekilde kurulmuş, diğer yöntemlerin yanı sıra önemli ölçüde popülerlik kazanmıştır. Özü, soğutucunun zemin kaplamasının tüm alanını ısıttığı, böylece odada rahat bir sıcaklık sağlamasıdır.
Daha az yaygın olmasına rağmen, bu ısıtma yönteminin başka bir tipi vardır - elektrikli ısıtmalı zeminler. Sebebi basittir: su farklı ısı transfer akışkanları kullanılarak farklı yöntemlerle ısıtılabilir, ancak elektrikli ısıtmayla böyle bir seçenek yoktur ve elektrik kesintisi durumunda, evdeki ısı da ortadan kalkacaktır. Her durumda, bugün elektrikli ve su zemini ısıtma sistemleri, ilişkilerini kaybetmez.
Şüphesiz hiç kimse, ısıtmalı zeminlerin ısıtma sisteminin - en iyisi - olduğu gerçeğini tartışmayacaktır. Karşılaştırma yapmak için, geleneksel radyatör sistemini ve evin havanın ısıtılmasını alıyoruz, o zaman zeminlerin ısıtılması, bunların üstündeki avantajlara sahiptir:
Isıtma devreleri evdeki herhangi bir yerde olabilir, hatta balkonda su ısıtması yapılabilir.
Farklı ısıtma yöntemleri kullanıldığında odadaki hava kütlelerinin sıcaklığa göre dağılımı.
Tüm avantajları ile ev ısıtma zemin ısıtma dikkat hak eden bazı dezavantajları vardır. Örneğin, bu tür bir ısıtmanın cihazının sizi radyatörlerden tamamen arındırması konusunda yanlış bir görüş var. Bazı durumlarda gerçekten mümkün, ancak her zaman değil.
Gerçek şu ki, odayı ısıtmak için her bir taban alanı m2'si yaklaşık 100 W termal enerji sağlar. Ev tamamen yalıtılmış ise, bu tür ısı üretimi için yüzey sıcaklığı en az 35 ºº olmalıdır, diğer durumlarda - 40 ºº ve üstü. Aşağıdaki grafik, insanların oranının ve yer yüzeyinin sıcaklığındaki artışa nasıl tepki verdikleri istatistiklerini göstermektedir.
Grafikten görülebileceği gibi, çoğu insan için konfor bölgesi 20 ila 30 ºº arasındaki sıcaklık aralığındadır. Yerdeki su ısıtması, tüm alanın üzerinde 35 ºº ve daha yüksek bir sıcaklığa ulaştığında, insanların en az% 60'ı rahatsızlık hisseder.
Referans için. Çeşitli amaçlar için binalarda hijyen ve hijyen standartlarını düzenleyen düzenleyici belgeler (SNiP 41-01-2003 Isıtma ve Havalandırma, s. 5.5.12), insanların kalıcı kaldığı odalarda yüzey sıcaklığının 26 ºº'yi aşamaz. ve 31 ºС geçici konaklama ile.
Yukarıdakilerden, sonuç şu şekildedir: boruların altındaki ısıtma 26 ºº bir sıcaklığa ısıtırsa, o zaman ısı transferi 100 W / m2'ye ulaşmayacaktır. Daha sonra sistemin termal kapasitesi yeterli değildir ve yine de ek küçük radyatörler yüklemeniz gerekir.
Sistemin tasarım özelliklerinden kaynaklanan ikinci büyük dezavantaj ve bunların uygulanması için işçilik maliyetleri, su ısıtmayla birlikte yerden ısıtma için nispeten yüksek bir fiyattır. Isıtma devrelerine ek olarak, soğutucuyu kontrol etmek ve bu devrelerdeki boru hatları üzerinden transfer etmek için ekipmana ve ek parçalara ihtiyacınız olacaktır.
Konsey. Su ısıtma cihazları için dalların ek olarak döşenmemesi için, diğer ısı kaynakları, örneğin, ısıtılmış hava, uzun dalga kızılötesi yayıcılar, elektrikli veya gaz konvektörleri ile yerel klima tesisatları dikkate değer.
Zeminin özel bir evde ya da dairede ısıtılması pahalı bir şey olduğundan, cihaza çok ciddi yaklaşılmalıdır. Belirli becerilere sahip olarak, inşaat ve montaj işlerini kendiniz yapabilirseniz, bu alanda uzmanlarla iletişim kurmanız ve dikkatli bir yanlış hesaplama yapmanız önerilir. Ayrıca, hesaplamalara uygun olarak devreye alma işlemini gerçekleştireceklerdir.
Bu durumda, kendinize her şeyi anlamanın arzusu ve zamanınız varsa, önce ısıtılmış zeminin kapasitesinin hesaplanmasının, ısıtma devreleri için boru çapının seçilmesiyle başladığını bilmeniz gerekir, o zaman kurulumunun adımını bulmanız ve bu devrenin sayısını belirlemeniz gerekir. Bu noktada, ısıtma sisteminin gerekli gücünün tüm hesaplamaları yapılmalı ve binanın her odası için termal güç değerleri elde edilmelidir.
Örneğin, seramik karoların taban alanının değeri 10 m2 ve gerekli güç - 981 watt. Daha sonra gerekli ısı akısı bu değere göre 98.1 W / m2 olacaktır, zeminin altındaki zemin için su ısıtma sağlayacak yüzey sıcaklığının belirlenmesi gereklidir. Bu bir nomogram kullanılarak yapılabilir.
Isı transferinin 100 W / m2 değerinin 28.8 ºº. Bizim durumumuzda, bu, insanlar sürekli odada olduğu için kabul edilemez, yani 26 ºº'ye ihtiyacımız var demektir. Bu değer 68 W / m2 ısı transferine karşılık gelir ve kalan 100 - 68 = 32 W / m2 odaya başka şekillerde beslenmelidir. Nomogramın kullanımı aşağıda gösterilmiştir.
Bu örnekte, ısıtma devresi borularının döşenmesi için uygun olan adım 0.3 m'dir, buna göre, ortalama hesaplanan sıcaklık farkı, soğutucunun sıcaklık tablosuna karşılık gelen 19.5 ºº'dir, 45/35 ºº. Borunun uzunluğunu bulmak için, sistemin normal çalışması için, uzunluğu 100 metreyi geçemez, formül basittir.
Boru uzunluğu = oda / boru montaj aşaması alanı.
Değer 100 m'yi geçerse, alan 2 parçaya bölünmeli ve iki ısıtma devresi hesaplanmalıdır, aksi takdirde hidrolik direnç çok büyük olacaktır ve ısı transferi eşit olmayacaktır. Yüzeyin ısı transferi, döşeme tipine bağlı olduğundan, laminat ve linolyum için ısıtılmış zeminlerin hesaplanmasına yardımcı olacak nomogramlar, kolaylık sağlamak için aşağıda gösterilmiştir.
Not. Anlaşılabilir bir şekilde sıcak zeminlerin kapasitesinin ayrıntılı bir hesaplaması, kitapta V.V. Pokotilova “Su ısıtma sistemleri” tarafından belirtilmiştir.
Hemen şu anda ısıtma için su tabanları cihazının teknolojisinin farklı olduğu bir rezervasyon yapın:
Üretim teknolojisi çalışmalarının değerlendirilmesi sürecinde farklılıklar vurgulanacaktır. Cihaz zeminden başladığında, sıkıştırılmalı ve tüm kurallara göre kaba bir beton şap yapılmalıdır. İdeal olarak şap, üç hafta içinde güç kazanmalıdır, ancak yükleme sırasındaki yük, hesaplananlardan önemli ölçüde daha düşük olacağından, 3-5 gün bekleyebilir, daha sonra su geçirmez bir üst yapınız. Sonuç, damlalar ve diğer brüt düzensizlikler olmadan düzgün bir yüzey olmalıdır.
Ayrıca, özel bir evde ya da dairede su ısıtmanın kurulması, yerden ısıtma sistemleri pazarının liderlerinden olan AQUATHERM şirketinin teknolojisi ile açıklanacaktır. "Turta" nın genel planı aşağıda sunulmuştur.
Yerde su ısıtma cihazı
Başlangıçta, duvarın tüm çevresi boyunca, bir elastik sönümleme şeridi ile yapıştırılır, gelecekteki ısıtma plakalarının her yönde 5 mm içinde genişlemesine izin verir. Su yalıtımı film üstüne bir kural olarak, yüksek yoğunluklu polistiren köpük yalıtım yerleştirilir. Tavanlar için artan yangından korunma gereklilikleri ile bazalt elyaf levhalar ısı yalıtım malzemesi olarak alınmalıdır.
Birinci kattaki özel bir evde su ısıtmanın yapılması durumunda, yalıtım katının kalınlığı hesaplanır, ancak 50 mm'den az olmamalıdır. İşin zemin katın üstündeki veya yazlık üst katlarındaki dairelerde yapılması durumunda, daireler arasındaki sıcaklık farkı küçük olduğundan, kalınlık 20-40 mm'ye düşürülebilir.
Isı yalıtım tabakasının üstünde işaretli özel bir polietilen filmin yerleştirilmesi tavsiye edilir, boruların üzerine yerleştirilmesi ve yerleştirilmesi daha uygundur. Malzeme 80 mm'lik bir üst üste binme ile yuvarlanır, bundan sonra eklemler bant ile yapıştırılır.
Daha sonra, zeminlerde (ağır mobilya, ekipman, vb.) Statik veya dinamik yüklerin artması beklenirse, yalıtımın üstünde 5 mm çapa sahip donatı ağlarının döşenmesi ve boruların plastik kelepçelerle sabitlenmesi önerilir.
Sıcak bir zemin için metal-plastik veya diğer borular, ısıtıcıya özel plastik klipslerle tutturulur, düzen, önceden belirlenmiş bir şemaya göre bir tasarım aşaması ile gerçekleştirilir;
Boruların düzeni
Aynı zamanda, boru bükülmelerinin yarıçaplarının yapısına zarar vermemek için gözlenmesi gerekir, bir satış temsilcisi bu verileri her bir boru hattı için talep edecektir.
AQUATHERM şirketi metal-plastik malzemeler değil, 80 mm'lik bir minimum bükülme yarıçapı ile 14, 16, 17 ve 20 mm çapındaki polietilen ve polibutilen borular için sistem sunmaktadır.
Yerli kazan kurulumundan soğutucu, sirkülasyon pompası ile monte edilen enayi-çubuk dağıtıcısına beslenir. Bu karıştırma ünitesi gerekli sıcaklık ve tüm ısıtma elemanlarında soğutucu akışkanın hareketini sağlar, ısıtılmış zemini odalara dağıtmak için kullanılır. Gerekirse dağıtıcı, oda termostatlarından gelen sinyallere dayanarak iç ortamı düzenleyebilir, en basit versiyonda, bir yüzey sensörü kullanarak besleme borusundaki sıcaklığı korur.
Bu önemli! Dairelerin merkezi su ısıtmasını yerden ısıtma dağıtıcısına bağlamak yasaktır. Bu, tüm yükselticinin dengesini bozacak ve sonuç olarak herkes soğuk olacak. Bağlantı sadece bireysel bir kazanla mümkündür.
Boruları sıkıca sabitledikten ve sızdırmazlığını kontrol ettikten sonra (basınç testi), ısıtılmış zeminlerin döşenmesi, kalınlığı 100 mm olan bir kum-çimento şapı ile devam etmekte olup, borunun üst kısmının üzerine bir harç tabakası 50-55 mm kalınlığında temin edilmektedir. Mastar katılaşmadan önce sertleştirilir ve ayar sırasında, (aynı odanın kontürleri arasında) yanlış dikişler ve deformasyon (farklı odaların plakalarının birleşme yerinde) yapılır. Son adım, sadece sistemin devreye alınması ve dengelenmesinin devam etmesidir.
Sıcak su döşemeleri - zevkli bir iştir, cihazlarının çalışmalarının her aşamasında sorumlu bir iştir. Ancak sonuçta önemli tasarruflar (% 30'a varan oranlarda) ve evde yüksek seviyede bir rahatlık olacak.
Sıcak su tabanının klasik versiyonu, sıcak su ile metal veya plastik boruların döşendiği kalın bir beton şapdır.
Sıcak su taban cihazı
Modern malzemelerin ve teknolojilerin yardımıyla betonarme ısı kayıplarını azaltmak için maksimum şekilde izole edilir.
İzolasyon malzemeleri gereklidir.
Isıtma kontrolü ve çalışma modlarının kontrolü özel bir mekanizma, aktüatör ve sensör bloğu tarafından gerçekleştirilir.
Su tabancası
Odanın en alt elemanı ısıtılır, termal hava konvansiyonu süreçleri iyileştirilir, sıcaklık hacim boyunca aynı olur, ölü bölgeler ve taslaklar kaybolur. Sıcak zeminler, konforu ve estetiği başarılı bir şekilde birleştirir, insanların kalması için en uygun koşulları yaratır. Yerden ısıtma, optimum tasarım nedeniyle diğer alan ısıtma yöntemlerine göre çeşitli avantajlara sahiptir.
Isıtma sistemlerinin karşılaştırılması
"Sıcak zemin" ilkesi nedir
Estetik ve hijyen "sıcak zemin"
Üreticiler onlar hakkında konuşmayı sevmiyorlar, ama varlar. Sıcak zeminlerin belirli bir tasarımını seçmeden önce, bu tür ısıtmanın sorunlu taraflarına kendinizi alıştırmanız gerekir.
Yerden ısıtma hem ek hem de ana ısı kaynağı olabilir
Radyatörsüz bir "sıcak zemin" sistemi yardımıyla evi ısıtmak mümkün mü?
Radyatörlerden sıcak bir zemin ile bir balkonun ısıtılması
Sistemi kurmak yasak olduğu yerden ısıtma için kurulum şemaları
Üç yollu bir vana ile sıcak su tabanının düzeni
Üç yollu vana ve taşma dengeleme ünitesi ile su zemini ısıtma sistemi
Kısıtlamaların varlığının nedenlerini anlamak, ayrıca, ısıtmalı bir zeminin, su ısıtması ile optimum tasarımını seçmesine de izin verecektir. Şu anda, su soğutmalı: ince, hafif ve beton ile ısıtılmış zemin tasarımlarının çeşitli türleri vardır. Her birini, tüketici ve kurucu bakış açısından kısaca düşünün. Bu yaklaşım, tanıtım teknik özelliklerinden ziyade gerçek hakkında konuşmak için bir fırsat sağlayacaktır.
Su bazlı ısıtma sistemlerinin çeşitleri
Aynı zamanda, beton şap taban tabakası ve ısı dağıtım tabakasıdır. Farklı kalınlıklarda olabilir, zemindeki maksimum yükler, binanın mimari özellikleri ve müşterilerin istekleri dikkate alınarak özel parametreler seçilir. Bu tasarım bazen "dolgu" veya "ıslak" olarak adlandırılır.
Sıcak bir zemine şap
Verimlilik ve verimlilik açısından, lider bir konuma sahiptir. Bir dezavantaj vardır - acil durumlarda onarım çalışmaları çok daha karmaşık hale gelir, zemindeki yük artar. İnşaat ve montaj işlerinin kaliteli performansı ile, bu yapıların ömrü 50 yılı aşmaktadır.
Beton şapda su tabanı ısıtmanın döşenmesi
"Beton" yapı sadece beton levhalara monte edilir ve her biri önemli bir rol oynayan birkaç gerekli katmandan oluşur.
Bir zemine yayılan film su yalıtımı görevi üstleniyor
Fotoğrafta kenar bandı
Pratik öneriler. Amortisör bant kullanarak sıcak zeminlerin profesyonel montajcılar, sıcak beton zeminlerin geniş alanlarını daha küçük parçalara ayırmaktadır. Bu, sıcaklık farklılıklarından dolayı büyük yapılarda meydana gelen çatlakların görünümünü tamamen ortadan kaldırır.
Bant duvarlarını döşemeden önce hizalanmış ve temizlenmiş, arka tarafta özel bir plastik önlük var. Duvar ve zemin levhası arasındaki boşluğu kapatmaya yarar, bunun yapılmaması gerekir, eğer bu yapılmazsa, o zaman çimentolu jöle alt katlara sızabilir.
Isı yalıtım malzemeleri Isıtma sistemlerinin beton tasarımı yüksek mukavemetli sıkıştırılmış veya preslenmiş ısı yalıtıcıları kullanmaya ihtiyaç duyduğunda.
Yerden ısıtma için ısı yalıtımı Thermopol
Yalıtım - sistemlerin etkinliği üzerinde doğrudan bir etkisi olan ana unsur. Bu, yalıtımın görevleri yerine getirmemesi durumunda birinci katlar için özellikle önemlidir, o zaman yeraltı mekanlarında ısı enerjisi kaybolur. Bina kodları, üretim malzemesine ve zeminlerin fiziksel özelliklerine bağlı olarak yalıtımın kalınlığını düzenler. Beton levhalar için kalınlık en az beş santimetre olmalıdır.
Su izolasyonlu zemin için paspas
Genellikle bu amaçlar için preslenmiş cam yünü ve dayanıklı polistiren köpük kullanılır. Malzemelerin yoğunluğu en az 30 kg / m3 olmalı, ön yüzey ısıl iletkenliğini arttırmak için alüminyum folyo ile kaplanabilir.
Sıcak su tabanlar için paspaslar
Borular. Plastik veya metal olabilir.
Yerden ısıtma için boru
En ucuz plastik, en pahalı - bakır.
Yerden ısıtma için bakır boru
Pahalı seçenekler satın almamalı, plastik boruların performansı tüketicilerin modern gereksinimlerini karşılar. Yüksek sıcaklıklarda mukavemeti arttırmak için, polietilen boruları, yenilikçi katkı maddeleri ile yüksek moleküllü polietilenden yapılmış bir takviye katmanına sahiptir.
PE polietilen borular
Su ısıtma borularının döşenmesi, yalıtım tabakası üzerinde yapılır, şemalar ve tesisat tipi, tesislerin büyüklüğüne ve konfigürasyonuna bağlı olarak master tarafından seçilir. Pozisyonu sabitlemek için özel sabitleme elemanları kullanılır. Lastikler ve şeritler, kelepçeler ve özel cihazlar olabilir.
Sıcak zemin borularının sabitlenmesi
Genleşme derzleri. Sadece zeminin karmaşık geometrik konfigürasyonuna sahip veya çok uzun olan odalar içindir. Bu katmanlar, kuplörde kritik dahili termal streslerin oluşumunu engeller.
Genleşme derzlerinden geçen boru
Genleşme derzi. Dikiş ve borunun kesişim görünümü
Borular monte edildikten sonra, derz ve derzlerin sıkılığı kontrol edilmelidir. Besleme manifoldundan geçen her bir devre su ile doldurulur, testler artan basınç değerleri ile gerçekleştirilir (yaklaşık 6 bar). Sistem bir veya iki gün boyunca basınç altında bırakılır, deneme süresinden sonra kalan basınç kontrol edilir, sızıntılar görsel olarak belirlenir.
Basınç testi kat
Eksiklikler bulunursa, derhal ortadan kaldırılır ve sızıntı testi tekrarlanır.
Şap. Isıtma pastası sisteminin son üst katı. Normal çimento kum harcı kullanılması tavsiye edilmez, plastikleştiriciler ile özel karışımlar satın almak için gereklidir.
Yerden ısıtma için beton
Boruların üstündeki şapların yüksekliği en az 5 cm olmalıdır, aksi halde mekanik hasar riski vardır. Eğer zemindeki yük önemli olacaksa, o zaman taşıma kapasitesini arttırmak için takviye örgü kullanmanız gerekir.
Takviyeli ısıtmalı zemin
Metal veya plastik olabilirler. Takviye ağlarının kullanımı pratik değilse, o zaman çözeltiye - plastik lifler ekleyebilirsiniz. Çözeltiye hazırlanırken katılaşmadan sonra eklenirler, bükülme mukavemetini önemli ölçüde arttırırlar.
Beton için polipropilen elyafın görünüşü
Son kat döşeme için taş veya seramik malzemeler kullanmak daha iyidir. Mükemmel ısı yapar ve odanın etkili ısıtılmasını sağlarlar. Bu malzemeyi kullanan ahşap ve tüm yer döşemeleri en iyi çözüm olarak kabul edilmez. Sistemin verimliliğini azaltmanın yanı sıra, bu tür malzemeler de orijinal özelliklerini kaybeder ve kaybeder.
Bir kiremit altında bir su ısı yalıtımlı katın cihazı
Örtülü ahşap elemanlı evlerde kullanılır, küçük bir oranla karakterize edilir, binaların taşıyıcı elemanlarındaki yükü önemli ölçüde azaltabilir. Betonun ağırlığı 250 kg / m2'ye ulaşırsa, 30 kg / m2'den daha fazla kurutmayın. Isı taşıyıcılı borular, kontrplak veya OSB plakaları temelinde döşenir, aralarında aynı malzemeden şeritler bulunur.
Sıcak zemin suyu
Isı yalıtımı doğrudan parke zemin üzerine monte edilir. Isıtma sisteminin son katmanı - GVL plakaları. İyi termal iletkenliğe ve yeterli güce sahiptirler. Alçı ve ağaç liflerinden üretilmiştir. Yalıtım sisteminin bu tip yapıdaki toplam kalınlığı 10-15 cm'yi geçmez, bu da onları düşük tavanlı odalara monte etmeyi mümkün kılar.
Kuru inşaat, daha az çaba ve zaman gerektirir, maliyet en ucuz seçeneklerden biri olarak kabul edilir. Buna ek olarak, çalışma sırasında herhangi bir döküntü yok, kurulum, sakinlerin yeniden yerleştirilmesi olmadan yapılabilir.
Dezavantajlar - ısı transfer göstergeleri ilk seçeneğin altındadır, ısı akışı tesislerin tamamen ısıtılması için yeterli değildir, sadece ek olarak kullanılabilir.
Sıcak su tabanının ahşap sistemi
Ahşap bir evde sistemin özellikleri
En basit ve en ucuz, çoğu eleman atık keresteden yapılabilir. Taban için kesilmemiş levha dahil olmak üzere düşük dereceli kereste kullanılır. Malzemelerin kalınlığı en azından boruların çapı olmalıdır, aksi takdirde hasar riski vardır. Borular özel plakalarla sabitlenir, plakaların boyutları ısı taşıyıcıların aralığına bağlıdır. Isıtma pastasının kalınlığını azaltmak için, boruları doğrudan döşeme kirişlerine bırakabilir, yükseklikteki tasarruflar üç santimetreye kadar çıkabilir.
Kartın kenarlarından uçlar boyunca, resimde gösterildiği gibi borunun döndürülmesi için yarım daire şeklinde olukların yapılması gerekmektedir.
Folyoyu olukların içine döşemek
Ahşap bir evde sıcak zemin
Ahşap su tabanının düzeni
Yerden ısıtma boruları
Evrensel kullanım, istisnasız tüm durumlar için geçerlidir.
Sıcak su tabanının polistren sistemi
Aşağıdaki öğelerden oluşur:
Polistiren sistemi - fotoğraf
Sistemin kurulumu için asgari bir süre gereklidir, yüksek eğitimli uzmanlara ihtiyaç yoktur. Dezavantajı makul olmayan yüksek fiyattır. Ancak, önemli zaman tasarrufu nedeniyle, böyle bir sistem, yukarıda açıklanan maliyetler ile maliyet açısından oldukça rekabetçi.
Küçük alanların ısıtılması gerektiğinde kullanılırlar. Şirketler küçük çaplı plastik borularla esnek rulolar yapıyorlar. Isı yalıtımlı zeminlerin bu tür tasarımları, masaüstleri, yataklar vb. İle ilgili olarak tasarlanmıştır. Yumuşak zemin kaplamaları altında saklanabilir.
Tüm katlarda ve tüm binalarda rulolar monte edilir. Gerekirse, rulo kesilebilir (sadece tüpe zarar vermez) ve istenilen açıda bükülebilir. Dezavantajı, küçük çaplı boruların büyük hidrolik direncidir, su pompası üzerindeki yükü önemli ölçüde artırır. Şu anda, rulolar kullanıcılara yaygın olarak dağıtılmamaktadır.