Bir dolaba, erişilebilirlik için orada olan bir enroute bağlantı kutusu (belki de bina kanalda kablolandığından ve erişilebilir noktalar arasında çok fazla viraj istemediğinden).
'S enroute Çünkü, özel bir sorun var: Eğer eklerinin ihlal ediyor olacak akan akım var aracılığıyla onlara . Örneğin nötr telinizi eklemek için nötr tel somununu kırdığınızda, içinden akan akım etkileyici bir şekilde artacaktır ve onları ayırdığınızda, şimdi nötr besleme zemine yakın olacak, ancak yük nötrü yukarı çekilecektir. akım tarafından sıcak potansiyele geri dönmeye çalışıyor . Bu devredeki tüm aşağı akım nötrleri de sıcak potansiyelde olacak, eğer birisi bootlegg yapıyorsa, onları öldürdün. Aktif arklı tel somun telleri yapmak gerçekten zor.
Orada bir priz olması amaçlanmamıştır, çünkü dolaplardaki prizler kötü bir fikirdir, çünkü bunlara takılan kablolar kıyafetlerle kaplanacak ve potansiyel olarak aşırı ısınacaktır.
Gerçekten, gerçekten bunu yapmak istiyorsanız, aşağıdaki teklifle bina yönetimiyle konuşun: kavşaktan yüzey borusunu (telli), bir dolap ışığı için doğru bir anahtar konumuna, sonra dolap ışığı için tavana kadar çalıştırın. Zaten sahip olduğunuz bir eklenti ışığı kullanmak istediğinizi ve orada anahtarlı bir prizi ikna etmelerini isteyin. Neden? Tavan, bir dolabın içindeki bir hazne için tek güvenli yer olduğundan ve bir tavanın bir tavana konması, sadece bir takılabilir lamba içinse mantıklıdır.
Muhtemelen bunun için biraz para harcamanız gerekecek , izin ve muayene ile yüzey kanalının montajını kendiniz düzgün bir şekilde yaptıysanız yardımcı olabilir . Sendika kuralları buna izin vermese de.