1. Dizel jeneratör seti su alımının nedeni:
1) jeneratörlerin yanlış depolama nedeniyle, yağmur dan önce motor bloğu veya güç üretim topu girmek için yağmur neden yeterli su geçirmez önlemler yoktur.
2) su pompası fok zarar yağ kanalına giren su neden olur.
3) motor silindir veya silindir başı çatlakları, silindir ani soğutma veya donma nedeniyle, su çatlaklar aracılığıyla sızan gelen.
4) dizel jeneratör silindir ped zarar görmüş, silindir gövdesinin soğutma suyu yağ kanalı girer ve daha sonra yağ tavasına akar.
5) su ıslak silindir astar hasar nedeniyle yüksek su basınçlı su tankı radyatör, yağ geçişi içine silindir astar dış duvar boyunca.
6) yağ soğutucu zarar görmüş, yağ soğutucu su veya soğutucu ile sirküle edilir, ya da yağ soğutucu tatili sonra, iç su yağ devregirecek, ve yağ su tankı girecek, hangi yağ ile karıştırmak için su neden olur.
2. Su alımı arıtma ve önleme yöntemleri üreten birimler için:
1) jeneratör ün harici etkili en doğrudan ve etkili tedavi yöntemi jeneratör seti korumak için basit bir kulübe yapmak ve drenaj sisteminin düzenli muayene iyi bir iş yapmaktır.
2) su pompası sızıntı, su mührü kontrol edilir ve gerektiğinde doğrudan su pompası değiştirilir.
3) yağ soğutucu sızıntısı, test basınç tedavisi, tedavi veya değiştirme için sızıntı noktası bulmak.
4) silindir kol sızıntı ve silindir kollu kauçuk halka değiştirilir.
5) dizel motor silindir bloğu kopması, sorun nispeten büyük, doğrudan değiştirme genel seçimi iyi bir nokta olacaktır.
Dizel jeneratör dizel motor ve jeneratör ağırlıklı olarak iki bölümden oluşur, dizel motor girişi yanlış eğer doğrudan sonuçları dizel jeneratör yok edebilir; top güç ekipmanına aittir, su sızıntısı fenomeni varsa sonuçları daha ciddi olacaktır. Bu nedenle, dizel jeneratör setleri kullanımında dikkatli olmalıdır, ya da suyun herhangi bir parçası bize bazı kayıp getirecektir.
Ürün Bağlantısı :WAGNA Dizel Jeneratör 15 -3000 Kva