FPP Kükürt Giderme boru hattı
Ürün ayrıntısı
Ürün etiketleri
FRP sprey boru bağlantı parçaları
1. Cam elyaf takviyeli plastik sprey boru bağlantı parçaları-Islak baca gazı kükürt giderme ve asit sis egzoz gazı temizleme ve arıtma ekipmanlarında kullanılan FRP bulamaç sprey borusu, genellikle imalat sürecinde kolay ulaşım için bölümler ve parçalar halinde üretilir. Sarma ve yapıştırma işlemi, sahada kurulduğunda her bir parçayı birbirine bağlamak için kullanılır. Şu anda, bulamaç nozulu ve FRP püskürtme borusu arasındaki bağlantı, önceki flanş bağlantısından sarım bağlama işlemine temel olarak değiştirilmiştir. Sargı bağlama işlemi, yüksek bağlantı mukavemeti, sızması kolay değil, basit işlem, uygun yapı ve düşük maliyet avantajlarına sahiptir.
2. Cam elyaf yüzey matının özel boyutu, gerçek basınca ve çapa göre belirlenebilir. Cam elyaf takviyeli plastiğin ısıl genleşme oranı yüksek olduğundan, inşaat sırasında aynı ortam sıcaklığında ölçmek, kesmek, monte etmek ve yapıştırmak gerekir. Gerekli cam elyaf takviye malzemeleri, reçine harcı, levha reçinesi, yüzey reçinesi ve kontakt ajanının önceden hazırlanması gereklidir.
3. FRP sprey boru bağlantı parçaları-sargı katmanının yapısı Sargı parçasının dış yüzey yapısı, sarım parçasının performansının borunun genel performansı ile tutarlı olmasını sağlamak için borunun dış yüzeyi ile tutarlı olmalıdır. Ayrıca bulamacın boruların uç yüzeylerini aşındırmasını önlemek için alın derzlerinin reçineli çimento ile doldurulması ve çimento konfigürasyonunda kullanılan reçinenin boru reçinesi ile aynı olması gerekir. Gerekirse, havanın girmesini ve çatlamasını (çatlama) önlemek için en dış tabakayı cilalayın.
Sargı tabakası yapısı dışarıdan ve içeriden üç bölüme ayrılmıştır.
A. Aşınmaya dayanıklı tabaka: Bu kısım sarım tabakasının en dış yapısına aittir. Cam elyaf yüzey keçesi, reçine ve aşınmaya dayanıklı dolgudan oluşur. Ana işlevi korozyon direnci ve aşınma direncidir. Bu cam elyaf yüzey mat tabakası: reçine: aşınmaya dayanıklı dolgu: 1:57:38 (kütle oranı) ve kalınlık yaklaşık 0,5 mm'dir.
Korozyon önleyici katman: Bu kısım reçine açısından zengin bir katman ve bir ara katmandan oluşur. Korozyon direnci oluşturmak için cam elyaf yüzey keçesi ve reçineden oluşur ve aşınmaya dayanıklı tabakanın altında bulunur. Reçine açısından zengin tabakanın reçine içeriği %90'dan fazladır ve kalınlık yaklaşık 0,5 mm'dir; ara katmanın reçine içeriği %70 ila %80'dir ve kalınlık yaklaşık 2.0 mm'dir.
B. Takviye tabakası: Bu parça doğrudan boru hattının dış duvarına sarılır ve esas olarak basınca ve diğer yüklere dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Kalınlığı, formül (1)'e göre yük koşullarına göre hesaplanır. Bu ağaç tabakası
Cam elyaf, doğranmış elyaf hasır ve reçineden oluşan yağ içeriği %30-40'tır. 3 FRP sprey boru bağlantı parçaları-sargı tabakasının muayenesi Sarma ve yapıştırma inşaatı tamamlandıktan sonra, sargı tabakası HG/T20696-1999 “Cam Çelik Kimyasal Ekipman Tasarım Yönetmeliği” gerekliliklerine göre muayene edilecek ve delaminasyon yok, delaminasyon, çatlaklar, kaplumbağalar Çatlaklar, açıkta kalan lifler, kuru noktalar, kapanımlar, kabarcıklar, küçük delikler ve reçine tümörleri gibi kusurlar niteliklidir.
FRP sprinkler borusunun ürün özellikleri
1. Elektrik izolasyonu vardır. Püskürtme borusunun kaplaması, ısıyla sertleşen bir reçine olan epoksi reçineden yapılmıştır.
2. İyi stabilite, çoğu maddeyle kimyasal reaksiyon yok, iyi korozyon direnci.
3. Tüp yüzey kaplaması güçlü bir yapışma özelliğine sahiptir.
4. Ürün avantajları. Kuledeki püskürtme sistemi, girdap plakasının üst kısmında büyük kalibreli bir püskürtme borusu yapısı ile düzenlenen engelsiz bir püskürtme gazı-sıvı dağıtım cihazı kullanır. Karakteristik, homojen gaz-sıvı dağılımı, 360 derecelik su perdesi kapsamı ve ölü köşe olmamasıdır. , Fıskiyenin açılma derecesi ayarlanabilir, bu sadece tasarlanmış su beslemesini garanti etmekle kalmaz, aynı zamanda bakım ve temizliği de kolaylaştırır ve su kalitesi konusunda katı gereksinimleri yoktur. Kazan kül yıkama, cüruf yıkama suyu, üretim ve canlı alkali atık su ve kül barajı dönüş suyunun tümü kükürt gidermeye girebilir Sistem, işletme maliyetlerini azaltmak için yeniden kullanılır, püskürtme suyu besleme cihazı aşınır, bloke olmaz ve iş ve bakımı basittir.
5. İyi mekanik. Çelikle aynı mukavemete, güçlü kohezyona ve kompakt moleküler yapıya sahiptir, bu nedenle mekanik özellikleri PF reçinesi ve doymamış polyester gibi genel termoset reçinelerden daha yüksektir.
6. İyi ısı direnci, genellikle 80～220 ℃. Isıya dayanıklı epoksi reçine çeşitleri 200 ℃'ye ulaşabilir.
7. Kürleme büzülme oranı küçüktür, genellikle %1 ila %2 arasındadır. Termoset reçineler arasında kürlenme büzülme oranı düşük olan çeşitlerden biridir ve lineer genleşme katsayısı da çok küçüktür, genellikle 6×10-5/℃. Bu nedenle, hacim kürlendikten sonra çok az değişir.