Elektrik kabloları için bir kablo seçin - 5 önemli nüans
- Aydınlatma
Doğru bileşen seçiminin ve doğru kablolamanın bir evi veya daireyi birçok sıkıntıdan koruyabildiğini tekrarlamak gereksiz olacaktır. Makale, soyut ifadeler yerine bilge bir kuralın rehberliğinde, bir apartman dairesinde veya evdeki kablolama için tellerin kesitini hesaplamak için pratik ipuçları sağlar.
Kablo bölümünü seçmenin en kolay yolu değil, en doğru yolu
Genellikle bir ev veya apartman dairesinde kablo tesisatı kurarken, ilkel bir model tarafından yönlendirilen formüllere ve hesaplamalara başvurmazlar:
- rozet hatları - 2.5 metrekare. aa
- aydınlatma - 1.5 metrekare. aa
- güçlü tüketiciler (ocaklar, elektrikli şömineler, elektrikli soba) - 4-6 metrekare. mm.
Bu basit yolu temelde yanlış olarak arayın. Kabloların küçük aşırı yüklenmelerle yanmasına izin vermeyecek ve prensipte OLC ile çelişmeyecek bir “sınır” anlamına gelir. Aynı zamanda, bu yöntemin bir takım dezavantajları vardır:
- Doğru seçim eksikliği, kablolama sisteminin verimliliğini sağlamaya izin vermez,
- Bu yöntem denizaltı kablosunun hesaplamasını içermez,
- Bu yöntem, daha güçlü ve özgül enerji tüketicileri olan odalar için geçerli değildir, yani kaynak makinesinin çalışacağı bir ev atölyesi için kablo kesitini hesaplamak için kullanılamaz, güçlü bir anlık su ısıtıcısına sahip bir ev için çalışmayacaktır.
Denizaltı kablosunun hesaplanması
Denizaltı kablosu kendi kendine yükü "taşır". Buna ek olarak, başarısızlık durumunda, tüm evin enerjisi kesilecektir, bu nedenle kesitini hesaplamak ve hoş olmayan durumların olasılığını en aza indirecek şekilde kablo tipini seçmek önemlidir.
Tüm enerji tüketicilerinin gücünü özetliyoruz.
Tüketici gücü, kablo kesitinin hesaplandığı temel miktardır, bu nedenle evdeki veya apartmandaki tüm tüketicilerin kapasitelerinin toplanması, denizaltı kablosunun hesaplanmasında ilk adımdır. Çoğu durumda, bu özellik sadece herhangi bir ev aletine veya elektrikli cihaza eklenmiş talimatlarda değil, aynı zamanda tüketicilerin binalarında da belirtilmiştir. Bu değeri doğru olarak belirlemek mümkün değilse, yaklaşık değerleri kullanın.
- Kablolama ve kurulum için kutuyu seçme kuralları burada sunulmuştur.
- Gizli kablo dedektörlerinin amacı ve çeşitleri, makalemizde açıklanmıştır.
- Aydınlatma için hareket sensörleri bu malzemeye ayrılmıştır.
Hatırlanmalıdır: Toplam gücü hesaplarken, kısa bir süre için bağlanan elektrikli cihazları unutmamalıyız. Yani, evlerine bakarak, genellikle demir, saç kurutma makinesi, elektrikli tıraş makinesi, mikser veya blender vb. Bu olasılığın son derece küçük olduğunu, güvenlik amacıyla, bu aşamadaki kablolamanın, evdeki tüm elektrik tüketicilerinin aynı anda devreye girmesini sağlayacak şekilde hesaplanması.
Güç ev aletleri tahmini değerleri:
- TV - 300 watt
- yazıcı ile bilgisayar - 1000 W,
- mikrodalga fırın - 1400 W
- buzdolabı - 600 W
- çamaşır makinesi - 2500 W,
- 1600 W elektrikli süpürge
- demir 1700 W,
- saç kurutma makinesi - 1200 watt.
Kabloları özel bir ev veya yazlık olarak hesaplarken, özel ekipmanın gücünü göz önünde bulundurmalısınız:
- su akan ısıtıcı - 5000 W,
- 1000 W su pompası
- çim biçme makinesi - 1500 W,
- 2000W daire testere,
- kompresör - 2000 W,
- kazan - 1500 watt.
Atölyede elektrik tüketilir:
- elektrotochilo - 900 W,
- 800 watt matkap
- elektroplane - 900 W,
- zımba - 1200 W,
- elektrikli yapboz - 700 W,
- zımpara - 1700 W,
- Kaynak makinesi - 2300 watt.
Tel göstergesi tablosunu kullanma
Giriş kablosu kesitini belirlemek için, elde edilen toplam gücü bulmak ve bu değere karşılık gelen kablo kesitini belirlemek için gerekli olan standart bir tablo kullanılır.
Toplam gücü hesaplarken, tüm tüketicilerin aynı anda açılacağını ve böyle bir durumun imkansız olduğunu hatırladık. Bu nedenle, toplama ile elde edilen rakam 0,7 ile çarpılır. Elektrikli cihazların% 70'inin dahil edilmesi de ihtimal dışıdır, bu nedenle, “marj” katsayısını hesaba katarak bile yeterli olacaktır.
Aydınlatma kablolarının ve rozet gruplarının kesitlerinin belirlenmesi
Aydınlatma ve rozet grupları için tellerin kesiti aynı şekilde gerçekleştirilir. Hesaplamalardan sonra, aydınlatma için yeterli bir kesitin 0.5-0.7 metrekare olduğu genellikle belirlenir. mm ve rozet grupları için - 1.5 metrekare. mm.
Çoğu durumda, bilinen büyük kesitli telleri kullanın: 1.5 metrekare. aydınlatma ve 2.5 metrekare için mm. sıradan ev rozetleri için mm. Atölyedeki rozet grupları daha kalın bir kablo gerektirebilir.
Hesaplanan kesitten tellerin kalınlığındaki artış, uzun süreli çalışma sırasında kablonun korozyona ve mekanik yüklere olan muhtemel hasarından kaynaklanmaktadır.
Telin kesitini hesaplarken hattın uzunluğunun hesaplanması
Çoğu durumda hesaplamalar, iletken uzunluğu boyunca voltaj kayıplarının kabul edilebilir sınırlar içinde olduğu ortaya çıktığı için, bu öğe genellikle hesaplamalarda gerçekleştirilmez. Aynı zamanda, ek doğrulama, özellikle uzun sürmeyeceği için zarar vermez.
İletkenin (tel) direnci, R = p • L / S formülü ile hesaplanır, burada L, telin uzunluğudır, metre cinsinden ifade edilir, S daha önce gerekli olan gerekli kesit alanıdır, ve p, malzemenin özgül direncidir, ki bu bakır için 0,0175 dir. Ohm • mm2 / m.
İletkenin direncini belirledikten sonra, voltajı ne kadar azaltabileceğini hesaplayabiliriz. Voltaj düşüşü, mevcut mukavemet ve iletken direncinin ürünü olarak tanımlanır.
Son adım, bir tamsayıya voltaj kaybının yüzdesini belirlemektir (220 voltluk başlangıç gerilimi). Kayıp% 5'ten az ise, kablolamayı, bizim tarafımızdan hesaplanan kesitli bir kablo kullanarak kurabilirsiniz. Kayıp% 5 veya daha fazla ise, tel boyutu artırılmalıdır.
Kablolama için tel seçimi
Makalenin başında, alüminyum tellerin bakırdan çok daha az sıklıkla kullanıldığı gerçeğinden bahsettik. Aslında, alüminyumun avantajı düşük maliyetidir, performans açısından bakırdan belirgin bir şekilde düşüktür.
Bakır avantajları:
- alüminyum ile karşılaştırıldığında daha yüksek dayanıklılık,
- tellerin bükülme yerlerinde kırılmasına izin vermeyen yumuşaklık ve plastisite
- Alüminyum ile karşılaştırıldığında yüksek akım yüklerine dayanma kabiliyeti.
Kurulum için uzmanlar, şu markaların kablolarını ve tellerini kullanmanızı tavsiye etmektedir: APPV, PPV, PVS.
Lütfen dikkat: mağazada kablo veya kablo satın alırken, fiili kesitin nominal ile uyuşmayabileceğini dikkate almalısınız ve bu bir dezavantaj ya da ihlal değildir. GOST 22483-77 p.1.4.a: “Elektrik direncinin bu standardın gerekliliklerini karşılaması durumunda, çekirdeklerin gerçek kesiti nominal değerden farklı olabilir.” Yani, malzemenin (bakır) kalitesini artırarak, telin gerekli parametreleri korunursa çapı (kesiti) azaltılabilir.
Daire, ev, yazlık için kablo bölümü seçilmesi
Kablo veya kablonun doğru kesitini nasıl seçeceğinizle ilgili bir makale
Elektrik işleri sırasında, yani tellerin döşenmesi aşamasında, kablolar, “Çok Gelişmiş” müşteriler, neden güç tüketimi üzerine 1.5 mm kare yeterli olduğunda 2.5 mm kare bir kablo gibi, örneğin soketlere yerleştirildik. Bu yazıda farklı tüketiciler için döşenen tellerin kesitini ele almaya çalışacağız.
Böylece, döşenecek tellerin kesitini ne kadar doğru seçerseniz, tüketicilerin daha fazla performansı büyük ölçüde değişir.
Evdeki kablolama, yazlık veya daire giriş kablosuyla başlar. Bu çok kabloda, evin içinde bulunan tüm ana yüklere gitmek. Giriş kablosunun hangi bölüme ihtiyaç duyduğunu öğrenmek için evde çalışabilecek tüm elektrikli cihazları saymalıyız - çamaşır makinesi, kazan, ütü, mikrodalga fırın, klima vb. Sonuç olarak, evinizdeki elektrikli cihazların tükettiği toplam gücü öğreniyoruz. Ardından, bu rakamı 0,75 kat artırın. Bu tsiferka ihtiyacımız olan şey.
Güç tüketiminin daha doğru bir şekilde hesaplanması için, aletlerin ve tükettikleri gücün belirtildiği bir tablo yardımı alacaksınız.
Peki, dedikleri gibi, teknoloji meselesi. Gereksinimleri karşılayan kabloların seçimi için, aynı kablolara dayanabilecek kablo bölümünü, gücü ve akımı gösteren başka bir masa vardır.
Bu tablo, elektrik kablolarını takarken, bugüne kadar hiç kimsenin kullanmadığı, kabloların bakır telleri için, alüminyum teller gibi değerleri göstermektedir.
Kablo ve tel tablo seçimi
İletken kesit, mm
Ardından, soket grupları ve aydınlatma grupları için kabloların ve kabloların kesitini hesaplamalıyız. Tabloya bakarsanız veya kabloların kesitini hesaplamak için basit formüllerden hesaplarsanız, örneğin aydınlatma grupları için 0,5 mm kV kesitli bir telin oldukça uygun olduğu ve rozet grupları için 1,5 mm kV kesitli bir telin yeterli olduğu ortaya çıkar.
Ancak, kural olarak, aydınlatma için en az 1,5 mm kV çapında teller ve rozet grupları için, toplam gücü bu telin dayanabileceği sınırları aşmayan cihazlar için elbette güç gerekmedikçe en az 2.5 mm kV'luk bir kesite sahip teller kullanılır.. Bu, tellerin ve hangi metalden yapılmadıklarından bağımsız olarak, hem kurulum sırasında hem de işletme sırasında korozyona ve çeşitli mekanik yüklere karşı hassas olmalarından kaynaklanmaktadır.
Örneğin, tabloya göre, 220 V'luk bir gerilimle, 2,5 mm kV'luk bir kesite sahip olan tel, 27 A'ya (5,9 kW) kadar akımlara dayanabilir. Telleri ve tüketicileri korumak için, bu durumda, maksimum tepki akımı 25 A'dan fazla olmamalıdır.
Elektrik kablolarını tasarlarken, son kullanıcıyı besleyecek olan hattın uzunluğunu hesaba katmak gerekir. Ayrıca, tabloya göre, diğer yük türleri için kesiti belirleyebilirsiniz. Ayrıca, tasarım sırasında ve daha sonra elektrik tesisatı kurulumu sırasında, makinelerin seçiciliğini unutmayınız.
Her halükarda, elektrik görünmezdir ve hatalar ve işe dikkatsiz tutumları affetmez. Profesyonellere güvenin!
Akım ve güce ek olarak, tasarımcılar kablo bölümü seçerken bir dizi diğer önemli parametreleri kullanırlar. Burada okuyun: Kablo bölümü nasıl seçilir - tasarımcının ipuçları
Elektrik tesisatı kurulumu sırasında alüminyum neden kademeli olarak geri çekilir? O ne kötü ve tehlikeli? Cevap burada: Kablolamada alüminyum kablo neden kullanılamaz?
Bakır ve alüminyum teller tavsiye edilmez. Ama bazen bağlanırlar. Bunu nasıl yapıyorlar? Bakır ve alüminyum teller nasıl bağlanır
Dairede kablolama için hangi kablo kullanılır: tellerin gözden geçirilmesi ve en iyi seçeneğin seçimi
Satışta malzeme, kesit, işaretleme, inşaat, renk açısından farklılık gösteren çeşitli teller bulunur.
Elektrik sistemlerini döşerken, birincil soruya - apartmanda kablolama için hangi kabloyu kullanacağına karar vermek gerekir; çünkü bu seçim kurulu elektriksel iletişimin dayanıklılığına ve güvenilirliğine bağlı olacaktır.
Kabloları değiştirmenin nedenleri
Güç şebekelerinin tam veya kısmi değiştirilmesi genellikle iki durumda gerçekleştirilmesi için gereklidir:
- Gönderi yaşı. Yeni bir daireye girdikten 15-20 yıl sonra büyük bir revizyon yapılması tavsiye edilir. Bu süre zarfında kurulu iletişimler yıpranır ve sakinler için potansiyel bir tehlike kaynağı haline gelir.
- Binaların yeniden geliştirilmesi ve onarımı (özellikle güçlü ev aletlerinin eklenmesiyle). Modern elektrikli ocaklar, çamaşır makineleri, bulaşık makineleri, kablolama konusunda artan talepler ortaya koymaktadır. Bu özelliklerin uyumsuzluğu nedeniyle eski güç şebekelerine bağlanması arzu edilmez. Bu tür ünitelerin satın alınmasını planlarken, iletişimi ayrı odalarda, örneğin mutfakta veya banyoda güncellemek daha iyidir.
Elektrik şebekelerinin değiştirilmesinin sebebi ne olursa olsun, kablo ürünlerinin seçimi ile iş başlamalıdır.
Kabloların kablolardan farkı
Yeni başlayanlar genellikle elektrik haberleşmesi için ne satın alacaklarını soruyorlar - kablolar veya teller.
Bu sorunu çözmek için, bu ürünler arasındaki farkı bulmanız gerekir:
- SSCB'de kabul edilen GOST 15845-80'e göre, kablo yalıtım malzemesiyle kaplı bir veya daha fazla iletken (iletken) içerir. Bu tür elemanlar, daha sonra zırhlı olanlar da dahil olmak üzere ilave bir koruyucu kapağın monte edilebildiği plastik, polietilen, metal veya kauçuk kılıf içine alınır.
- Çifte izolasyon sayesinde kablo, nem, ışık, agresif maddelere maruz kalma, mekanik hasardan güvenilir bir şekilde korunur. Artan dayanıklılık ve güvenilirlik özellikleri, bu tür ürünlerin örneğin su ve yeraltı gibi en zor koşullarda kullanılmasını mümkün kılar.
- Tel, hem izole hem de çıplak olabilen bir veya birkaç bükülmüş çekirdekten oluşur. Genellikle metalik olmayan bir kılıf (PVC, çapraz bağlı polietilen) veya örgü / tekstil veya tel sarma ile kapatılırlar. Telin güvenliği kablodan çok daha azdır, bu yüzden kullanımının kapsamı oldukça sınırlıdır.
Profesyonellere göre, dairede sabit bir elektrik şebekesinin kurulması için sadece kabloların kullanılması gerekir.
Teller, portatif elektrikli ekipmanların yanı sıra 24V'u aşmayan voltajlı alçak gerilim sistemlerinde kullanılabilir.
Konutlarda elektrik şebekelerinin inşası için malzeme seçerken, kusursuz kaliteli ürünlere öncelik verilmelidir.
Sadece bu durumda, dairenin her köşesinde elektrik akımını sağlayacak güvenli, yangına dayanıklı ve güvenilir kablo tesisatı kurabilirsiniz.
Kablo ürünlerinin en önemli özellikleri
Elektrik haberleşmesi için kullanılan ürünleri satın alırken, aşağıdaki özellikleri göz önünde bulundurmak önemlidir.
Kablo malzemesi ve tasarım
Seride bakır ve alüminyum iletkenler kullanarak kablolama elemanlarını bulabilirsiniz.
İkincisi daha ucuz olmasına rağmen, bakır ürünler daha güvenilirdir: daha yüksek bir akım iletkenlik indeksine ve daha düşük bir dirence sahiptirler ve dahası, bu metalin iletkenleri daha yavaş ısınır.
Bakır aynı zamanda daha plastiktir ve hızlı oksidasyona maruz kalmaz, böylece damarları uzun süre hizmet eder.
Bu özelliklere dayanarak, mevcut belgeler (ПУЭ 7.1.34 ve СП 31-110-2003, madde 14.3), dairelerde yer alan kablolama cihazının sadece bakır kablolar ve teller kullanmasını öngörmektedir.
Tasarım gereği, teller bir veya birkaç tele sahip olabilir. Tek telli bir eleman, yalıtkan bir kılıfla çevrelenmiş yekpare bir iletkendir. Böyle bir ürünün montajı kolay ve kolaydır, ayrıca çok telli olandan daha ucuzdur.
Aynı zamanda, bu tasarımın kabloları, özellikle büyük bir enine kesit, daha sert ve çoğu zaman büküldüğünde kırılırlar. Bu özellikler nedeniyle, uzmanlar plastik çok çekirdekli ürünleri tercih etmektedir.
Bu tür modeller bükülme, bükme, döndürme işlemlerini tolere edebilir, böylece herhangi bir elektrik şebekesinin döşenmesi için uygundurlar.
Ancak, sıva teline acil bir ihtiyaç varsa, son kat malzeme ek koruma sağladığı için tek çekirdekli bakır ürün kullanmasına izin verilir.
Kablo bölümü hakkında daha fazla bilgi
Bu gösterge, kare milimetre cinsinden ölçülür, mevcut taşıma kapasitesini yansıtır. Bakır kabloda bir mm2 olması durumunda, 8-10 amperlik bir akım geçirebilir, alüminyumda ise maksimum gösterge sadece 8A'dır.
Güç şebekesinin güvenli çalışmasını sağlamak için daha büyük bant genişliğine sahip iletkenleri seçmek daha iyidir.
Bu nedenle, çekirdek, yalıtımın erimeden koruduğu izin verilen oranın üzerinde ısınmaz. Bölümün marjı da önemlidir, çünkü sıva altındaki gizli kablolar zayıf şekilde soğutulur.
Aynı zamanda, nominal değeri hesaplanandan daha yüksek bir kablo (örneğin, 2,5 mm 2 yerine) alınması tavsiye edilmez, bu durumda, bu göstergeye dayalı olarak hesaplanan kablo korumasının kullanılması gerekir, yani daha fazla güç otomatiği ve RCD gereklidir.
İdeal olarak, kesit, kablo ürününün etiketinde belirtilen işarete karşılık gelmelidir, ancak gerçek rakam genellikle daha düşük bir değere sahiptir.
Küçük farklılıklara izin verilir, çünkü belgelendirme sırasında dikkat, dirence karşı ve kesite göre değil. Sayılarda önemli tutarsızlıklar evlilik olduğunu göstermektedir.
Elektrik kablolarının bir bölümünü seçerken, aynı zamanda, her bir bağlantı hattının beklenen yükü hesaba katarak, ayrı ayrı hesaplanması gerekmektedir.
Yalıtım kalınlığı
Çok iletkenli veya tek iletkenli bir kabloda kullanılan herhangi bir iletken, PVC veya diğer tipte plastiklerin kullanıldığı yalıtım ile çevrelenmiştir (bunlar olağan olabilir veya yanıcılık ve duman oluşumu azaltılabilir).
Yalıtımın kalınlığı, ilgili en son standartlarla düzenlenir: 660 V'a kadar gerilime sahip ev tipi kablolar için, 1.5 ve 2.5 milimetre karelik bir kesite sahip olan standart, 0,6 mm'lik bir yalıtım tabakasının kullanılmasını sağlar.
Yanlış olmamak için, tanınmış özel mağazalarda sunulan ünlü markaların kablolarını satın almak daha iyidir.
Kablo kılıfı kalınlığı
Dış kılıf, içinde izoleli iletkenlerin sabitlenmesi ve korunması için eksiksiz bir kablo oluşturur.
Damar izolasyonu gibi, genellikle çeşitli plastik tiplerinden (PVC, çapraz bağlı polietilen, azaltılmış yanıcılığa sahip bir polimer) yapılır, ancak daha kalındır.
Kabul edilen kurallara göre, tek damarlı kabloların koruyucu kılıfı 1.4 milimetredir ve kordon - 1.8 mm'dir, pratikte bu ürünlerin kalınlığı daha küçük bir yönde biraz değişebilir.
Daire kablolarının tüm bileşenleri, minimum güçte bölümler için kullanılması gerekiyorsa bile, korunan kablolara ve entegre bir kılıflı kablolardan yapılmalıdır.
Çifte izolasyon, şebekenin zarar görmemesi için maksimum koruma sağlar ve elektrik çarpmasını önlemeye yardımcı olan insanların güvenliğini sağlar.
Kablo işaretini okumak için kurallar
Bir yerleşim bölgesinde elektrik tesisatı için kullanılan kablo kılıfı, bir ürünü seçmek için gerekli olan tüm bilgileri içerir. Net ve okunabilir olması gereken yazıt, üretim ürünleri sürecinde basılmış veya ekstrüde edilmiştir.
İşte bazı gösterimler.
İşaretlemede kullanılan ilk harf, yalıtım kabuğunun malzemesini gösterir:
- P - tel veya polietilen izolasyonu;
- B - polivinil klorür (PVC) yalıtımı;
- K - kontrol kablosu;
- P - kauçuk yalıtımı.
İkinci harf, çekirdeğin yapıldığı malzemeyi gösterir:
- B - PVC yalıtımı;
- P - kauçuk kılıf;
- P - Polietilen yalıtım.
Ayrıca, işaretleme, elektrik kablosunun diğer özelliklerini yansıtan başka harfleri de içerebilir.
- ng - kablo izolasyonu daha düşük bir yanıcılığa sahiptir;
- Shv - koruyucu sıkı tel; PVC hortum;
- LS - kabloyu eritirken çok az duman var;
- Bb - iki çelik banttan oluşan koruyucu kılıf;
- E-korumalı kablo;
- B - zırhlı tel;
- h - iletkenler arasında dolu boşluklu kablo;
- P - düz tel;
- G - esnekliği arttırılmış kablo;
- OJ - tek damarlı tel.
Kablonun yapıldığı malzemeye ait mektup sadece alüminyum ürünler içindir (A). Bu metal, varsayılan olarak kullanıldığı için, bakır teller için harf gösterilmez.
İşaretleme ayrıca aşağıdaki önemli bilgileri de içerebilir:
- üreticinin adı;
- serbest bırakılma yılı;
- sayı yaşadı;
- enine kesit;
- voltaj (nominal).
Kataloglarda ve fiyat listelerinde genellikle üretici ve üretim tarihi belirtilmez. Bu durumda, işaretleme VVGng (ozh) -0.66 kV 3x1.5'dir.
Üç çekirdekli, yanmaz (ng) esnek (G) bakır kablo olarak üç tek telli iletken (exp), çapraz kesiti ise 1.5 m2 Mm olan kod çözülür. Kablo, 660 V'luk anma gerilimi için tasarlanmıştır ve PVC plastik (BB) yalıtım ve kılıfına sahiptir.
Kablo çekirdek renkleri
Teller, üniform olarak renklendirilebilir veya kablolar boyunca kılıf üzerinde bir milimetrelik bir şeride sahip olabilir.
Tecrübeli elektrikçiler şunu bilir:
- Kırmızı, kahverengi, beyaz teller kural olarak, bir faz olarak kullanılırlar (L olarak gösterilen şemalarda).
- Mavi teller sıfırdır (N).
- Plana PE harfleriyle uygulanan yeşil veya yeşil-sarı iletkenler her zaman topraklamaya karşılık gelir.
Bu renk spesifikliği, elektrik işini büyük ölçüde kolaylaştırır.
Ambalaj ve uygunluk belgeleri
Elektrik tesisatı için iki tip standart ambalaj bulunmaktadır. İnşaat ve diğer özel mağazalarda perakende satışlar için tasarlanan kablolar, bobinlere sarılır.
Toptancılara, inşaat şirketlerine ve diğer büyük tüketicilere sunulan ürünler davulda paketlenmiştir.
Ambalajdan bağımsız olarak, aşağıdakileri içeren ürünlere bir açıklama içeren bir etiket eklenir:
- bitkinin adı veya markası;
- kablo ürünleri markası;
- üretim tarihi;
- Kablo ürününün üretildiği GOST veya TU;
- uzunluğun belirlenmesi ile segmentlerin sayısı;
- tambur numarası;
- iletken ağırlığı;
- uygunluk işareti;
- onay işareti
Bir kablo satın alırken, 100 metrelik bir bütün koy, etiket ürünle birlikte teslim edilir. Bir parça elektrik kablosu satın alırken - satıcı tarafından görüntülenecek bir etiket
Kablonun kalitesi özel belgelerle onaylanır. Ürünler, belirli bir elektrik işi için bu tür kabloları kullanma olasılığını onaylayan bir yangın güvenlik sertifikası ve uygunluk belgesine sahip olmalıdır.
Belli bir ürün türü ile ilgili belge, son kullanma tarihi kadar GOST veya TU olarak belirtilmelidir. Satıcılar, alıcının ilk isteğinde inceleme için bir sertifika sunmalıdır.
Kablo ürünlerinin görünüşü
Elektrik kabloları alırken ürünlerin görünümüne de dikkat etmelisiniz. Dış hasara sahip ürünlerden kaçınmak daha iyidir: belirgin bükülmeler, daralma, morarma.
Bu tür hatalar dahili sorunları bildirebilir: harici kusurlu iletkenler kırılabilir veya birbiri ile kapatılabilir. Seçim ile karıştırılmaması için, mağazadaki elektrik teli dikkatlice incelemek ve sadece satın alma için ödeme yapmak tavsiye edilir.
Mevcut ürün çeşitleri
Sorunun açık bir şekilde anlaşılması zordur, bir dairenin konutlarında kablolama için hangi kabloların ve kabloların gerekli olduğu zordur, çünkü bu tür bir işi yapmak için farklı türde benzer ürünler gereklidir.
Güç şebekelerinin en az yükünün düştüğü aydınlatma devresi için, 1,5 mm² kesitli bir kablo uygun olacaktır. Onun için, 10A (2.3 kW) bir devre kesici sağlamak için yeterlidir.
Soketler için, 3-4 kilowatt'a kadar ulaşabilen yük için, 27 Ampere kadar bir akıma ve 5.9 kilowatt'lık bir güce dayanabilen, 2,5 m 2 kesitli ürünler almak gerekir.
Bununla birlikte, hat bu sınırlara yüklenmemelidir: doğru çalışma için, planlanan yükün üçte birinin marjı gereklidir. Bu durumda, 16A (3.6 kW) için tasarlanmış bir anahtara ihtiyacınız vardır.
Elektrikli pişiriciyi (ocak) bağlamayı planlıyorsanız, 10,1 kW'a kadar güç için 6 milimetre kare kablo döşemeniz gerekir.
Bu durumda, 32A elektrik akımı için tasarlanan uygun otomatın seçilmesi önemlidir (7.3 kW voltaj).
Giriş kablosunun parametrelerini daireye seçerken, daireye tahsis edilen gücü dikkate almak önemlidir. Kural olarak, bu durumda 6-10 milimetre karelik bir ürün kullanmanız gerekir.
Popüler elektrik kablolama türleri
Elektrik tesisatı için yaygın olarak kullanılan ürün türleri arasında iki ortak model ayırt edilebilir:
Seçenek # 1 - kablo VVG
Genellikle apartmanda elektrik işi yapmak için kullanılan yerli üretimin en popüler ürünü. Kablo, zırhsız esnek güç kablolarını ifade eder.
1-5 bakır iletkenden oluşabilir, kesitleri 1.5-240 milimetre arasında değişir. Yuvarlak, üçgen ve düz bir şekle sahip olabilen iletkenler, PVC izolasyon ve ortak bir kılıf ile çevrilidir.
Kablo VVG'nin çeşitli modifikasyonları vardır:
- VVG - ana tipi, özellikleri yukarıda verilmiştir.
- VVGng - dış kılıflı ve yanmaz polivinil klorürden yapılmış iletkenlerin izolasyonuna sahip güç kablosu.
- VVGng-LS - iletkenleri yanmaz kendiliğinden sönümlemeyen bir izolasyona sahiptir ve kabuk düşük duman emisyonuna sahiptir.
- VVGNG FR-LS, düşük duman içeriğine sahip, yanmaz bir kablo olup, mika banttan yapılan ek yangın korumasına sahiptir.
Sıradan VVG daha ucuz olmasına rağmen, kabuğunun ateşe dayanıklı özellikleri yoktur ve yanma sırasında çok fazla duman çıkarır.
Bu ürünler aynı zamanda kiriş döşemeye de uygun değildir, yanmayan ürünler demetler halinde monte edilir, böylece çeşitli kablo hatları oluklar, borular veya çukurlarda aynı anda döşenebilir.
Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı, bir dairede elektrik şebekelerinin kablolanması için, VVGng / VVGng-LS markalarının profesyonel ürünlerle ilgili güvenilir ve pratik ürünleri almak daha iyidir.
Seçenek # 1 - NYM kablosu
Bunlar bir Alman lisansı altında Rus fabrikalarında üretilen bakır ürünlerdir. Kablo hem evsel GOST hem de Avrupa standartlarına uygundur.
Modelin ana özelliklerine göre VVGng göstergeleri kablosu ile çakışmaktadır; Aynı zamanda 0,66 kW'lık bir nominal gerilime de sahiptir.
1,5-10 mm2 kesitli ve 16 mm 2'yi aşan kesitli çok telli kabloya sahip tek telli NYM çok çekirdekli kablo mevcuttur.
Ürünün yanmazlığı için, ürünün PVC kılıfı arasına bir lastik dolgu yerleştirilir ve aynı plastik iletkenler (1-5) ile yalıtılır.
VVGng ve NYM kabloları benzer özelliklere sahiptir. Avantajlarının sayısına aşağıdakiler dahildir:
- Yüksek kaliteli uygulama. Kabloların (yalıtım, iletkenler, kabuklar) tüm bileşenleri kabul edilen durum standartlarına uygundur, bu nedenle ürünler güvenilirlik ve dayanıklılık açısından önemlidir.
- Yüksek yangın dayanımı ve güvenliği. Tüm gereksinimleri karşılayan kablolar, öngörülen yük altında kusursuz çalışır ve özellikle güçlü yalıtım, çekirdeklerin etkileşimi sırasında yangın riski olmadan ışın döşemesine izin verir.
- Kolay kesim ve rahat kurulum. Yuvarlak şekilli bir kabloyu paketlemek, ağları döşerken bükülmeyi rahatlıkla kurmanızı ve büzülmemesini sağlar. Bu durumda, kablo çıkışı çıkışta kapatılabilir.
Diğer bir avantaj da, teknik özelliklerde ve fiyatta farklılık gösteren, benzer modellerden oluşan geniş bir ürün yelpazesidir.
Elektrikli ekipmanı birleştiren incelemeler
Daire sahipleri genellikle elektrik ünitesine örneğin elektrikli bir soba veya çamaşır makinesi gibi büyük ev aletlerini bağlamak zorundadırlar.
Bu amaç için esnek kablolar öngörülmüş olup, sadece standart ve teknik şartlarda belirtilen ürünleri almak mümkün olan OLC 7'nin 2.1.48 paragrafı dikkate alınmalıdır.
Örneğin, bir ocak bağlamak için, bu ürünü benzer bir şekilde kullanmanın söz konusu olduğu belgede kabloyu almanız gerekir.
Hangi teller uygun değildir?
En aşırı durumlarda bile elektrik şebekelerinin kurulumu için kesinlikle kullanılması yasak olan ürün seçenekleri vardır. Bunlar aşağıdaki ürün tiplerini içerir.
Ürün # 1 - PVA kablosu
Bir kabuk ve PVC yalıtımına sahip bakır elemanın bağlanması. 0,75-10 milimetre karelik bir kesite sahip 2-5 iletkenli çok telli bir yapıya sahiptir.
Elektrikli ev aletlerini elektrik şebekesine bağlamak ve uzatma kabloları yapmak için 0,38 kW'lık bir gerilime sahip bir tel kullanılabilir.
PVA kablolama aşağıdaki nedenlerden dolayı uygun değildir:
- Çok telli bir çekirdek konstrüksiyona sahiptir, bu nedenle, uçları bağlamak için, çok fazla zaman ve çok fazla tecrübe gerektiren teneke ve lehimleme gereklidir.
- Ürün yangın tehlikesi yaratır: tel göbekleri nedeniyle, ürün daha fazla ısınır ve yalıtımın daha hızlı aşınmasına neden olur, bu da kısa devreye yol açabilir.
- PVA bir kirişe yerleştirilmemelidir, oysa hemen hemen tüm kablo modelleri buna uygundur. Kablo hatlarının birbirinden belirli bir mesafede bulunması gerektiğinden, duvarların her biri için duvar vuruşlarının yapılması gerekmektedir.
Bu nedenle, yüksek kurulum maliyeti, bu tür kabloların düşük maliyetini bile telafi edemeyecektir; ayrıca, döşenen elektrik şebekesinin kalitesi çok yüksek olmayacaktır.
Ürün # 2 - ShVVP, PVVP telleri
Bir veya çok telli bakır iletkeni olan kablolar veya kablolar, ev aletlerini ve elektrikli ekipmanı bağlamak için kullanılabilir.
Ancak, bunlar sabit elektrik haberleşmesi için uygun değildir, çünkü bu ürünler yanmayan bir yalıtıma sahip değildir.
Buna ek olarak, bilyalı vida ve pist tabancalarının hizmet ömrü oldukça kısadır ve çok çekirdekli yapı, kurulum sırasında uçların ve lehimin işlenmesini gerektirir.
Ayrıca, 2007 yılında dairelerde elektrik şebekeleri döşemek için yasaklanmış olan PUNP (evrensel düz tel) de belirtilmekte.
Bu modası geçmiş ürün zayıf yalıtım ve düşük güce sahiptir, bu yüzden modern yüklere dayanmaz.
Konuyla ilgili yararlı video
Önerilen video, bir yerleşim bölgesinde elektrik kablolarının organizasyonu için ürün seçimi hakkında ayrıntılı bilgi vermektedir:
Çok çeşitli ürünlere rağmen, elektrik haberleşmesi için gerekli malzemeyi seçmek oldukça kolaydır. Ürünlerin etiketlerini, etiketlerini ve sertifikalarını dikkatli bir şekilde okumak, kabloların teknik özelliklerine ve kalitesine dikkat etmek gerekir.
Kablo bölümündeki prizler için kablo seçimi
Kabloların bir apartman dairesinde veya evde değiştirilmesi, uygun bir kurulum ve elektrikli cihazların ve sarf malzemelerinin doğru seçilmesini gerektiren çok önemli bir süreçtir.
Ana yük, güçlü ev aletlerine bağlandıkları soketlere düşer. Soru şu şekilde ortaya çıkıyor: Soketler için hangi bölüm tel olmalıdır? Çap, kablo akım yüküne dayanacak ve uçucu ekipmanın çalışması sırasında aşırı ısınmayacak şekilde olmalıdır.
Montaj soketlerinin özellikleri
Elektrik kablolarının değiştirilmesindeki onarım çalışmaları, elektrik tesisatı işletimi kurallarına uygun olarak yapılmalıdır. Akım taşıyan iletkenlerin kendi kendine montajı için böyle bir işi yürütmede temel deneyime sahip olmanız gerekir.
Aşağıdaki koşullara bağlı olarak ev kullanımı için priz kurmak gerekir:
- Tüketilen enerjiyi saymak için cihazdan birkaç otomata bağlanır - daire ya da evin her odası için bir tane.
- Otomatik makineler, şebeke aşırı yüklenmesi, devre ve diğer sıkıntılar durumunda güç kaynağını kapatmak için çalışmalıdır.
- Bir dairenin veya evin her bir odası ayrı bir bağlantı kutusu ve otomatik kesme ile servis edilmelidir.
- Aynı ağ yüklü çıkış gruplarında ve aydınlatma kablolarında birleşmek mümkün değildir.
- Çıkış kablosunun bölümü, şebekeye bağlanması planlanan elektrikli cihazların gücüne bağlı olarak seçilir.
- Uzun bir kullanım ömrüne sahip olduğu için, alüminyum iletkenlerden ziyade bakır ev kullanımı için tavsiye edilir.
- Elektrikli cihazların toplam güç tüketiminin 3 kW'ı aşmaması koşuluyla, çıkış için kablo bölümünün çapı 2,5 mm2 olmalıdır.
- Mutfakta, güçlü ev aletlerini takan çıkışlar için, 6 mm2 kesitli bir kabloyu seçin - en iyi seçenek, ancak 4 mm2'den az olmayan, ağır yüklere dayanabilen.
Ağdaki ağa yalnızca düşük güçlü cihazlar bağlıysa, çıkış için 1,5 mm2 kablo döşeyebilirsiniz. Ancak bu izin verilen minimum değerdir, çünkü güçlü bir cihazı böyle bir prize takmak kesinlikle gerekliyse, güvenli değildir - tel çok sıcak olacaktır.
Kablo özellikleri
Kablo tesisatı kurulumu için konutlarda genellikle iki çekirdekli ve üç damarlı kablolar kullanın. Bunlardan ilki topraksız çıkışlar için uygundur, ikincisi - topraklamalı çıkışlar için. Aydınlatma organizasyonu için yeterli 1.5 mm2 tel kesitidir.
En güçlü elektrikli cihazların özelliklerinin kullanılması tavsiye edilir: telin markasını ve bölümünü seçerken bunlara rehberlik etmek.
En çok kullanılan kablo tipleri:
- VVG ve VVG yanmaz, 220 ve 380 V voltajda ağlarda çalışabilen bir güç kablosudur. VVG, vinil-çıplak bir kablo olarak, yani PVC bir kılıf ve yalıtım olarak ve bir iletken olarak çoklu tel olarak çözülür. bakır iletken. Tel kesiti, 1, 2, 3, 4 tel için 1.5 ila 50 mm2 ve beş ve altı telli iletkenler için 1.5 ila 25 mm2'dir.
- PVA kablosu, vinil kılıf içinde bükülmüş bakır iletkenlerden yapılmıştır, yalıtımı polivinil klorür reçinesi kullanılarak yapılır. İyi esneklikteki diferansiyerler, korozyona karşı direnç, kusursuz çalışma karakteristikleri. Elektrikli ev aletleri için soketlerin bağlandığı bir yerleşim bölgesinde bağlantı kutusundan kabloların düzenlenmesi için uygundur. Akım taşıyan damarların sayısı 2 ila 5, kesit 0.75 - 2.5 mm2'dir.
- NYM - Alman teknolojisi ile üretilen sabit kablo tesisatı için tel. Telin konstrüksiyonu arasında, aralarında yanıcı olmayan vulkanize edilmemiş kauçuk bileşiği ile doldurulmuş olan bakır teller bulunur ve iletken kabuk, yanmaz polivinil klorür plastik bileşiğinden yapılır. Güç kablosu, 50 Hz'lik bir frekansta 660 V'a kadar gerilime sahip ağlarda çalışır. Kablo tasarımı - 2, 3, 4, 5 çekirdek, bölüm - 1,5 - 70 mm2 arası.
Konutlarda prizler için hangi kısım tel olmalı? Soketleri bağlarken ev tipi kablolama için, akım taşıyan parçaları birbirinden izole edilmiş ve yanmaz polivinil klorürün dış kılıfı ile korunan 2,5 - 6 mm2 kesitli iki ve üç damarlı bakır iletken kullanmak mantıklıdır.
Güç iletken hesaplama
Evde kullanılan tüm uçucu cihazlar, güç tüketimi açısından farklılık gösterir. Elektrik kablolarının kuruluşunun ana kuralı, uygun giriş kablosunu seçmek için ekipman ve aydınlatma toplam gücünü hesaplamaktır.
Aşağıdaki tablo ev aletlerinin ortalama gücünü göstermektedir. Odaklama üzerinde, her odada kablodaki yükü belirleyebilirsiniz.
Bir apartman dairesinde tellerin kesiti
Bir şehir apartmanının kablolamalarında kullanılan tel ve kablo bölümleri, birkaç basit kurala göre seçilmiştir; bunları takiben uzun yıllar boyunca aksaklık olmadan size hizmet edecek doğru ve güvenilir kablolama yapabilirsiniz.
Her şeyden önce, kablo bölümünün, tarafından beslenecek elektrikli cihazların veya ekipmanların gücü tarafından seçildiğini bilmeniz gerekir. Burada, her şeyin açık olması gerektiğini düşünüyorum: Daha fazla enerji tüketen cihaz (veya cihaz grubu), daha güçlü olan, iletkenlerin daha fazla akımına dayanması gereken ve bu, tellerin kesitini arttırarak başarılır.
Tüm kablo bölümleri standartlaştırılmıştır ve bunların her biri belirli bir maksimum akım için tasarlanmıştır, bu iletkenler tarafından bağlanan elektrikli cihazların toplam gücü, belirli bir değeri geçemez - bu, dairede elektrikçiler tasarlanırken göz önünde bulundurulmalıdır. Hesaplamalarınıza ve tahminlerinize göre iki, hatta yakın, prizler, toplam gücü bir soket kablosu için maksimum değeri aşarsa, bu soketlerin elektrik kablolarını iki gruba ayırmak ve iki ayrı kabloyla çekmeniz gerekir.
Dairelerin kablolanmasında, çoğu zaman, dört tip kablo kullanılmaktadır, dört farklı bölüm:
1. Giriş kablosu
2. Elektrikli ocak veya ocak
3. Rozetler
Giriş kablosunun daireye kesiti
Dairenin toplam güç tüketimi, her zaman bir giriş devre kesicinin montajı tarafından düzenlenen tahsis edilen güç miktarı ile sınırlıdır. Giriş otomatiği, elektrik beslemesini keseceği belirli bir akım için tasarlanmıştır.
Basitçe söylemek gerekirse, enerji satışlarınız, maksimum güç tüketimi olan 5,5 kW değerinde elektrik kullanmanıza izin verdi, bu, pik yükün büyüklüğüdür, aynı anda toplam güç tüketimi bu değerden daha fazla olmayacak elektrikli cihazları da açabilirsiniz. Bu göstergelerin aşılmaması için, daha büyük bir akım tespit edildiğinde elektrik devresini kesecek olan girişe bir 25A devre kesici takılır.
Çoğu zaman, bir apartman binasında, giriş otomatı, bir elektrik panosuna, girişinizde ortak bir koridorda kurulur ve bu sayede dairenize bir elektrik kablosu takılmış olur - bu giriş kablosudur.
Dairenizin tüm elektrik yükü giriş kablosuna düşer, bu nedenle en büyük bölüme sahiptir. Seçimini mümkün olduğunca ciddiye almak ve hemen bir iktidar rezervi öngörmek daha iyidir.
Çoğu zaman, SP31-110-2003'e göre, modern dairelerin elektrikli sobalarla tahsis edilen gücü 10 kW'dır ve eski bir eviniz olsa bile, er ya da geç güç şebekesi modernize edilecek ve giriş kablosunu daireye koyarken buna hazır olmak daha iyidir. ve uygun kesiti yatırın.
Daireler aşağıdaki bölümlerin giriş kablolarını kullanır:
Tek fazlı ağ için: Bakır kablo (örneğin, VVGng-lS) 3 x 10 mm.kv. [her biri on milimetre karelik bir kesite sahip üç tel (faz, sıfır, topraklama)], devre kesici 50A
Üç fazlı bir ağ için: Bakır kablo (örneğin, VVGng-lS) 5 x 4 mm.kv. [her biri iki buçuk milimetre karelik bir kesite sahip beş yuva (üç faz, sıfır, topraklama)], devre kesici 25A
Bu kabloların dayanma gücü 10 kW'dan büyüktür, bu, koruyucu otomasyona gömülen işin mantığını dikkate alarak gerekli bir rezervdir.
Uygulamada, çoğu dairenin 3 kW'dan 15 kW'a kadar özel bir elektrik gücü vardır, hepsi evin inşa edildiği yıla, bir gaz veya elektrikli sobaya ve diğer bazı göstergelere bağlıdır. Gaz ocağı olan eski evlerde, tahsis edilen güç nadiren 3-5 kW'ı, elektrik kullanan 8–15 kW arasında değişen modern daireleri aşmaktadır.
Dolaylı olarak, giriş otomatının zemin paneline yerleştirilen daireye nominal değeri, tahsis edilen kapasiteyi anlatabilir. Ama her durumda, yukarıda önerilen telleri seçerseniz, kaybetmezsiniz.
Elektrikli soba için kablo bölümü
Dairenin elektrikli soba veya ocağı, genellikle en çok enerji yoğun tüketici, bağlantı için kablo bölümü, diğerlerinden farklıdır ve en sık olarak:
Tek fazlı bağlantı için - 3 x 6 mm.kv
Üç fazlı bağlantı için - 5 x 2,5 mm.
Elektrik sobasını, daireye üç fazlı bir giriş ile bağlamak, üç çekirdekli bir kabloya sahip tek bir fazı, bir kenar boşluğuna sahip bir bölüm alsanız bile, belki de “faz dengesizliği” olacaktır - farklı fazlarda eşit olmayan şekilde dağılmış bir yük. Ocak veya elektrikli soba için kablo bölümü seçimiyle ilgili makalemizi okuduğunuzdan emin olun, bir kabloyu, onun bölümünü ve onunla ilgili her şeyi seçme kurallarını biraz ayrıntılı olarak açıklar.
Soketler için kablo bölümü
Bir apartman dairesinde evsel prizler için bir kablo kesimi seçerken, öncelikle IEP'ye (elektrik tesisatı kuralları) dönüyoruz. Tablo 7.1.1., 1.5 mm.kv'lik grup ağları için en küçük kesiti belirtir.
Ancak, böyle bir enine kesite sahip bir bakır kablo, yaklaşık 18 kW'lık bir güce tekabül eden 18A'lık bir akıma dayanabilir. Tek tek kabloları panodan her bir çıkışa nadiren döşediğimiz gerçeğini hesaba katarsak ve birkaç çıkış genellikle aynı hatta bağlıysa, bu bölüm kesinlikle yeterli olmayacaktır.
Bir apartmanda soket grupları için en uygun kablo kesiti 2,5 mm'dir., Bu kablo, toplam kapasitesi yaklaşık 6 kW olan yüke sırasıyla 27 A dayanabilir. Daha büyük bir bölümün iletkenlerini kullanmanın bir anlamı yoktur, örneğin, 4mm.kv, soket mekanizmalarının terminallerine fiziksel olarak sığmazlar ve ek olarak, bu tür kabloların çalışması daha zordur ve ekonomik olarak daha pahalı olacaktır.
Çıkışta bulunan tüm elektrikli ev aletleri, 3,5 kW'dan çok daha güçlüdür. Bu nedenle, soket gruplarının elektrik kablolarında 2,5 mm.kv kablo kullanılması. Uzun süreli kullanımdan sonra bile, herhangi bir ev cihazına dayanabileceklerinden emin olabilirsiniz.
Aydınlatma için tel boyutu
Gelenek ile, apartmandaki kablolamanın en fazla boşaltılmış kısmı aydınlatmadır. Önceden bu, az sayıda lamba takılıydı ve şimdi bile her odada sadece bir ışık kaynağının monte edildiği bir durumla karşılaşmak mümkün. Ayrıca, enerji tasarruflu teknolojilerin, özellikle LED lambaların aktif kullanımı nedeniyle, çok sayıda lamba bile elektrik şebekesinde yüksek bir yük oluşturmaz.
Bu nedenle, standart bir şehir dairesinde aydınlatma grupları için, 1,5 mm.kv'lik bir bölümle kabloları ve kabloları kullanmak yeterlidir - bu, hatırladığınız gibi, konut dairelerinin grup hatları için izin verilen minimum bölümdür. Bu gibi her bir aydınlatma grubundaki toplam yükün 3,5 kW'ı aşmaması önemlidir. Genellikle, tüm apartman aydınlatma bir grup tarafından yapılır, 1.5mm.kv. bir kablo bölümü ile, Hangi, güç açısından, oldukça yeterlidir.
En çok ihtiyacınız olan şehir apartman kablolamalarında kullanılan kablo kesiti seçimini özetleyelim:
Giriş kablosu: Tek fazlı ağ ile 3x10mm.kv, üç faz girişli 5x2.5mm
Elektrikli soba veya pişirme: Tek fazlı bir şebekede 3x6mm.kv, 5x2.5 mm.kv. üç kez
Rozet grupları: 3x2.5 mm.kv
Aydınlatma: 3x1.5 mm.kv.
Aynı grubun tüm iletkenlerinin kesitleri, koruyucu sıfır topraklama dahil, aynı olmalıdır. Buna ek olarak, bir şehir dairesinde herhangi bir kablo veya kablonun kullanılmasına izin verilmediğini bilmelisiniz - kablolama için hangi kablonun kullanılabileceğini belirleyen makalemizi okuduğunuzdan emin olun, ve buna ek olarak izin verilen yöntemler hakkında bilgi sahibi olmanız yararlı olacaktır. dağıtım kutularındaki bağlantıları.
Dairelerin veya evlerin kablolanmasıyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, olağandışı durumlar için kablo seçimi - makaleye yorumlarda bırakın, hepsine cevap vereceğim ve yardım etmeye çalışacağım.
Dairede kablolama için hangi kablo daha iyidir: marka, bölüm, seçim
Büyük apartman onarımları mutlaka elektrik kablolarının değiştirilmesini içerir. Bu eylemin iki ana nedeni vardır.
Bunlardan ilki bu yazının yaşıdır. Kural olarak, bir apartman kiraladıktan sonra 15-20 yıl içinde sermaye onarımları veya ciddi onarımlar yapılır. Bu süre zarfında, doğru bir şekilde yapıldığında bile, ev elektrik şebekesi yaşlanmakta ve aşınmaktadır. Yani, potansiyel olarak konut sakinleri için bir tehlike kaynağı haline gelir.
İkinci neden, yeni elektrikli cihazların eklenmesiyle bireysel binaların yeniden geliştirilmesi ve büyük onarımıdır. Kravatlar ve yeni kablolara diğer bağlantılar son derece arzu edilmez. Kablonun özellikleri veya içindeki materyaller arasındaki tutarsızlık nedeniyle.
Yani, kablolamayı değiştirmenin, sorunun çözüleceği düşünülürse, pratik uygulamasıyla başa çıkmaya devam edecektir. Ve kablo seçimi ile başlamalısınız.
Dairede elektrik tesisatı kablosu - 300 marka ve 5000 çeşit
Buradan ne tarafta başlayacaksınız? Kablolamadan uzak bir kişi başını tutacaktır. Ve kapmak için bir şey var. Çünkü sadece çok fazla kablo ve tel olmadığından, Brezilya'da Don Pedro gibi tam anlamıyla sayılmazlar. Profesyonel elektrikçiler bile bazen “batırırlar” ve üreticilerin ve ürünlerin bolluğu içinde karışırlar.
Dairede kablolama için aynı kabloyu seçmek, sadece onarım masrafı sorunu değildir. Daha önemli olan nokta, kablolamanın, elektriğin dairenin herhangi bir köşesine “teslim edilmesini” sağlaması ve güvenli olması, yani akımla “ısırması” olmamasıdır. Ayrıca ateşe dayanıklı ve güvenilir de olabilir.
Uyarı! Güvenilir elektrik kablolarında ana şey doğru elektrikçiyi bulmaktır. Elektrikçi ve özel eğitimli usta nişanlanmak için dairede yürütmek için bir kablo seçmelisiniz! Elektrik tesisat işine ve pratik deneyime giriş hakkı vardır.
Kabloları ve telleri, kesitlerini, işaretlerini, materyallerini ve türlerini kısaca tanımlarız. Ev kablolama için neyin uygun olduğunu ve neyin kullanılamayacağını açıklayın. Böylece, elektrikçinin ne yaptığını ve neden olduğunu biliyorsunuz.
Seçerken dikkat etmeniz gereken tel ve kabloların özellikleri
Ev ağında elektrik akımının iletilmesi için bir ev tipi güç kablosu veya 220/380 V voltajlı bir telden bahsettiğimizi hemen belirleyeceğiz. Isıtma, televizyon, bilgisayar ve diğerleri gibi diğer tüm türleri düşünmüyoruz.
Genel özellikler listesi şöyle:
- çekirdek malzeme;
- tasarım;
- enine kesit;
- yalıtım kalınlığı;
- kabuk kalınlığı;
- etiketleme;
- renkler yaşadı;
- paketleme;
- belgesi;
- üretim durumu.
1. Malzeme ve inşaat
Çekirdeğin bileşimine göre, kablo ürünleri bakır ve alüminyum ayrılır. Bakır ürünler daha güvenilirdir, direnç daha düşüktür, akım göstergeleri daha yüksektir, eşit kesimli alüminyuma kıyasla ısıtma daha azdır. Ek olarak, bakır daha az oksitlenir, daha fazla plastiktir, bu da kablonun özellikleri ve özellikleri kaybetmeden daha uzun sürdüğü anlamına gelir.
Uyarı! Dairenin içindeki alüminyum kablo tesisatı, Elektrik Tesisat Kodunun (elektrik tesisatı kuralları) gereksinimlerine göre yasaklanmıştır.
Tasarım gereği, tek çekirdekli (tek telli) ve çok çekirdekli (çok telli) kablolar ve teller üretilir. Tek çekirdekli türler, özellikle büyük bir iletken kesiti ile daha sert ve esnek değildir.
“Sıvama için kullanılacak tel” sorusunu cevaplayan tek çekirdekli tek telli bakır kablonun teorik olarak uygun olduğunu söyleyebiliriz. Alçı böyle bir iletken için ek koruma oluşturacaktır. Ama aslında, hiç kimse tek kablolu bir kablo ile ev ağı kurmuyor.
Multiwire tek çekirdekli kablo daha yumuşak ve daha plastiktir. Virajları, dönüşleri tolere eder ve hem açık kablolama hem de sıva altına gizlenenler için uygundur. Dairelerde döşeme için kullanılan üç çekirdekli tek telli.
Uyarı! Çekirdeklerin birkaç iletkenden oluştuğu tellerin bulunduğu, her damarın bir iletkenden oluştuğu kabloları karıştırmayın. Yüksek yangın riski nedeniyle daire içinde sabit montaj için Multiwire kablo ürünleri yasaktır. Blokta daha fazla bilgi "apartmanda kablolama için hangi kablolar kullanılamaz"
2. dairede kablolama için kablo bölümü
"Kareler" cinsinden ölçüldüğümde, milimetre milimetre demek ve verimi gösterir. Bir bakır kablodan bir “kare”, 8-10 Amper akım ve sadece 5 A alüminyumdan geçer Güvenli kullanım için, iletken, telin izin verilen değer içinde ısınmasını sağlayan, ya da basit bir şekilde, yükün “yüzmemesi” için, bir çıkış marjı ile seçilmelidir. yalıtım. Ek olarak, gizli kablolama daha zayıf olduğu için akılda tutulması gerektiğinde, bu da kesitin kenar boşluğunun bunu telafi etmesi gerektiği anlamına gelir.
Uyarı! Kablo bölümünü çapıyla karıştırmayın, bunlar iki büyük farktır! Çap bir cetvelle ve bir pergelle daha iyi ölçülebilir. Ve sonra bunu formülde yerine koyun ve kesit alanını hesaplayın.
Ayrıca dairede kablolama için kablo seçiminin her zaman yuvarlandığını unutmayın. Hesaplama 2.3 "kareler" ortaya çıkarsa, kablo iki buçuk, iki "kareler" değil seçilir.
İdeal olarak, kesit, kablo etiketi üzerindeki işarete denk gelmelidir, ancak aslında daha küçük olan tarafta farklılık gösterir. Küçük farklılıklara izin verilir, çünkü kablo direnç için onaylanmıştır ve çekirdeğin enine kesiti için değil. Tutarsızlıklar önemliyse, bu bir evliliktir. Deneyimli bir elektrikçi bunu görsel olarak görecek ve çekirdeğin çapını ölçebiliyor ve ilgili kesiti hesaplayabiliyor ya da apartman kablolama için bir kablo almaya karar veren bir arkadaşa yardım edebileceksiniz.
Bazı elektrikçilere, hesaplanandan daha yüksek bir dereceye sahip bir kablo almaları önerilir. Örneğin, bölümün "eksikliğini" kapatmak için 2,5 yerine 4 "kareler". Ancak, bundan sonra, kabloların korunmasını uygun şekilde hesaplayıp doğru otomatik makineleri ve RCD'leri kurmalısınız.
İpucu! Dairedeki elektrik kablolarının, bakır kabloların kesiti 1,5 ila 2,5 metrekare arasında yapılmasını tavsiye ederiz. mm. Çıkışta, iki buçuk "kare" ve bir buçuk - aydınlatma olsun.
3. Çekirdek yalıtımı kalınlığı
Çok iletkenli veya tek iletkenli bir kablodaki her bir çekirdek, normal tipte PVC yalıtımına veya düşük yanıcılığa sahiptir, ayrıca polimerler ve çapraz bağlı polietilen de kullanılır. İzolasyon kalınlığı GOST'ler tarafından düzenlenir ve yeterli olmalıdır. 1.5 ve 2.5 mm2 kesitli ev kabloları için (660V'a kadar anma gerilimi), standartlara göre yalıtım katının kalınlığı 0,6 mm'dir. Sapmaya izin verilir, ancak yalıtım 0,44 mm'den daha ince olmamalıdır.
Basitçe belirtmek gerekirse, yalıtımın yerleştirilmesi gereken bir kalınlık aralığı vardır, böylece kablolama güvenilir bir şekilde hizmet verir ve kurulum sırasında sorun olmaz. Üreticinin teknolojiyi ihlal edip etmediği - her gün kablolarla uğraşmazsanız mikrometre olmadan karar veremezsiniz. Bu nedenle, yakınlarda deneyimli bir elektrikçi yoksa, sadece ünlü markaların kanıtlanmış mağazalarında ve kablolarında satın almanız gerekir.
4. kabuk kalınlığı
Kılıf, kabloları yalıtılmış iletkenler üzerinde örter, sabitler ve korur. PVC plastik veya polimerden damar izolasyonunun yanı sıra daha büyük bir kalınlığa sahiptir. Çok damarlı kablolarda, tek çekirdekli kablolar için kalınlık 1,8 mm'dir - 1,4 mm. Aşağıya doğru sapmalar da mümkündür, ancak önemsizdir.
Yalıtım kabuğu gerekli bir elementtir. Herhangi bir kablo, ev kablolaması için, minimum güçte bile, çift izolasyon öngörülmüştür. Yani, önce özünde, sonra da üstünde. Bu, insanların güvenliğini sağlar ve iletkenin kendisini hasardan korur.
5. İşaretleme
Bu, dairede elektrik tesisatı kurulumu için kablo kılıfı üzerindeki yazıttır. Seçim için gerekli tüm bilgileri içerir. Yazıt, kablo ürünlerinin imalatında basılmış veya ekstrüde edilmiştir. Açık, kontrastlı, iyi okunabilir olmalı.
İşaretleme gösterir:
- Temel özelliklerin ve özelliklerin şifrelenmiş olduğu ürünün (kablo veya tel) markası.
- Üreticinin adı.
- Veriliş yılı.
- Yaşanılanların sayısı
- Bölüm.
- Voltaj değerlendirmesi
Yazıt, iletkenin tüm uzunluğu boyunca kısa aralıklarla uygulanır.
Fiyat listesinde ve çevrimiçi mağazaların kataloglarında genellikle imalat yılını ve imalatçısını göstermez ve VVGng (exp) -0.66 kV 3x1.5 veya VVG, VVGng kablo 3x1.5 şeklinde markalama yazabilir.
İletkenin tek telli versiyonu (OK) 1.5 "kare" (3x1.5) kesitli üç çekirdekli bir bakır kabloyu temsil eder. PVC plastik (BB) yalıtımı ve kılıfı, esnek kablo (G), yanmaz (ng). Anma gerilimi 660 volt.
Unutmayın! Kablo markasının harf tanımlaması ana malzeme ile başlar, A harfi her zaman alüminyum için yerleştirilir, harf bakır için gösterilmez, dolayısıyla tüm modifikasyonların VVG markalarının tüm kabloları bir bakır iletkene sahiptir.
6. renkler yaşadı
Bir renk ya da sürekli renk, ya da şerit tüm kablo boyunca yaklaşık bir milimetre genişliğinde bir kapak üzerine konan bir renk hakkında bilmek gereklidir. Bu standarttır. Diğer her şey, bir leke, lekeler, çizgiler arasında, kötülükten. Ve anlaşılmaz insanların bazı bodrum katlarında kablo yaptığını söylüyor.
Yaşanan renklere göre, tecrübeli bir elektrikçiyi bilen bir masa var. Yazılır, ana iletkenleri hangi fazda belirler - faz, sıfır, topraklama. Bu, iletkenin nereye bağlı olduğunu görmek için kurulum kolaylığı için yapılır. Faz ve çalışma iletkenleri renk olarak farklılık gösterebilir, "zemin" her zaman sarı-yeşil renkte "boyanır".
7. Paketleme
Tüm türler için standart bir koy veya tamburdur. Bays, toptancılar, inşaatçılar ve diğer büyük alıcılar için mağazalarda, makaralarda makaralarda satışa çıkar. Her durumda, kabloya bir açıklama etiketi içeren bir kablo takılıdır.
Etiketin içeriği, kabuktaki yazıt bilgilerini bazı eklemelerle tekrarlar. Gösterir:
- fabrikanın adı veya üreticinin ticari markası
- ürünlerin markası (atama)
- GOST veya TU
- çıkış tarihi
- uzunlukları ile segmentlerin sayısı
- davul numarası
- iletken ağırlığı
- uygunluk işareti
- kalite kontrol işareti
100 metrelik bir körfezin dairesinde kablolama için bir kablo almaya geliyorsanız, bununla bir etiket alacaksınız. Ama eğer bir parçayı kesiyorsan, o zaman etiket pes etmeyecek, sadece izleyebilirsin.
8. Sertifika
Kablo kalitesinin doğrulanması gerekiyor. Genellikle ürünler 2 belgeye sahiptir - bir elektrik materyali olarak kablonun geçerliliğinden ve yangın güvenliği sertifikası için uygunluk belgesi. İnceleme için satıcıdan isteyebilirsiniz. Belgeler GOST standartlarına uygun bir kablo ile doldurulmalı ve geçerli bir döneme, örneğin mevcut yılın sonuna kadar doldurulmalıdır. Kural olarak, belgeler GOST'ye göre teknik özellikleri (teknik şartlar) ve kablo ürünleri için GOST ile uyumluluk anlamına gelmektedir.
9. Durum
Bu, güç kablosunun görünüşüdür. Kablonun neye benzediğine dikkat edin, çünkü çürüklerin, güçlü kıvrımların ve basıncın ardında bir iç kusur vardır. Damarlar kırılabilir ve hatta birbirlerine kapatılabilir. Bu tür malzemelerin istiflenmesinin imkansız olduğu açıktır, bu nedenle, kendi kendine satın alma işleminden önce bile, mağazadaki kabloyu denetlemek için fazla tembel olmayın.
Apartmanda kablolama için ne kablo gereklidir
Dairedeki kabloların "kablolar" 2 bölümünü gerektirdiğini daha önce söylemiştik.
Soketler için, 2,5 mm²'lik bir kesiti almanız gerekir, çünkü içerilen yük 3-4 kilowatt'a ulaşabilir. Azami 5.9 kilovat gücü ve 27 ampere kadar akım için tasarlanmış iki buçuk inçlik bir kablo. Bu, kablo hattını durmaya kadar "yüklemeniz" gerektiği anlamına gelmez. Seçim her zaman bir üçüncü planlanan yükün marjı ile gelir. Ayrıca, sıva altında yatan kablo zayıf şekilde soğuyor ve bu da seçim yaparken dikkate alınmaktadır.
Aydınlatma devresi için 1,5 mm2'lik bir kesit kullanılır. Buradaki yük çok daha azdır, ancak apartmanda aydınlatmayı düzenlemeye karar verseniz bile, bol miktarda yeterli akım ve güç rezervi olacaktır.
Önemli bilgiler! Modern elektrik güvenliği kuralları, ev aletlerinin topraklanmasını ve özel prizlerin kurulmasını gerektirdiğinden, döşeme için üç çekirdekli bir kablo kullanılmaktadır. Burada bir çalışma fazı iletkeni, sıfır çalışma ve koruyucu sıfır var.
Hangi kablo bir ev ya da dairede gizli kablolama için online mağaza 220pro.ru öneriyor
Etiketin kablo ürünlerinin ana özelliklerini içerdiğini hatırlayın. Mektubun tanımları, kullanılan malzemelerin, yalıtımın, kabuğun ve esnekliğin, dijital - iletken tellerin ve kesitlerinin sayısını gösterir.
VVG kablosu
Dairede elektrik tesisatı için en yaygın yerli kablo. Normal ve yüksek neme sahip odalarda kullanılan tek damarlı bakır iletkenler, yalıtım ve PVC plastik kılıf vardır. 660 volta kadar voltajlar için tasarlanmıştır. Esnek işlenmemiş güç kablolarını tedavi eder. Bir ila bir buçuk ila 240 "kareler" bir bölümü olan 1 ila 5 çekirdek içerebilir. İletkenin şekli yuvarlak, düz veya üçgen şeklindedir.