Tipik şemaları
ITP,% 100 yük için tasarlanmış bir tek plakalı ısı değiştirici kullanarak, bağımsız bir şemaya göre yapılır.
Basınç kayıplarını telafi etmek için çift pompa kullanılır.
Isıtma sisteminin beslenmesi, ısı şebekesinin dönüş borusundan gerçekleştirilir.
Bu ITP ünitesi, ısı enerjisi için bir ölçüm istasyonu, bir DHW sistemi bloğu ve diğer gerekli birimler ve bloklarla donatılabilir.
ITP, her biri yükün% 50'si için tasarlanmış iki plakalı ısı eşanjörü kullanan bağımsız, paralel, tek kademeli bir şemaya dayanmaktadır.
Basınç kaybını telafi etmek için bir grup pompa kullanılır.
Sıcak su tedarik sisteminin temini, soğuk su tedarik sisteminden gerçekleştirilmektedir.
Bu ITP ünitesi, ısı enerjisi için bir ölçüm istasyonu, ısıtma sistemi bloğu ve diğer gerekli birimler ve bloklarla donatılabilir.
ITP bağımsız bir şemaya göre yapılır. Isıtma sistemi için,% 100 yük için tasarlanmış bir plakalı ısı değiştirici kullanılır.
Sıcak su besleme sistemi, iki plakalı ısı değiştirici kullanılarak bağımsız, iki aşamalı bir şema üzerinde yapılır.
Basınç kayıplarını telafi etmek için, pompa grupları kullanılır.
Isıtma sisteminin beslemesi, ısıtma pompalarının yardımı ile ısı şebekesinin dönüş borusundan gerçekleştirilir.
Sıcak su tedarik sisteminin temini, soğuk su tedarik sisteminden gerçekleştirilmektedir.
ITP bir ısı ölçüm istasyonu ile donatılmıştır.
ITP bağımsız bir şemaya göre yapılır. Isıtma ve havalandırma sistemi için,% 100 yük için tasarlanmış bir plakalı ısı değiştirici kullanılır.
Sıcak su besleme sistemi, her birinin yükünün% 50'si için tasarlanmış iki plakalı ısı eşanjörü kullanılarak bağımsız, tek kademeli, paralel bir şema üzerinde yapılır.
Basınç kayıplarını telafi etmek için, pompa grupları kullanılır.
Isıtma sisteminin beslenmesi, ısı şebekesinin dönüş borusundan gerçekleştirilir.
Sıcak su tedarik sisteminin temini, soğuk su tedarik sisteminden gerçekleştirilmektedir.
ITP bir ısı ölçüm istasyonu ile donatılmıştır.
ITP'nin şematik diyagramları (Bireysel ısı noktaları)
Sistemler (ısıtma / havalandırma ve su besleme sistemleri) için, bağımlı ve bağımsız bir şemaya göre bağlantı seçenekleri ile, çeşitli ısı eşanjörleri (su ısıtıcıları) kullanılarak.
Isıtma ağına bağımsız bağlantı ile tek ısıtma sistemi için ITP şematik diyagramı.
Termal düğümün termal düğüm şeması
Termal düğüm nedir ve nasıl düzenlenmiştir.
Blogumu okuyan herkese selamlar! Bugün size ısıtma ile ilgilenen başka bir makale sunmak istiyorum. Bu yazıda, evinizin bodrum katında, bir ısı noktası (veya ısı düğümü) adı verilen garip bir yer hakkında size anlatacağım. Makale size, bir termal düğümün ne olduğu, nasıl çalıştığı ve neden gerekli olduğu hakkında genel bir fikir vermeyi amaçlamaktadır. Bu soruları en temelden anlamaya başlayacağız.
Neden bir termal düğüme ihtiyacımız var?
Termal nokta, evdeki giriş ısıtmasında bulunur. Ana amacı soğutucu akışkanın parametrelerini değiştirmek. Daha açık konuşmak gerekirse, ısı düğümü radyatörünüze veya konvektörünüze girmeden önce soğutucunun sıcaklığını ve basıncını düşürür. Bu sadece ısıtma cihazına dokunmaktan yanmamakla kalmaz, aynı zamanda ısıtma sisteminin tüm ekipmanının ömrünü uzatmak için de gereklidir. Bu, evin içindeki ısıtmanın polipropilen veya metal plastik borularla seyreltilmesi durumunda özellikle önemlidir. Termal düğümlerin düzenlenmiş çalışma modları vardır:
Bu rakamlar, ısıtma ana ünitesindeki soğutucu akışkanın maksimum ve minimum sıcaklığını gösterir.
Ayrıca, modern gereksinimlere göre, her bir ısıtma ünitesine bir ısı sayacı takılmalıdır. Şimdi cihaz termal düğümlerine dönüyoruz.
Termal düğüm nasıl?
Genel olarak, her bir trafo merkezinin teknik donanımı, müşterinin özel gereksinimlerine bağlı olarak ayrı ayrı tasarlanmıştır. Isı noktalarının uygulanması için birkaç temel şema vardır. Onlara birer bir bakalım.
Asansöre bağlı termal düğüm.
Isıl nokta, asansör ünitesine dayanarak en basit ve ucuzdur. Ana dezavantajı, soğutucu akışkanın borulardaki sıcaklığını düzenleyememesidir. Bu, son kullanıcı için rahatsızlık ve ısıtma mevsimi sırasında thaws durumunda büyük bir termal enerji israfına neden olur. Aşağıdaki şekle bakın ve bu şemanın nasıl çalıştığını görün:
Ek olarak, yukarıda belirtildiği gibi, ısı düğümü bileşimi bir basınç düşürücü olabilir. Asansörün önündeki besleme üzerine monte edilmiştir. Bu şemanın asıl kısmı asansördür, burada "geri dönüş" ten soğutulmuş soğutucu "sıcak" besleyiciye beslenir. Asansörün çalışma prensibi, çıkışında bir vakum oluşturmaya dayanmaktadır. Bu deşarjın bir sonucu olarak, soğutma sıvısının asansördeki basıncı, "geri dönüş akışındaki" soğutucu akışkanın basıncından daha azdır ve karıştırma meydana gelir.
Isı değiştiricisine dayalı ısı düğümü.
Özel bir ısı eşanjörü ile bağlanan ısı noktası, ısı taşıyıcıyı ısıtma ana biriminden evin içindeki ısı taşıyıcısından ayırmaya izin verir. Soğutucuların ayrılması, özel katkı maddeleri ve filtrasyon yardımı ile hazırlanmasına izin verir. Bu şema ile, evin içindeki soğutucu sıvının basıncını ve sıcaklığını düzenlemede bolca fırsat var. Bu, ısıtma maliyetlerini düşürür. Böyle bir tasarımın görsel bir temsiline sahip olmak için aşağıdaki şekle bakınız.
Bu sistemlerde soğutucu karıştırma, termostatik vanaların yardımıyla yapılır. Bu tür ısıtma sistemlerinde, prensip olarak, alüminyum radyatörler kullanılabilir, ancak uzun süre sadece kaliteli bir soğutma sıvısı ile süreceklerdir. Soğutucu maddenin PH değeri, üretici tarafından onaylananın ötesine geçerse, alüminyum radyatörlerin servis ömrü büyük ölçüde azaltılabilir. Soğutma sıvısının kalitesini kontrol edemezsiniz, bu yüzden güvenli ve bimetalik veya dökme demir radyatörlerin monte edilmesi daha iyidir.
Sıcak su, bir ısı eşanjörü ile benzer şekilde bağlanabilir. Bu, sıcak suyun sıcaklık ve basınç kontrolü açısından aynı avantajları sağlar. Kararsız yönetim şirketlerinin, sıcak su sıcaklığını birkaç derece düşürerek tüketicileri aldatabileceğini söylemek gerekir. Tüketici için, neredeyse fark edilmez, ancak evin ölçeğinde ayda bir on binlerce ruble tasarruf sağlar.
Makalenin sonuçları.
Bu yazıda size kısaca termal düğümleri anlattım. Bu, elbette, bu çok kapsamlı konuyla ilgili tam bir bilgi değildir, ancak bir başlangıç noktası olarak oldukça uygundur. Zamanımızda ısıtma ünitelerinin sadece apartman binalarına değil, aynı zamanda merkezi ısıtma sistemine bağlı ise özel evlere de kurulduğunu söyleyebilirim. Böyle bir çözüm başlangıç maliyetlerini gerektirir, ancak gelecekte özel bir evde yaşamanın rahatlığını artıracaktır. Hepsi bu, yorumlarınızı sorulara yazın ve makaleyi arkadaşlarınızla paylaşmak için sosyal ağların düğmelerini kullanın. Hoşçakal!
Isıtma sisteminin asansör montajı nedir?
Yüksek binalar, gökdelenler, ofis binaları ve birçok farklı tüketici, CHP'ye veya güçlü kazanlara ısı sağlıyor. Özel bir evin nispeten basit özerk sistemi bile, özellikle tasarım veya kurulumda hatalar yapıldığı zaman, ayarlamak zordur. Ancak, büyük bir kazan veya CHP'nin ısıtma sistemi kıyaslanamayacak kadar karmaşıktır. Ana borudan çok sayıda dal vardır ve her tüketicinin ısıtma boruları ve tüketilen ısı miktarı farklıdır.
Boru hatlarının uzunluğu farklıdır ve sistem en uzak tüketici yeterli ısıyı alacak şekilde tasarlanmalıdır. Isıtma sisteminde soğutma suyunun basıncını neden netleşir. Basınç, ısıtma devresi boyunca suyu arttırır, yani. Merkezi ısıtma hattı tarafından oluşturulan, bir sirkülasyon pompası rolünü oynar. Isıtma sistemi, herhangi bir tüketici tarafından ısı değiştiğinde dengesizliği önlemelidir.
Ek olarak, ısı kaynağının verimliliği sistemin dallanmasından etkilenmemelidir. Karmaşık bir merkezi ısıtma sisteminin istikrarlı bir şekilde çalışabilmesi için, aralarındaki karşılıklı etkiyi ortadan kaldırmak amacıyla her tesiste bir ısıtma sistemi için bir asansör ünitesi veya bir otomatik kontrol ünitesi kurmak gerekir.
Binanın termal dağıtım noktası
Isı mühendisleri, kazan işletiminin üç sıcaklık modundan birini kullanmanızı önerir. Bu rejimler başlangıçta teorik olarak hesaplanmış ve uzun yıllar kullanılmıştır. Maksimum verimle uzun mesafelerde minimum kayıpla ısı transferi sağlarlar.
Termal rejim kazanları, akış sıcaklığının "geri dönüş" sıcaklığına oranı olarak tanımlanabilir:
- 150/70 - 150 derece akış sıcaklığı ve "geri dönüş" sıcaklığı 70 derece.
- 130 / 70- su sıcaklığı 130 derece, "geri dönüş" sıcaklığı 70 derece;
- 95/70 - su sıcaklığı 95 derece, "dönüş" sıcaklığı - 70 derece.
Gerçek koşullarda, kış hava sıcaklığının değerine bağlı olarak, her bir bölge için mod seçilir. Yüksek sıcaklıkların, özellikle 150 ve 130 derecenin, yanmayı ve basınç kaybındaki ciddi sonuçları önlemek için alan ısıtmasında kullanılamayacağını belirtmek gerekir.
Su sıcaklığı kaynama noktasını aşar ve yüksek basınç nedeniyle boru hatlarında kaynamaz. Bu nedenle, sıcaklığı ve basıncı düşürmeniz ve belirli bir bina için gerekli ısıyı sağlamanız gerekir. Bu görev, ısıtma sisteminin asansör düğümüne - termal dağıtım noktasında bulunan özel ısı tekniği ekipmanı - atanır.
Isıtma yükselticisinin çalışması ve çalışma prensibi
Isıtma şebekesi boru hattının giriş noktasında, genellikle bodrum katında, besleme ve dönüş borularını bağlayan bir düğüm vardır. Bu, ev ısıtması için bir asansör-karıştırma ünitesidir. Asansör, üç flanşla donatılmış dökme demir veya çelik yapı şeklinde üretilmiştir. Bu ortak bir ısıtma asansörüdür, çalışma prensibi fizik kanunlarına dayanır. Asansörün içinde bir ağızlık, bir alıcı bölme, bir karıştırma boynu ve bir difüzör vardır. Alıcı hazne, bir flanş yardımıyla "geri dönüş" e bağlanır.
Aşırı ısınmış su asansör girişine girer ve nozüle geçer. Memenin daralması nedeniyle, akış oranı artar ve basınç azalır (Bernoulli yasası). Geri dönüş borusundan gelen su, azaltılmış basınç alanına emilir ve asansörün karıştırma odasında karıştırılır. Su, sıcaklığı istenen seviyeye düşürür ve aynı zamanda basıncı azaltır. Asansör aynı anda bir sirkülasyon pompası ve mikser olarak çalışır. Bu kısaca, bir binanın ya da yapının ısıtma sistemindeki asansörün ilkesidir.
Termal düğüm şeması
Soğutucu akışının ayarlanması, evin asansör ısıtma üniteleri tarafından gerçekleştirilir. Asansör - ısı düğümündeki ana eleman, çemberlemeye ihtiyaç duyar. Ayarlama ekipmanı kire karşı hassastır, bu nedenle “besleme” ve “geri dönüş borusuna” bağlı çamur filtreleri çembere dahildir.
Bağlayıcı asansör içerir:
- çamur filtreleri;
- basınç göstergeleri (giriş ve çıkış);
- termal sensörler (asansörün girişindeki termometreler, çıkışta ve "geri dönüş borusunda");
- Kapı vanaları (önleyici veya acil operasyonlar için).
Bu, soğutucunun sıcaklığını ayarlamak için şemanın en basit versiyonudur, fakat genellikle ısı düğümündeki temel cihaz olarak kullanılır. Herhangi bir bina ve yapının asansör ısıtmasının temel ünitesi, soğutucudaki sıcaklığın ve basıncın ayarlanmasını sağlar.
Büyük nesneleri, evleri ve yüksek binaları ısıtmak için kullanımının avantajları:
- güvenilirlik, tasarımın sadeliği sayesinde;
- kurulum ve aksesuarların düşük maliyeti;
- mutlak uçucu olmayan;
- Soğutucu tüketiminde% 30'a varan oranda tasarruf.
Ancak, ısıtma sistemleri için bir asansör kullanmanın tartışmasız avantajları varsa, bu cihazın kullanılmasının dezavantajları aşağıdaki gibi belirtilmelidir:
- hesaplama her sistem için ayrı ayrı yapılır;
- nesnenin ısıtma sisteminde zorunlu bir basınç düşüşüne ihtiyaç duyar;
- Asansör regüle edilmemişse, ısıtma devresinin parametrelerini değiştirmek imkansızdır.
Otomatik ayarlı asansör
Şu anda, nozul bölümünün elektronik ayar kullanılarak değiştirilebildiği asansörler tasarlanmaktadır. Böyle bir asansörde, gaz kelebeği iğnesini hareket ettiren bir mekanizma vardır. Memenin lümenini değiştirir ve sonuç olarak soğutucu akış hızı değişir. Lümeni değiştirmek su hareketinin hızını değiştirir. Sonuç olarak, sıcak suyun ve suyun “geri dönüş” ten karışma oranı değiştirilir, böylece “besleme” içindeki ısı transfer ortamının sıcaklığında bir değişiklik olur. Şimdi anladım ki, ısıtma sisteminde neden su basıncına ihtiyaç var.
Asansör, soğutucunun akışını ve basıncını düzenler ve basıncı, ısıtma devresindeki akışı tahrik eder.
Asansör ünitesinin ana hataları
Asansör ünitesi gibi basit bir cihaz bile düzgün çalışmayabilir. Hatalar, asansör tertibatının kontrol noktalarındaki basınç göstergelerinin okunmasıyla belirlenebilir:
- Arızalar genellikle boru hatlarının sudaki kir ve katı parçacıklar ile tıkanmasından kaynaklanır. Isıtma sisteminde, karterden önemli ölçüde daha yüksek bir basınç düşüşü varsa, bu arıza, besleme hattında duran karterin tıkanmasından kaynaklanır. Kir, haznenin tahliye kanallarından boşaltılır, ekranların ve cihazın iç yüzeylerinin temizlenmesi.
- Isıtma sistemindeki basınç atlarsa, olası nedenler korozyon veya tıkalı ağızlıklar olabilir. Ağızlık tahrip olursa, genleşme tankındaki basınç izin verilen değeri aşabilir.
- Isıtma sistemindeki basıncın arttığı ve dönüş borusundaki karterden önceki ve sonraki basınç göstergelerinin farklı değerler gösterdiği bir durum söz konusu olabilir. Bu durumda, karteri "tersine" temizlemeniz gerekir. Tahliye vanaları açılır, ağ temizlenir ve içten kir çıkarılır.
- Meme, korozyon nedeniyle yeniden boyutlandırıldığında, ısıtma devresinin dikey olarak deregülasyonu gerçekleşir. Bataryanın altında sıcak olacak ve üst katlarda yeterli ısıtmayacaksınız. Nozulu bir nozül ile hesaplanan çap değerine değiştirmek, böyle bir arızayı ortadan kaldırır.
şalt
Tüm çemberli asansör ünitesi, belirli bir basınç altında, ısıtma sistemine soğutma suyu sağlayan bir enjeksiyon sirkülasyon pompası olarak temsil edilebilir.
Tesiste çeşitli katlar ve tüketiciler varsa, en kesin çözüm, her bir tüketiciye toplam soğutma suyu akışını dağıtmaktır.
Bu gibi problemleri çözmek için, başka bir ismi olan kollektör olan ısıtma sistemi için bir tarak kullanılır. Bu cihaz bir konteyner olarak temsil edilebilir. Bir soğutucu, asansörün çıkışından depoya akar, daha sonra birkaç çıkıştan ve aynı basınçtan dışarı akar.
Sonuç olarak, ısıtma sisteminin tarak dağıtım sistemi, ısıtma devresinin çalışmasını durdurmadan, nesnenin bireysel tüketicilerinin kapanmasını, ayarlanmasını ve onarılmasını sağlar. Kollektörün varlığı, ısıtma sisteminin dallarının karşılıklı etkisini ortadan kaldırır. Radyatörlerde basınç, asansörün çıkışındaki basınca karşılık gelir.
Üç yollu vana
İki tüketici arasında soğutucu akışkanın bölünmesi gerekliyse, ısıtma için üç yollu bir vana kullanılır ve bu iki modda çalışabilir:
- kalıcı mod;
- değişken hidrolik mod
Üç yollu vana, su akışını ayırmak veya tamamen engellemek için gerekli olabileceği ısıtma devresinin bölümlerine monte edilir. Vinç malzemesi çelik, dökme demir veya pirinçtir. Valfin içinde küresel, silindirik veya konik olabilen bir kilitleme cihazı vardır. Vinç bir tipe benziyor ve bağlantıya bağlı olarak, ısıtma sistemindeki üç yollu bir vana bir karıştırıcı olarak çalışabilir. Karıştırma oranları geniş bir aralıkta değiştirilebilir.
Küresel vana çoğunlukla aşağıdakiler için kullanılır:
- sıcak zeminlerin sıcaklığını ayarlayın;
- akü sıcaklık kontrolü;
- iki yönde soğutucu dağılımı.
İki tip üç yollu vana vardır - kesme ve ayarlama. Prensip olarak, neredeyse eşdeğerdirler, ancak üç yollu stopcocks ile sıcaklığı düzgün bir şekilde kontrol etmek daha zordur.
Asansör ısıtma düğümü şeması
Merkezi ısıtma sistemindeki ısı taşıyıcısı, her dairenin radyatör bölümüne ve ayrı bir odaya doğrudan gitmeden önce ısı noktasından geçer. Böyle bir düğümde, su, tasarım sıcaklığına getirilir ve denge, asansör ısıtma ünitesinin şemasının doğru bir şekilde çalışmasıyla sağlanır. Merkezi karayolu ile ısıtılan çok katlı bir binanın bodrumunda böyle bir asansör bulabilirsiniz.
Çalışma prensibi
Bir asansörün ne olduğunu anlamak, termal ağlar ve özel tüketicilerle bağlantı kurmak için bu komplekse ihtiyaç duyulmaya değer. Isı düğümü, pompa ekipmanının işlevlerini yerine getiren bir modüldür. Bir asansörün ısıtma sisteminde ne olduğunu görmek için hemen hemen her apartmanın bodrum katına inmeniz gerekiyor. Burada, vanalar ve basınç göstergeleri arasında, ısıtma sisteminin istenen elemanını tespit etmek mümkün olacaktır (aşağıdaki şekilde şema gösterilmiştir).
Asansörün bulunması, ne olduğu, gerçekleştirilen görevler için işlevselliğini belirlemektir. Bunlar, ısıtma sisteminin içinden basınç dağılımını ve izin verilen bir sıcaklığa sahip bir soğutma sıvısı içerir. Aslında, su hacmi, kazan dairesinden gelen hatlar boyunca hareket eder. Bu etki, ayrı bir sızdırmaz kap içinde su mevcudiyetinde elde edilir.
Kazan dairesinden gelen ısı taşıyıcısının sıcaklığı genellikle 105-150 ° C aralığındadır. Güvenlik nedeniyle evsel koşullarda bu parametreyle kullanılması mümkün değildir.
Düzenleyici belgeler, 95 0 C'den fazla olmayan soğutma sıvısı için sıcaklık limitini düzenler.
Referans için. Halihazırda, SanPin tarafından sağlanan sıcak suyun sıcaklığının 50 ° C'ye düşürülmesi konusu, kaynakların korunmasına duyulan ihtiyaca işaret edilerek aktif olarak tartışılmaktadır. Uzmanlara göre, tüketici bu kadar küçük bir fark görmeyecek ve her gün borularda suyun dezenfekte edilmesi için, 70 ° C'ye yükseltilmesi tavsiye ediliyor. Bu girişimin rasyonel ve kasıtlı olup olmadığına karar vermek için çok erken. SanPin'deki değişiklikler henüz yapılmadı.
Isıtma sisteminin asansörünün konusuna dönersek, sistemdeki sıcaklığı sağlayan kişi olduğuna dikkat ediyoruz. Bu eylemler sayesinde, riskleri azaltmak mümkündür:
- aşırı ısınmış piller, yakılmasını kolaylaştırır;
- Kalorifer radyatörleri, uzun süre yüksek sıcaklıktaki soğutucunun basınç altındaki etkilerine her zaman dayanamaz;
- Polimerik veya metalplastik borulardan dağıtmak, bu tür sıcak ısı taşıyıcıları ile kullanılmalarını sağlamaz.
Bu düğüm neden uygun?
Herhangi bir apartmanda asansör merkezi
Bu çalışma prensibi ile bir ısıtma asansörünü kullanmamanın, ancak daha düşük sıcaklıktaki suyu doğrudan tedarik etmenin daha uygun olacağını düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, bu görüş yanlıştır, çünkü soğutucu soğutucuyu transfer etmek için hatların çaplarını önemli ölçüde arttırmak gereklidir.
VİDEO: Merkezi Ana Hattın Asansör düğümü
Aslında, ısıtma ünitesinin yetkili şeması, su miktarının bir kısmının, halihazırda soğutulmuş olan geri dönüş hattından gelen suyun bir miktarını karıştırmanıza izin verir. Bazı kaynaklarda, ısıtma sisteminin asansör ünitesi, güncelliğini yitirmiş hidrolik ekipman olarak adlandırılsa da, operasyonda etkinliğini kanıtlamıştır. Asansör düğümü düzeni yerine kullanılan daha modern cihazlar aşağıdaki tiplerdir:
- plakalı ısı değiştirici;
- üç yollu vana ile karıştırıcı.
Asansör operasyonu
Isıtma sisteminin asansör montajı, ne olduğu ve nasıl çalıştığı göz önüne alındığında, çalışma yapısının su pompaları ile benzerliklere sahip olduğuna dikkat çekilmelidir. Bununla birlikte, operasyon diğer sistemlerden enerji transferini gerektirmez. Belirli koşullar altında güvenilirliğini gösterir.
Dışarıda, cihazın tabanı, bir dönüş koluna monte edilen bir hidrolik tipe harici olarak benzerdir. Bununla birlikte, standart tişört sayesinde soğutucu, radyatörlerden geçmeden dönüşe acısız bir şekilde nüfuz ederdi. Böyle bir davranış anlamsız olurdu.
Standart asansör düzeni
Isıtma sisteminin asansör düğümünün klasik şemasında, aşağıdaki bileşenler bulunmaktadır:
- Ön-hazne besleme borusu, sonunda belli bir çapa sahip bir nozul içerisindedir. Geri dönüş hattından soğutucu madde alır.
- Çıkış kısmına bir difüzör monte edilmiştir. Suyu tüketicilere aktarıyor.
Günümüzde nozulun çapının bir elektrikli sürücü tarafından düzenlendiği düğümler bulunmaktadır. Bu, otomatik modda soğutma sıvısının sıcaklığını optimize etmeyi mümkün kılar.
Motor ünitesinin seçimi, soğutma sıvısının 2-5 içinde karıştırma faktörünü değiştirmenin mümkün olduğu gerçeğine dayanır; bu, nozulun çapının ayarlanabilir olmadığı asansörlerde imkansızdır. Böylece, ayarlanabilir nozullu bir sistem, merkezi sayaçların monte edildiği evlerde mümkün olan ısıtma üzerinde önemli ölçüde tasarruf sağlayabilir.
Isı düğümü şeması nasıl
Genel olarak, operasyon ilkesi aşağıdaki gibi tanımlanabilir:
- su, kazan dairesinden hat girişine doğru ilerler;
- Küçük çapta geçiş sırasında, çalışma soğutucusunun hızı önemli ölçüde artar;
- küçük bir deşarj olan bir alan oluşur;
- Oluşan vakum nedeniyle, su dönüşünden emilir;
- Üniform kütlenin türbülanslı akışları difüzörden çıkışa gönderilir.
Çalışma planında daha fazla ayrıntı düşünülebilir.
Isıtma sisteminin asansör ünitesinin şemasını içeren sistemin etkili çalışması için, akış ve geri dönüş arasındaki basınç değerlerinin değerinin hesaplanan hidrorezisten değerinden daha büyük olmasını sağlamak gerekir.
Sistem kusurları
Olumlu niteliklere ek olarak, bir ısı düğümü veya bir ısı düğümü şemasının belirli bir dezavantajı vardır. O, aşağıdaki gibidir. Isıtma sisteminin asansörü, çıkış sıcaklığı karışımını ayarlayamamaktadır. Böyle bir durumda, ısıtılmış soğutucuyu boru hattından veya geri dönüş boru hattından ölçmeniz gerekecektir. Sıcaklığı yalnızca yapılabilecek yapısal olarak imkansız olan nozulun boyutlarını değiştirerek düşürmek mümkün olacaktır.
Bazı durumlarda, elektrikli sürücü ile kurtarma asansörler. Tasarımları mekanik bir sürücü içerir. Bu ünite bir elektrikli tahrik tarafından tahrik edilir. Bu şekilde, memenin çapını değiştirmek mümkündür. Bu tasarımın temel unsuru, konik bir görünüme sahip olan gaz kelebeği iğnesidir. Yapının iç çapına göre deliğe girer. Belli bir mesafeyi hareket ettirerek, nozulun çapını değiştirerek karışımın sıcaklığını hassas bir şekilde ayarlamayı başarıyor.
Şaft, bir sap biçiminde bir manuel tahrik olarak, ayrıca elektrikle çalışan bir uzak motor olarak monte edilebilir.
Bu tür modernize edilmiş çözümler nedeniyle bodrum katındaki kazan dairesi, önemli ölçüde maliyetli iyileştirmelerden geçmemektedir. Düzenleyiciyi modern bir termal düğüm elde etmek için monte etmek yeterlidir.
arızalar
Çoğu durumda, arızalar aşağıdaki faktörlerden kaynaklanır:
- ekipman tıkanması;
- çalışma sırasında nozül çapındaki kademeli artış, soğutma sıvısı sıcaklığının kontrol edilmesi daha zor olmaktadır;
- tıkanmış çamur tuzakları;
- valf hatası;
- düzenleyiciler vb.
Bu cihazın arızasının kolay olduğunu tespit edin, hemen soğutucu akışkanın sıcaklığını ve keskin düşüşünü etkiler. Normdan küçük sapmalar ile, büyük olasılıkla tıkanıklıktan veya nozul çapındaki küçük bir artıştan bahsediyoruz. Damla çok önemliyse (5 dereceden fazla), teşhis yapmak ve onarım için bir uzmanı çağırmak gerekir.
Memenin çapı ya su ile temas ettiğinde korozyon sırasında ya da istemsiz delme sonucunda artar. Hem bu, hem de başka bir sonuç olarak sistem dengesizliğine yol açar ve derhal ortadan kaldırılmalıdır.
Modern yükseltilmiş sistemlerin, elektrik tüketiminin ölçüm istasyonları ile çalıştırılabileceğini bilmelisiniz. Bu cihazın ısıtma devresinde yokluğunda, ekonomik bir etki elde etmek zordur. Aynı ısı ve sıcak su sayaçlarının takılması, elektrik faturalarını önemli ölçüde azaltabilir.
Termal düğüm nedir ve nasıl düzenlenmiştir.
Blogumu okuyan herkese selamlar! Bugün size ısıtma ile ilgilenen başka bir makale sunmak istiyorum. Bu yazıda, evinizin bodrum katında, bir ısı noktası (veya ısı düğümü) adı verilen garip bir yer hakkında size anlatacağım. Makale size, bir termal düğümün ne olduğu, nasıl çalıştığı ve neden gerekli olduğu hakkında genel bir fikir vermeyi amaçlamaktadır. Bu soruları en temelden anlamaya başlayacağız.
Neden bir termal düğüme ihtiyacımız var?
Termal nokta, evdeki giriş ısıtmasında bulunur. Ana amacı soğutucu akışkanın parametrelerini değiştirmek. Daha açık konuşmak gerekirse, ısı düğümü radyatörünüze veya konvektörünüze girmeden önce soğutucunun sıcaklığını ve basıncını düşürür. Bu sadece ısıtma cihazına dokunmaktan yanmamakla kalmaz, aynı zamanda ısıtma sisteminin tüm ekipmanının ömrünü uzatmak için de gereklidir. Bu, evin içindeki ısıtmanın polipropilen veya metal plastik borularla seyreltilmesi durumunda özellikle önemlidir. Termal düğümlerin düzenlenmiş çalışma modları vardır:
Bu rakamlar, ısıtma ana ünitesindeki soğutucu akışkanın maksimum ve minimum sıcaklığını gösterir.
Ayrıca, modern gereksinimlere göre, her bir ısıtma ünitesine bir ısı sayacı takılmalıdır. Şimdi cihaz termal düğümlerine dönüyoruz.
Termal düğüm nasıl?
Genel olarak, her bir trafo merkezinin teknik donanımı, müşterinin özel gereksinimlerine bağlı olarak ayrı ayrı tasarlanmıştır. Isı noktalarının uygulanması için birkaç temel şema vardır. Onlara birer bir bakalım.
Asansöre bağlı termal düğüm.
Isıl nokta, asansör ünitesine dayanarak en basit ve ucuzdur. Ana dezavantajı, soğutucu akışkanın borulardaki sıcaklığını düzenleyememesidir. Bu, son kullanıcı için rahatsızlık ve ısıtma mevsimi sırasında thaws durumunda büyük bir termal enerji israfına neden olur. Aşağıdaki şekle bakın ve bu şemanın nasıl çalıştığını görün:
Ek olarak, yukarıda belirtildiği gibi, ısı düğümü bileşimi bir basınç düşürücü olabilir. Asansörün önündeki besleme üzerine monte edilmiştir. Bu şemanın asıl kısmı asansördür, burada "geri dönüş" ten soğutulmuş soğutucu "sıcak" besleyiciye beslenir. Asansörün çalışma prensibi, çıkışında bir vakum oluşturmaya dayanmaktadır. Bu deşarjın bir sonucu olarak, soğutma sıvısının asansördeki basıncı, "geri dönüş akışındaki" soğutucu akışkanın basıncından daha azdır ve karıştırma meydana gelir.
Isı değiştiricisine dayalı ısı düğümü.
Özel bir ısı eşanjörü ile bağlanan ısı noktası, ısı taşıyıcıyı ısıtma ana biriminden evin içindeki ısı taşıyıcısından ayırmaya izin verir. Soğutucuların ayrılması, özel katkı maddeleri ve filtrasyon yardımı ile hazırlanmasına izin verir. Bu şema ile, evin içindeki soğutucu sıvının basıncını ve sıcaklığını düzenlemede bolca fırsat var. Bu, ısıtma maliyetlerini düşürür. Böyle bir tasarımın görsel bir temsiline sahip olmak için aşağıdaki şekle bakınız.
Bu sistemlerde soğutucu karıştırma, termostatik vanaların yardımıyla yapılır. Bu tür ısıtma sistemlerinde, prensip olarak, alüminyum radyatörler kullanılabilir, ancak uzun süre sadece kaliteli bir soğutma sıvısı ile süreceklerdir. Soğutucu maddenin PH değeri, üretici tarafından onaylananın ötesine geçerse, alüminyum radyatörlerin servis ömrü büyük ölçüde azaltılabilir. Soğutma sıvısının kalitesini kontrol edemezsiniz, bu yüzden güvenli ve bimetalik veya dökme demir radyatörlerin monte edilmesi daha iyidir.
Sıcak su, bir ısı eşanjörü ile benzer şekilde bağlanabilir. Bu, sıcak suyun sıcaklık ve basınç kontrolü açısından aynı avantajları sağlar. Kararsız yönetim şirketlerinin, sıcak su sıcaklığını birkaç derece düşürerek tüketicileri aldatabileceğini söylemek gerekir. Tüketici için, neredeyse fark edilmez, ancak evin ölçeğinde ayda bir on binlerce ruble tasarruf sağlar.
Makalenin sonuçları.
Bu yazıda size kısaca termal düğümleri anlattım. Bu, elbette, bu çok kapsamlı konuyla ilgili tam bir bilgi değildir, ancak bir başlangıç noktası olarak oldukça uygundur. Zamanımızda ısıtma ünitelerinin sadece apartman binalarına değil, aynı zamanda merkezi ısıtma sistemine bağlı ise özel evlere de kurulduğunu söyleyebilirim. Böyle bir çözüm başlangıç maliyetlerini gerektirir, ancak gelecekte özel bir evde yaşamanın rahatlığını artıracaktır. Hepsi bu, yorumlarınızı sorulara yazın ve makaleyi arkadaşlarınızla paylaşmak için sosyal ağların düğmelerini kullanın. Hoşçakal!
AUU - verimli ısı enerjisi tasarrufu
Otomatik kontrol ünitesi, her binanın girişinde tek bir bina için gerekli olan sıcaklık programına göre yapılan sıcaklık ve soğutucu akışının otomatik olarak ayarlanmasını sağlamak için tasarlanmış bir takım ekipmanı ve cihazları temsil eder. Uyum, sakinlerin ihtiyaçlarına göre yapılabilir.
Su ısıtıcısının bağlanma düğümünü.
AUU'nun avantajları arasında, geçişin sabit bir kesitine sahip olan asansör ve termal düğümler ile karşılaştırırsak, geri dönüş ve giriş boru hatlarındaki suyun sıcaklığına bağlı olan soğutma sıvısı miktarını değiştirme olasılığı vardır.
Her bir binaya monte edilen asansör ünitesinden farklı olarak, bina başına bir otomatik kontrol ünitesi monte edilir.
Bu durumda kurulum, sistemin termal enerjisini hesaba katan düğümden sonra gerçekleştirilir.
Resim 1. Prensip AUU şeması, AUU t = 150–70 ˚C'ye kadar sıcaklıklarda, bir ya da iki borulu ısıtma sistemiyle termostatlı (P1 - P2 ≥ 12 m su.).
Otomatik kontrol ünitesi, IMAGE 1 ile gösterilen şema ile temsil edilir. Şema şunları içerir: bir kontrol paneli tarafından temsil edilen bir elektronik ünite (1); ortam sıcaklık seviyesi sensörü (2); Geri dönüş ve tedarik boru hatlarındaki soğutucu akışkandaki sıcaklık sensörleri (3); bir dişli tahrik (4) ile donatılmış akışı ayarlamak için valf; Basınç düşüşünü ayarlayan valf (5); filtre (6); sirkülasyon pompası (7); çek valfi (8).
Diyagramın gösterdiği gibi, kontrol ünitesi temel olarak 3 bölümden oluşmaktadır: ağ, dolaşım ve elektronik.
AUU'nun ağ kısmı, bir dişli tahrikli bir yaylı akış kontrol vanası, bir yay kontrol elemanı ve bir filtreli diferansiyel basınç kontrol vanası içerir.
Kontrol ünitesinin dolaşımdaki kısmı bir çek valfli bir karıştırma pompası içerir. Karıştırma için bir çift pompadır. Bu durumda, otomatik ünitenin gereksinimlerini karşılayan pompalar uygulanmalıdır: bunlar, 6 saatlik devirlerde dönüşümlü olarak çalışmalıdır. Çalışmalarının izlenmesi, diferansiyel basınçtan (sensör pompalara takılı) sorumlu olan sensörden bir sinyalle gerçekleştirilmelidir.
Otomatik düğümün avantajları ve çalışma prensibi
Açık devrede ısıtma ve sıcak su kontrol ünitesi.
Kontrol ünitesinin elektronik kısmı bir elektronik üniteden veya kontrol panelinden oluşur. Gerekli sıcaklık programını korumak için otomatik olarak pompalama ve ısıtma ekipmanı üzerinde kontrol sağlamak üzere tasarlanmıştır. Tüm binanın ısıtma sisteminin temelini oluşturan hidrolik programın desteklenmesi için kullanılır.
Elektronik parça, kontrol cihazının programlanması için tasarlanmış ECL kartını içerir, ikincisi termal moddan sorumludur. Sistem ayrıca, binanın kuzey cephesine kurulan bir dış ortam sıcaklık sensörüne de sahiptir. Diğer şeylerin yanı sıra, geri dönüş ve tedarik boru hatlarında soğutucu akışkanın kendisinde sıcaklık sensörleri vardır.
Otomatik bir düğümü uygulama sürecinde hatalar
Bir kapalı devre altında bağımsız bir ısıtma ve sıcak su besleme devresi altında ısıtma ve sıcak su temini için kontrol ünitesi.
Hatalar, ısıtma sisteminin uygulanması ile ilgili planlama ve müteakip organizasyon sırasında bile ortaya çıkabilir. Çoğunlukla, teknik hatalar seçiminde bazı hatalar yapılır. Bireysel ısı tedarik istasyonunun düzenlenmesi için kuralları kaçırmamalıyız. Sonuç olarak, ısıtma kontrol ünitesinin montajı sırasında, CHP'ye takılan donanım işlevselliğinin tekrarı olabilir ve bu da termal tesisatların çalıştırılmasına ilişkin kurallarla çelişir. Böylece, ısıtma kontrol ünitelerinin bir dengeleme valfı ile kurulması, sistemde yüksek hidrolik dirence yol açabilir, bu da termal ve mekanik ekipmanın değiştirilmesi veya yeniden yapılandırılması ihtiyacını doğuracaktır.
Entegre olmayan bir ısıtma kontrol üniteleri kurulumu, şehirlerarası ağlarda sürekli termal ve hidrolik dengesini bozacak bir hata olarak da adlandırılabilir. Bu, hemen hemen her bağlı binadaki ısıtma sisteminin bozulmasına neden olacaktır. Isıtma ekipmanının çalışması sırasında termik ayar yapılması gerekir.
Genellikle tasarım aşamasında ısıtma kontrol ünitesine girme sürecinde hatalar meydana gelir. Bunun nedeni, çalışma projelerinin olmamasından, standart bir projenin kullanılmasından, hesaplamalardan yoksun olmasından, ekipmanın belirli koşullara bağlanması ve seçilmesinden kaynaklanmaktadır. Sonuç, ısı tedarikinin ihlalidir.
Isıtma kontrol ünitesini işletmeye alırken ek gereksinimler
Bağımsız bir şemaya göre ısıtma ve sıcak su için kontrol ünitesi.
Isıtma kontrol ünitelerinin seçilen kurulum şemaları, ısı kaynağını olumsuz yönde etkileyen gerekli olanlara uymayabilir. Aynı zamanda sistem girildiğinde, kullanılan teknik koşulların gerçek parametrelere karşılık gelmediği de olur. Bu yanlış bir düğüm düzeni seçimine yol açabilir.
Otomasyon ünitesine girme zamanında, ısıtma sisteminin daha önce büyük bir revizyon ve rekonstrüksiyona tabi tutulabileceği ve bir devrenin bir borudan iki boruya değiştirilebileceği akılda tutulmalıdır. Bir düğüm, yeniden yapılanmadan önceki bir sistem için hesaplandığında sorunlar ortaya çıkabilir.
Sistem devreye alma süreci kış döneminde yapılmamalıdır, böylece sistem zamanında başlatılabilir.
Evde ısıtma sisteminin (AUU) otomatik kontrol ünitesinin şeması.
Hava sıcaklığı sensörlerinin, sıcaklık modunun doğru ayarlanması için gerekli olan kuzey tarafına monte edilmesi gerektiği hatırlanmalıdır, bu durumda güneş radyasyonu, sensör ısıtmasını etkileyemeyecektir.
Giriş sürecinde, bir elektrik kesintisi sırasında DH sisteminin durmasını engellemeye yardımcı olacak düğümün bir yedek güç kaynağı sağlanmalıdır. Düzeltme ve ayarlama çalışmalarının yapılması ve de-dağınıklık için önlemlerin alınması gerekir, düğümün bakımı gerçekleşmelidir. Bir ya da birkaç kurala uyulmaması, sistemin aşırı ısınmasına yol açabileceği ve susturma ekipmanının yokluğunun rahatsız edici gürültüye neden olacağı unutulmamalıdır.
Kontrol ünitesinin uygulanmasına, yayınlanan teknik koşulların doğrulanması eşlik etmeli, gerçek verilere karşılık gelmelidir. Ve işin her aşamasında teknik denetim yapılmalıdır. Sistemdeki tüm çalışmalar tamamlandıktan sonra, özel bir kuruluş tarafından yapılan sitenin bakımına başlanmalıdır. Aksi takdirde, otomatik ünitenin basit pahalı ekipmanı veya vasıflandırılmamış servisi, teknik dokümantasyon kaybı da dahil olmak üzere, başarısızlığa ve diğer olumsuz sonuçlara yol açabilir.
Otomatik ısıtma kontrol ünitesinin verimli kullanımı
Kurulumların ısıtma ve ısıtma sistemleri için kontrol ünitesinin düzeninin yürütülmesine bir örnek.
Evin, şehir ısıtma ana şebekelerine doğrudan bağlı olan ısıtma sistemlerinin bir abone asansör düğümleri olduğu durumlarda, düğümün kullanımı en etkili olacaktır. Bu kullanım aynı zamanda merkezi ısıtma istasyonuna ilişkin olarak, merkezi ısıtma istasyonlarında zorunlu merkezi ısıtma pompalarının kurulmasıyla yeterli basınç düşüşünün olmadığı terminal binalarının koşullarında da etkili olacaktır.
Gazlı su ısıtıcıları ve merkezi ısıtmayla donatılmış evlerde verimlilik söz konusudur, bu tür binalar merkezi olmayan sıcak suya sahip olabilir.
Merkezi ısıtma noktasına bağlı olan tüm konut dışı ve konut binalarını kapsayan, otomatik düğümlerin kapsamlı bir şekilde kurulması tavsiye edilir. Kurulum ve devreye alma, ayrıca tüm sistemin ve düğümün ilgili ekipmanının çalıştırılmasının müteakip kabulü eşzamanlı olarak yapılmalıdır.
Otomatik bir düğümün kurulumu ile aşağıdaki önlemlerin etkili olacağı belirtilmelidir:
- Bağımsız ısıtma sistemlerine bağımlı bir bağlantı şemasına sahip olan TSC'nin, bağımsız bir sisteme devredilmesinin uygulanması. Bu durumda, bir genleşme membran tankının termal bir noktaya yerleştirilmesi de etkili olacaktır.
- Otomatik kontrol ünitesine benzer şekilde, ekipman bağlantısının bağımlı şemasına özgü olan merkezi ısıtma istasyonunun şartlarında kurulum.
- Giriş ve dağıtım düğümlerinde gaz kelebeği diyaframlarının ve tasarım nozullarının montajı ile bölge içi DH şebekelerinin ayarlanması.
- Dead-end GW sistemlerinin sirkülasyon şemalarına çevirisi.
Örnek otomasyonlu ünitelerin çalışması, dengeleme vanaları, termostatik vanalar ve ısı yalıtım önlemlerinin uygulanmasıyla bağlantılı olarak AUU'ların kullanılmasının, odaların her birinde yaşamak için konforlu koşullar sağlayan termal enerjinin% 37'sine kadar tasarruf sağlayabileceğini göstermiştir.
Çalışma prensibi ve asansör ısıtma düğümünün şeması - çalışma özellikleri
Çok katlı binaların dairelerinde, sadece radyatörlere sıcak bir ısı taşıyıcı sağlayarak, kış aylarında optimum bir sıcaklık sağlamak mümkündür. Su, özel bir ısıtma ünitesi - bir evin bodrum katında veya bir kazan dairesinde kurulu bir asansör kullanılarak performansa ısıtılır. Ne tür bir cihaz olduğu ve nasıl çalıştığı makalede daha sonra tartışılacaktır.
Asansör montajı nasıl yapılır
Asansör ünitesinin cihazını ele almadan önce, bu mekanizmanın, ısı son kullanıcılarını ısı şebekeleriyle birleştirmek için tasarlandığını görüyoruz. Tasarımla, termal asansör tertibatı, kapatma sistemi ve basınç ölçüm cihazları ile birlikte ısıtma sistemine giren bir tür pompadır.
Asansör ısıtma ünitesi çeşitli işlevler yerine getirir. Her şeyden önce, ısıtma sisteminin içindeki basıncı yeniden dağıtır, böylece son kullanıcılar belirli bir sıcaklığa sahip radyatörlerle beslenebilir. Kazan dairesinden dairelere boru hatlarından geçerken, devre içindeki soğutucu miktarı neredeyse iki katına çıkar. Bu sadece ayrı bir kapalı kapta su kaynağı varsa mümkündür.
Kural olarak, sıcak su, 105-150'ye ulaşan kazan dairesinden tedarik edilir. Bu gibi yüksek oranlar, güvenlik açısından ev içi amaçlar için kabul edilemez. Devredeki düzenleyici belgelere göre maksimum su sıcaklığı 95'i geçemez.
SanPin'in şu anda 60 within 'daki soğutucu akışkanın standart sıcaklığını ayarlaması dikkat çekicidir. Ancak, kaynakları korumak için, bu standardı 50'ye düşürecek bir öneriyi aktif olarak tartışıyorlar. Uzman görüşüne göre, fark tüketici için farkedilmeyecek ve soğutucuyu dezenfekte etmek için her gün 70'e kadar ısınması gerekecek. Ancak, SanPin'deki bu değişiklikler henüz kabul edilmemiştir, çünkü böyle bir kararın rasyonalitesi ve etkinliği hakkında net bir görüş yoktur.
Asansör ısıtma düğümünün şeması, sistemdeki soğutucu sıvının sıcaklığını standart göstergelere getirmenizi sağlar.
Bu düğüm aşağıdaki sonuçlardan kaçınmaktadır:
- çok sıcak piller dikkatsizce ele alınırsa cilt yanıklarına neden olabilir;
- tüm ısıtma boruları, basınç altında yüksek sıcaklığa uzun süre maruz kalmak için tasarlanmamıştır - bu tür aşırı koşullar, erken arızalarına yol açabilir;
- kablolama metal-plastik veya polipropilen borulardan yapılmışsa, sıcak soğutma sıvısının sirkülasyonu için tasarlanmamıştır.
Bir asansörün avantajları
Bazı kullanıcılar asansör devresinin mantıksız olduğunu ve tüketicilerin tüketicilere daha düşük sıcaklıkta soğutucu beslemesi için daha kolay olacağını iddia ediyor. Aslında bu yaklaşım, daha fazla soğuk su sağlamak için ana boru hatlarının çapının artmasını ve bunun da ek maliyetlere yol açmasını sağlamaktadır.
Isıtma ısıtma ünitesinin kalitatif şemasının, su miktarını su ile geri döndürerek, daha önce soğutulmuş olan geri dönüş borusundan su ile karışmasını mümkün kıldığı anlaşılmaktadır. Bazı ısıtma sistemi asansör montajlarının eski hidrolik ünitelerle ilgili olmasına rağmen, aslında operasyonda verimlidirler. Asansör montaj şemalarının yerini alan daha yeni üniteler de var.
Bunlar aşağıdaki ekipman türlerini içerir:
- plakalı eşanjör;
- üç yollu vana ile donatılmış karıştırıcı.
Asansör nasıl çalışır?
Isıtma sisteminin asansör ünitesinin şemasını, yani ne olduğunu ve nasıl çalıştığını incelemek, bitmiş yapının su pompaları ile benzerliğini not etmek imkansızdır. Aynı zamanda, iş diğer sistemlerden enerji elde edilmesini gerektirmez ve belirli durumlarda güvenilirlik gözlemlenebilir.
Cihazın dışarıdan gelen kısmı, geri dönüş borusuna monte edilen hidrolik bir tipe benzer. Basit bir tişört sayesinde, soğutucu, radyatörleri atlayarak sessizce geri dönüş borusuna düşer. Bir ısı istasyonunun böyle bir planı uygun olmazdı.
Isıtma sisteminin asansör ünitesinin olağan şemasında şu ayrıntılar vardır:
- Bir ön bölme ve sonunda kurulmuş belirli bir bölümün nozulu bir iletim tüpü. Sayesinde geri dönüş branşmanından soğutucu beslenir.
- Çıkışta bir difüzör entegre edilmiştir. Suyu tüketicilere aktarmak için tasarlanmıştır.
Şu anda, nozul bölümünün elektrikli sürücü tarafından ayarlandığı düğümleri bulabilirsiniz. Bundan dolayı, soğutucunun kabul edilebilir sıcaklığını otomatik olarak ayarlamak mümkündür.
Elektrikli ısıtma ünitesinin şemasının seçimi, 2-5 ünite içinde soğutucu akışkanın karıştırma faktörünün değiştirilebilmesi ile yapılır. Bu, nozul bölümünün değiştirilemediği asansörlerde elde edilemez. Ayarlanabilir nozullu sistemlerin, merkezi sayaçlı evlerde çok önemli olan ısıtma fonlarını önemli ölçüde azaltabildiğini ortaya koymaktadır.
Isı düğümü devresinin çalışma prensibi
Asansör sahasının şematik diyagramını düşünün - işinin şeması:
- Sıcak su, kazan dairesinden ana boru hattı üzerinden nozul girişine verilir;
- küçük kesimli boruların içinden geçerken, su yavaş yavaş hız alır;
- biraz boşalan alan oluşur;
- Ortaya çıkan vakum dönüş suyundan su almaya başlar;
- difüzörden homojen türbülanslı akışlar çıkışa ulaşır.
Isıtma sistemi bir apartmanın ısı tedarik ünitesinin şemasını kullanıyorsa, o zaman verimli çalışması, yalnızca tedarik ve geri dönüş akışları arasındaki işletme basıncının hesaplanan hidrolik direncin üzerinde olması koşuluyla sağlanabilir.
Eksiklikleri hakkında biraz
Isı düğümünün birçok avantajı olmasına rağmen, aynı zamanda büyük bir dezavantaja sahiptir. Gerçek şu ki, çıkan soğutma sıvısının sıcaklığını asansör tarafından düzenlemek imkansızdır. Dönüş borusundaki suyun sıcaklığını ölçmek çok sıcak olduğunu gösteriyorsa, indirilmesi gerekli olacaktır. Böyle bir görevi gerçekleştirmek için sadece nozulun çapını azaltarak mümkündür, ancak yapısal özelliklerden dolayı her zaman mümkün değildir.
Bazen bir termal ünite, nozulun çapını ayarlamak mümkün olan bir elektrikli tahrik ile donatılmıştır. Yapının ana detayını harekete geçirir - gaz kelebeği iğnesi bir koni biçimindedir. Bu iğne, nozulun iç kısmı boyunca deliğe belirli bir mesafe taşır. Hareket derinliği, nozulun çapını değiştirmenize ve böylelikle soğutma sıvısının sıcaklığını kontrol etmenize izin verir.
Mil üzerinde bir sap şeklinde manuel bir sürücü ve uzaktan kumandalı bir elektrik motoru monte edilebilir.
Bu tür bir sıcaklık regülatörünün kurulumunun, genel ısıtma sistemini önemli bir finansal enjeksiyon olmaksızın bir ısıtma ünitesi ile yükseltmenize izin verdiğine dikkat edin.
Muhtemel arıza
Kural olarak, asansör düğümündeki sorunların çoğu, aşağıdaki nedenlerle ortaya çıkar:
- ekipmanlarda tıkanıklık;
- ekipmanın çalışması sonucunda nozül çapındaki değişiklikler - enine kesitdeki bir artış sıcaklık kontrolünü karmaşıklaştırır;
- çamurdaki tıkanıklıklar;
- vanaların bozulması;
- regülatör arızaları.
Çoğu durumda, sorunun nedenini bulmak oldukça basittir, çünkü bunlar devre içindeki suyun sıcaklığını hemen etkiler. Sıcaklıktan kaynaklanan dalgalanmalar ve standartlardan sapmalar önemsiz ise, bir boşluk meydana gelebilir veya nozul kısmı biraz artar.
5 more değerinden daha yüksek sıcaklık indekslerindeki fark, sadece teşhis sonrasında uzmanlar tarafından çözülebilen bir problemin varlığını gösterir.
Oksidasyonun bir sonucu olarak, nozul kısmı su ile sürekli temasa veya istemsiz delme işlemine bağlı olarak artarsa, tüm sistemin dengesi bozulur. Bu kusurun en kısa sürede giderilmesi gerekiyor.
Maliyetten tasarruf sağlamak ve ısıtmayı daha verimli kullanmak için termik düğümlere elektrik sayaçları kurabilirler. Sıcak su ve sıcaklığın ölçülmesi, elektrik faturalarının maliyetini daha da düşürmeyi mümkün kılar.
Bireysel ısı noktası: şemalar ve çözümler
S. Deineko
Bireysel ısı noktası, bina ısı tedarik sistemlerinin en önemli bileşenidir. Isıtma ve sıcak su sistemlerinin düzenlenmesi ve termal enerjinin kullanılmasının etkinliği büyük ölçüde özelliklerine bağlıdır. Bu nedenle, termik noktalar, yakın gelecekte Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde büyük ölçekli projelerin uygulanması planlanan binaların ısıl modernizasyonu sırasında çok dikkat çekiyor.
Bireysel ısı noktası (ITP), ısıtma ve sıcak su tedarik sistemlerinin merkezi ısı şebekesine bağlanmasını sağlayan unsurlardan oluşan ayrı bir odada (bodrum katındaki bir odada) yer alan bir cihaz kompleksidir. Besleme hattı, soğutma sıvısı ile binaya verilir. İkinci geri dönüş boru hattının yardımıyla, sistemdeki zaten soğutulmuş soğutma suyu kazan dairesine girer.
Isı şebekesinin sıcaklık programı, trafo merkezinin gelecekte hangi modda çalışacağını ve hangi ekipmanın kurulmasının gerektiğini belirler. Isı şebekesinin birkaç sıcaklık programı vardır:
Soğutma sıvısının sıcaklığı 95 ° C'yi aşmıyorsa, o zaman sadece ısıtma sistemi boyunca dağılmaya devam eder. Bu durumda, sirküle eden halkaların hidrolik bağlantısı için sadece dengeleyici valflere sahip bir kollektör kullanmak mümkündür. Soğutma sıvısının sıcaklığı 95 ° C'yi aşarsa, o zaman bu tür bir soğutma sıvısı, sıcaklık kontrolü olmaksızın ısıtma sisteminde doğrudan kullanılamaz. Bu, trafo merkezinin önemli işlevidir. Bu durumda, ısıtma sistemindeki soğutma suyunun sıcaklığının dış ortam sıcaklığındaki değişikliklere bağlı olarak değişmesi gerekir.
Eski modelin ısı noktalarında (Şekil 1, 2), bir düzenleyici cihaz olarak bir asansör ünitesi kullanılmıştır. Bu, ekipman maliyetini önemli ölçüde düşürmeyi mümkün kıldı, ancak bu tür bir TP yardımıyla, özellikle sistemin geçici çalışma koşulları sırasında, soğutucunun sıcaklığının hassas bir şekilde ayarlanması imkansızdı. Asansörün merkezi, ısıtma sistemindeki sıcaklık merkezi ısıtma şebekesinden gelen soğutucunun sıcaklığına bağlı olarak değiştiğinde, soğutucunun sadece “kalite” ayarını sağlamıştır. Bu durum, binalarda hava sıcaklığının “ayarlanmasının” açık bir pencere yardımıyla tüketiciler tarafından gerçekleştirilmesine ve büyük ısı maliyetlerinin hiçbir yere varamayacağı gerçeğine yol açtı.
Şek. 1. Asansör ünitesi ile ısı noktasının şeması:
1 - tedarik borusu; 2 - dönüş boru hattı; 3 - mandallar; 4 - su sayacı; 5 - çamur toplayıcıları; 6 - manometreler; 7 - termometreler; 8 - asansör; 9 - ısıtma sisteminin ısıtma cihazları
Bu nedenle, asgari başlangıç yatırımı uzun vadede finansal kayıplara yol açmıştır. Asansör düğümlerinin özellikle düşük verimi, termal enerjinin fiyatlarındaki artışın yanı sıra, daha önce kurulmuş olan asansör düğümlerinin hesaplandığı bir sıcaklık veya hidrolik program üzerinde merkezi termal ağın çalıştırılmasının imkansızlığı ile ortaya çıkmıştır.
Şek. 2. “Sovyet” çağının asansör montajı
Asansörün çalışma prensibi, soğutucuyu merkezi ısı kaynağı şebekesinden ve ısıtma sisteminin dönüş borusundan su, sistem için düzenleyici sisteme karşılık gelen bir sıcaklığa karıştırmaktır. Bu, asansörün tasarımında belirli bir çap ağızlığı kullanıldığında fırlatma prensibinden kaynaklanmaktadır (Şekil 3). Asansör tertibatından sonra, karma soğutma sıvısı binanın ısıtma sistemine verilir. Asansör iki cihazı aynı anda birleştirir: bir sirkülasyon pompası ve bir karıştırma cihazı. Isıtma sistemindeki karıştırma ve dolaşımın etkinliği, ısı şebekelerindeki termal rejimdeki dalgalanmalardan etkilenmez. Tüm ayar, nozul çapının doğru seçilmesinden ve gerekli karıştırma oranının sağlanmasından (normatif faktör 2.2) oluşur. Asansör ünitesinin çalışması için bir elektrik akımı sağlamaya gerek yoktur.
Şek. 3. Asansör ünitesinin tasarımının şematik diyagramı
Ancak, bu cihazın tüm sadeliğini ve sadeliğini ortadan kaldıran çok sayıda eksiklik var. İşin verimliliği, ısı ağlarındaki hidrolik moddaki dalgalanmalardan doğrudan etkilenir. Böylece, normal karıştırma için, tedarik ve geri dönüş boru hatlarındaki basınç düşüşü 0.8 - 2 bar arasında tutulmalıdır; Asansör çıkışındaki sıcaklık ayarlanamaz ve doğrudan sadece ısıtma şebekesinin sıcaklığındaki değişime bağlı değildir. Bu durumda, kazan dairesinden gelen soğutma suyu sıcaklığı, sıcaklık programına uymuyorsa, asansörden çıkıştaki sıcaklık gerekli olandan daha düşük olacaktır, bu da binanın bina içindeki iç hava sıcaklığını doğrudan etkileyecektir.
Bu tür cihazlar, merkezi bir ısı ağına bağlı birçok bina tipinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte, günümüzde, enerji tasarrufuna ilişkin gereklilikleri karşılamamaktadırlar, bununla birlikte, bunların yerine, modern bireysel ısıtma tesislerinin değiştirilmesi gerekmektedir. Maliyetleri çok daha yüksektir ve iş için mutlaka güç gerektirir. Fakat aynı zamanda, bu cihazlar daha ekonomiktir - enerji tüketimini% 30-50 oranında azaltmaya izin verir, ki bu da soğutma sıvısı fiyatlarındaki artış dikkate alındığında, geri ödeme süresini 5-7 yıla indirecek ve ITP'nin ömrü doğrudan kullanılan kontrollerin kalitesine bağlı olacaktır. malzeme ve teknik personelin bakımındaki eğitim seviyesi.
Modern ITP
Enerji tasarrufu, özellikle, dış ortam sıcaklığındaki değişikliğe ilişkin değişikliği dikkate alarak, soğutma sıvısının sıcaklığını ayarlayarak sağlanır. Bu amaçlar için, ısıtma sisteminde (sirkülasyon pompaları) gerekli sirkülasyonu ve ısı taşıyıcısının sıcaklık kontrolünü (elektrikli aktüatörlü kontrol vanaları, sıcaklık sensörleri ile kontrolörler) sağlamak için her ısıtma noktasında bir takım ekipman kullanılır (Şekil 4).
Şek. 4. Bir bireysel ısı besleme istasyonunun şematik diyagramı ve bir kontrolör, kontrol vanası ve sirkülasyon pompası kullanma
Çoğu ısı noktası, sirkülasyon pompalı bir dahili sıcak su sistemine (DHW) bağlantı için bir ısı eşanjörünü de içerir. Ekipman seti, belirli görevlere ve kaynak verilerine bağlıdır. Bu nedenle, çeşitli olası tasarım seçeneklerinin yanı sıra kompaktlığı ve taşınabilirliği nedeniyle modern ITP'ler modüler olarak adlandırılmaktadır (Şekil 5).
Şek. 5. Modern modüler bireysel ısı noktası düzeneği
Isıtma sistemini merkezi bir ısı ağına bağlamak için ITP'nin bağımlı ve bağımsız şemalarda kullanılmasını düşünün.
Isıtma sisteminin harici ısıtma şebekelerine bağımlı olarak bağlandığı bir IHP'de, soğutucu akışkanın ısıtma devresindeki sirkülasyonu bir sirkülasyon pompası tarafından desteklenir. Pompa, kontrolörden veya ilgili kontrol ünitesinden otomatik modda kontrol edilir. Isıtma devresindeki gerekli sıcaklık programının otomatik olarak bakımı da bir elektronik kontrolör tarafından gerçekleştirilir. Kontrolör, harici ısı şebekesinin (“sıcak su”) tarafındaki besleme borusunda bulunan bir kontrol vanası üzerinde çalışır. Besleme ve geri dönüş boru hatları arasına bir çek valfli bir karıştırıcı köprü takılır, bu nedenle karışım, ısı taşıyıcıya ait geri dönüş hattından tedarik boru hattına aktarılır, daha düşük sıcaklık parametreleri ile (Şekil 6).
Şek. 6. Bağlantılı bir şemaya bağlı modüler bir trafo şematik diyagramı:
1 - kontrolör; 2 - elektrikli tahrikli iki yönlü kontrol vanası; 3 - Soğutucu sıcaklık sensörleri; 4 - dış ortam sıcaklığı sensörü; 5 - pompaların kuru çalışmasını önlemek için basınç şalteri; 6 - filtreler; 7 - sürgülü vanalar; 8 - termometreler; 9 - manometreler; 10 - ısıtma sisteminin sirkülasyon pompaları; 11 - çek valf; 12 - kontrol ünitesi sirkülasyon pompaları
Bu şemada, ısıtma sisteminin çalışması, merkezi ısıtma ağındaki basınca bağlıdır. Bu nedenle, birçok durumda, basınç farkı regülatörlerini ve gerekirse, basınç regülatörlerini "kendinden sonra" veya "kendinden önce" tedarik veya iade boru hatlarına monte etmek gerekecektir.
Şek. 7. Bağımsız bir devreye bağlı modüler bir trafo şemalı şeması:
1 - kontrolör; 2 - elektrikli tahrikli iki yönlü kontrol vanası; 3 - Soğutucu sıcaklık sensörleri; 4 - dış ortam sıcaklığı sensörü; 5 - pompaların kuru çalışmasını önlemek için basınç şalteri; 6 - filtreler; 7 - sürgülü vanalar; 8 - termometreler; 9 - manometreler; 10 - ısıtma sisteminin sirkülasyon pompaları; 11 - çek valf; 12 - kontrol ünitesi sirkülasyon pompaları; 13 - ısıtma sisteminin ısı değiştiricisi
Bu şemanın avantajı, ısıtma devresinin merkezi ısı şebekesinin hidrolik modlarından bağımsız olmasıdır. Ayrıca, ısıtma sistemi, merkezi ısıtma şebekesinden gelen (gelen korozyon ürünleri, kir, kum, vs.) gelen soğutucu akışkanın kalitesinde ve bunun yanı sıra basınç düşüşlerinde de tutarsızlıklara neden olmaz. Aynı zamanda, bağımsız bir şemanın uygulanmasında sermaye yatırımlarının maliyeti daha fazladır - ısı eşanjörünün kurulum ve müteakip bakımı gereği nedeniyle.
Kural olarak, modern sistemlerde, bakımı ve bakımı oldukça kolay olan katlanabilir plakalı ısı eşanjörleri (Şekil 8) kullanılır: bir sızıntı kaybolursa veya bir bölüm bozulursa, ısı değiştirici demonte edilebilir ve bölüm değiştirilir. Ayrıca, gerekirse, ısı değiştiricinin plaka sayısını artırarak gücü artırabilirsiniz. Ayrıca, bağımsız sistemlerde lehimlenmiş, ayrışmaz ısı değiştiriciler kullanılmaktadır.
Şek. 8. Bağımsız ITP bağlantı sistemleri için ısı değiştiriciler.
DBN V.2.5-39'a göre: 2008 “Bina ve yapıların mühendislik ekipmanı. Dış ağlar ve tesisler. Isıtma şebekeleri ”, genel olarak, ısıtma sistemlerinin bağlantısı, bağımlı bir şemaya göre belirlenir. Sistemin hidrolik modundan veya müşterinin teknik görevinden kaynaklanıyorsa, 12 veya daha fazla kat ve diğer tüketicilerle konut binaları için bağımsız bir program öngörülmüştür.
Isı noktasından sıcak su
En basit ve en yaygın olanı, sıcak su ısıtıcılarının tek kademeli paralel bağlantısına sahip şemadır (Şekil 9). Bina ısıtma sistemleri ile aynı ısıtma ağına bağlanırlar. Harici su şebekesinden gelen su DHW ısıtıcısına verilir. İçinde, ısıtma ağının besleme borusundan gelen şebeke suyu ile ısıtılır.
Şek. 9. Isıtma sisteminin ısı şebekesine ve DHW ısı eşanjörünün tek kademeli paralel bağlantısına bağlı olan şema
Soğutulmuş şebeke suyu, ısı ağının dönüş borusuna beslenir. Sıcak su ısıtıcısından sonra, ısıtılmış musluk suyu DHW sistemine verilir. Bu sistemdeki cihazlar kapalıysa (örneğin geceleri), dolaşım borusundaki sıcak su tekrar DHW ısıtıcısına verilir.
Sıcak su ısıtıcılarının tek kademeli paralel bağlantısına sahip bu şema, sıcak su için binalara maksimum ısı tüketiminin binalarda ısıtma için maksimum ısı tüketimine oranı 0,2'den az veya 1,0'dan daha fazla ise kullanılması önerilir. Şema, ısı ağlarında ağ suyunun normal sıcaklık grafiğinde kullanılır.
Ayrıca, DHW sisteminde iki kademeli bir su ısıtma sistemi kullanılmaktadır. Kış döneminde, soğuk musluk suyu önce ısıtma sisteminin dönüş borusundan soğutucu ile ilk aşamada ısı değiştirici (5 ila 30 ˚С) ısıtılır ve daha sonra gerekli sıcaklık (60 ˚С) suyun tekrar ısıtılması için ısı kaynağı boru şebekesinden şebeke suyu kullanılır ağ (Şekil 10). Fikir, ısıtma için ısıtma sisteminden atık ısı kullanmaktır. Bu, DHW sisteminde su ısıtmak için şebeke suyunun tüketimini azaltır. Yaz aylarında, ısıtma tek aşamalı bir şemada gerçekleşir.
Şek. 10. Isıtma sisteminin ısıtma şebekesine ve suların iki aşamalı ısınmasına bağlı olan ısı noktasının şeması
Donanım gereksinimleri
Modern bir ısıtma istasyonunun en önemli özelliği, DBN B.2.5-39: 2008 “Bina ve yapıların mühendislik ekipmanı” tarafından zorunlu tutulan ısı ölçüm cihazlarının kullanılabilirliğidir. Dış ağlar ve tesisler. Isı ağları.
Bahsedilen normların 16. bölümüne göre, ekipman, bağlantı parçaları, kontrol, yönetim ve otomasyon cihazları, gerçekleştirdikleri bir ısı tedarik istasyonuna yerleştirilmelidir:
- Soğutma suyu sıcaklığının hava koşullarına göre düzenlenmesi;
- soğutma suyu parametrelerinin değişimi ve kontrolü;
- Isı yüklerinin hesabı, soğutucu ve kondensat maliyetleri;
- Soğutucunun maliyetinin düzenlenmesi;
- lokal sistemin, soğutma sıvısı parametrelerinin acil olarak artmasına karşı korunması;
- ısı taşıyıcısının son işlemden geçirilmesi;
- ısıtma sistemlerinin doldurulması ve beslenmesi;
- Alternatif kaynaklardan ısı kullanarak kombine ısı kaynağı.
Tüketicilerin ısıtma ağına bağlanması, su sarfiyatının en aza indirilmesi ve otomatik ısı akış düzenleyicileri kurarak ve şebeke suyu maliyetlerini sınırlandırarak ısı enerjisinden tasarruf sağlayarak şemalara göre yapılmalıdır. Isıtma sistemini, otomatik ısı akış regülatörü ile birlikte asansör aracılığıyla ısı ağına bağlamasına izin verilmez.
Yüksek ısıl performans ve performans özelliklerine ve küçük boyutlara sahip yüksek verimli ısı eşanjörleri kullanmak için reçete edilir. Isı noktalarının boru hatlarının en yüksek noktalarında hava deliği takılmalı ve geri dönüşsüz valfli otomatik cihazların kullanılması önerilir. Alt noktalarda su ve kondens tahliyesi için kesme vanaları ile bağlantı parçaları monte edilmelidir.
Besleme borusu üzerindeki ısı noktasına girişte bir karter monte edilmeli ve süzgeçler pompaların, eşanjörlerin, kontrol valflerinin ve su sayaçlarının önüne yerleştirilmelidir. Ayrıca, kontrol cihazlarının ve ölçüm cihazlarının önündeki dönüş hattına bir süzgeç filtresi takılmalıdır. Filtrelerin her iki tarafında basınç göstergeleri bulunmalıdır.
DHW kanallarını skalaya karşı korumak için manyetik ve ultrasonik su arıtma cihazlarını kullanmak için reçete edilir.
IHP'yi donatmak için gerekli olan cebri havalandırma, kısa süreli bir hareket için hesaplanır ve giriş kapıları üzerinden organize olmayan taze hava ile 10 kat değişim sağlar.
Gürültü seviyesini aşmamak için, ITP'lerin konut dairelerinin, yatak odalarının ve anaokulu oyunlarının odalarının yakınında, altında veya üstünde olmalarına izin verilmez. Ayrıca, monte edilen pompaların kabul edilebilir düşük bir gürültü seviyesinde olması gerektiği de düzenlenmiştir.
Termal nokta, yerinde veya kontrol panelinde kurulan otomasyon ekipmanı, ısı kontrolü, muhasebe ve regülasyon cihazları ile donatılmalıdır.
ITP otomasyonu şunları sağlamalıdır:
- Isıtma sisteminde ısıl enerjinin maliyetinin düzenlenmesi ve tüketicide maksimum şebeke suyu tüketiminin sınırlandırılması;
- sıcak su besleme sisteminde sıcaklığı ayarlayın;
- Isı tüketicilerinin sistemlerinde statik basınçlarını bağımsız bağlantılarında tutmak;
- geri dönüş boru hattındaki basıncı veya ısı şebekelerinin besleme ve dönüş boru hatlarında gerekli olan su basıncı basıncını ayarlayın;
- Isı tüketim sistemlerinin aşırı basınç ve sıcaklıktan korunması;
- Ana çalışan bağlantısı kesildiğinde, yedek pompayı açmak vb.
Buna ek olarak, modern projeler termik santralleri kontrol etmek için uzaktan erişim düzenlemesi sağlar. Bu, merkezi bir sevk sistemini organize etmenizi ve ısıtma ve sıcak su sistemlerinin çalışmasını izlemenizi sağlar.
ITP ekipmanı tedarikçileri, ilgili ısı mühendisliği ekipmanının önde gelen üreticileridir, örneğin: otomasyon sistemleri - Honeywell (ABD), Siemens (Almanya), Danfoss (Danimarka); pompalar - Grundfos (Danimarka), Wilo (Almanya); Isı değiştiriciler - Alfa Laval (İsveç), Gea (Almanya), vb.
Ayrıca, modern ITP'lerin periyodik bakım ve servis gerektiren oldukça karmaşık ekipmanlara sahip olduğunu da belirtmek gerekir. Örneğin, süzgeçlerin (yılda en az 4 kez) yıkanması, ısı eşanjörlerinin temizlenmesi (5 yılda en az 1 kez) ve t.d. Uygun bakımın yapılmaması durumunda, trafo merkezi ekipmanı kullanılamaz duruma gelebilir veya arızalanabilir. Ne yazık ki, Ukrayna'da bunun örnekleri zaten var.
Aynı zamanda, tüm ITP ekipmanlarının tasarımında tuzaklar var. Gerçek şu ki, yerel şartlarda, merkezi bir şebekenin besleme boru hattındaki sıcaklık, genellikle tasarım için verilen teknik şartlarda ısı tedarik organizasyonu tarafından gösterilen standartlaştırılmış standarda karşılık gelmemektedir.
Aynı zamanda, resmi ve gerçek verilerdeki fark oldukça önemli olabilir (örneğin, gerçekte soğutma sıvısı, belirtilen 150˚˚ yerine 100˚˚ değerini geçmeyen bir sıcaklık ile sağlanır veya merkezi sıcaklığın soğutma suyunun eşit olmayan sıcaklığı, günün saatinde gözlenir) ve buna bağlı olarak ekipman seçimi, sonraki iş verimliliği ve nihayetinde maliyeti. Bu nedenle, ITP'nin tasarım aşamasında yeniden yapılandırılması sırasında tesisdeki ısı kaynağının gerçek parametrelerini ölçmek ve gelecekte ekipmanı hesaplarken ve seçerken bunları hesaba katmak önerilmektedir. Aynı zamanda, parametreler arasındaki olası tutarsızlık nedeniyle, ekipman% 5-20 oranında bir marjla tasarlanmalıdır.
Uygulamada uygulama
Ukrayna'da ilk modern enerji verimli modüler ITP'ler, 2001-2005 döneminde Kiev'de kuruldu. Dünya Bankası'nın “İdari ve Kamu Binalarda Enerji Tasarrufu” projesi çerçevesinde. Toplam 1.173 ITP kuruldu. Bugüne kadar, periyodik kalifiye bakımın çözülmemiş sorunları nedeniyle, yaklaşık 200 tanesi kullanılamaz hale gelmiş veya onarılması gerekmiştir.
Video. Bir apartman dairesinde bireysel ısıtma ünitesi kullanan ve ısı enerjisinin% 30'una varan tasarruf sağlayan projedir.
Daha önce kurulmuş olan ısıtma istasyonlarının bunlara uzaktan erişim organizasyonu ile modernizasyonu, Nordic Environment Finance Corporation'ın (NEFCO) kredi fonlarının cazibesi ve Enerji Verimliliği ve Çevre için Doğu Ortaklığı Fonu'ndan (E5P) aldığı “Kiev'deki bütçe kurumlarındaki termosanasyon programı” nın noktalarından biridir. ).
Buna ek olarak, geçtiğimiz yıl Dünya Bankası, Ukrayna'nın 10 şehrinde ısı tedarikinin enerji verimliliğini iyileştirmeyi amaçlayan büyük ölçekli altı yıllık bir projenin lansmanını duyurdu. Proje bütçesi 382 milyon dolar. Özellikle modüler ITP'lerin kurulumuna yönlendirilecekler. Ayrıca kazan dairelerini tamir etmek, boru hatlarını değiştirmek ve ısı sayaçlarını monte etmek de planlanmaktadır. Projenin maliyetlerin azaltılmasına, servis güvenilirliğinin artırılmasına ve 3 milyondan fazla Ukraynalı tarafından sağlanan ısının genel kalitesinin iyileştirilmesine yardımcı olması planlanmaktadır.
Isıtma istasyonunun modernizasyonu, binanın enerji verimliliğinin bir bütün olarak iyileştirilmesinin şartlarından biridir. Halihazırda, bir dizi Ukrayna bankası, devlet programlarının çerçevesi dahil olmak üzere bu projelerin uygulanmasını kredilendirmektedir. “Termal Modernizasyon: Ne ve Hangi Fonlarla” makalesinde, dergimizin bir önceki sayısında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
AW-Therm Telegram kanalında daha önemli makaleler ve haberler. Abone!