YAMYA-ENGINEERING Genel Müdürü Oleg Konovalov, Rusya için yeni teknolojiden - EstateLine.ru muhabirine vakum kanalizasyonundan bahsetti.
Oleg Sergeevich, kanalizasyon, kişinin yapamayacağı bir soru, bu bir daire, bir kır evi veya ticari alan olsun. Vakumlu kanalizasyon nedir ve sistemlerin normal seçeneklerinden nasıl farklıdır?
Vakumlu kanalizasyon, grup tüketicileri için bir sistemdir; yani, bir apartman dairesi veya müstakil bir ev için uygun değildir, çünkü karlı olmayacaktır.
Kural olarak, vakum kanalizasyon iç ve dış olarak ayrılır. Açık hava sistemi, yazlık köyler gibi ev grupları için kullanılır. En az 100 konut olmalı, daha sonra vakum kanalizasyonları karlı olacaktır. Yerli vakum kanalizasyon sistemi büyük ticaret katları, alışveriş merkezleri ve süpermarketler için geçerlidir. Bu tür sistemler, St. Petersburg ve Moskova'nın alışveriş ve eğlence komplekslerine zaten kurulmuş durumda ve başarılı bir şekilde çalışıyorlar. Ayrıca, St. Petersburg için özellikle önemli olan tarihi binaların yeniden inşasında harici vakumlu kanalizasyon kullanılmaktadır.
Buna ek olarak, stadyumlarda, havaalanlarında vb. Yerlerde, insanların yoğun trafiği olan yerlerde, bir vakum kanalizasyon sisteminin kurulması tavsiye edilir. Bu tesislerde, bu sistemin kurulumunun ekonomik etkisi iyi görülmektedir.
Vakumlu kanalizasyon prensipleri hakkında daha fazla bilgi verin, sistem nasıl çalışır?
Vakumlu kanalizasyon, yer çekimi (yer çekimi) ve basıncın tersine, boru sistemindeki basınç düşüşüne bağlı olarak, yani kanalizasyon sisteminde bir vakum oluşturarak çalışır. Basitçe söylemek gerekirse, bu tür kanalizasyon elektrikli süpürge gibi çalışır. Sistem, bir vakumlu kanalizasyon tesisatı ve bir boru ve arayüz sistemi (vakumlu tuvalet, kondensi kabul eden çeşitli valfler, duş kanallarından, lavabolardan, klozetlerden, pisuarlardan, vb.) Gelen alıcılardan oluşur.
Vakum kanalizasyon sisteminin ana avantajı boruların küçük çaplı olmasıdır - geleneksel olandan 2-3 kat daha azdır. Bu esnek bir boru hatları sistemidir, drenleri kaldırabilir ve azaltabilir, engelleri aşabiliriz.
Buna ek olarak, bu sistemde neredeyse hiç sızıntı yoktur, boru hattının hasar görmesi durumunda, vakum sistemine hava çekilir. Vakum kanalizasyonunun çok hijyenik olması da önemlidir, vakum sayesinde, bu boru hatlarındaki üçüncü parti yaşamı olanaksızdır - kemirgenler, böcekler, parazitler, vb. Burada yaşayamaz.
Dahili vakum kanalizasyon sistemi hakkında konuşursak, büyük avantajı verimidir. Vakumlu tuvaletlerde su tüketimi, geleneksel bir tuvalete göre 5-6 kat daha azdır; Geleneksel tuvaletler 5-6 litre suya ihtiyaç duyarken, yaklaşık 1.2 litre su alır.
Ve ticari tesislerin inşaatçılar kendilerini vakum kanalizasyonlarını kullanmakla ilgileniyorlar mı? Bu tür projelerde bugün böyle bir sistem ne sıklıkla kullanılıyor?
Petersburg'da üç Prisma hipermarketi içinde vakum kanalizasyon sistemleri kuruldu. Bu sistemlerin tasarlanmasına ve kurulmasına ek olarak, bakımlarını da başarıyla gerçekleştiriyoruz.
Özellikle Rusya ve St. Petersburg'da vakumlu kanalizasyon yapan şirketler için pazar bugün çok yaygın mı?
Ne yazık ki, birçok kişi şu anda vakum kanalizasyonunun farkında değil. Ülkemizde bu alanda sadece birkaç uzman var, bu nedenle yaygın kullanımdan söz edilemez. Vakum kanalizasyon sisteminin adaptasyonu konusunda çok fazla çalışma yapıyoruz, çünkü bu sistemlerde mevcut olan tüm belgeler İngilizce'dir. Firmamız bu alanda öncü olup, bu ürünü Rus pazarına Rus şartlarına ve devlet standartlarına uygun olarak teknik olarak uyarlıyoruz. Bu nedenle, vakumlu kanalizasyon kullanımının yakın gelecekte büyüyeceğine eminim.
PropertyLine.ru okuyucularına, geleneksel bir sisteme kıyasla vakum kanalizasyonunun maliyeti hakkında bilgi verin.
Her bir proje için, kanalizasyonun maliyeti farklı olacaktır. Örneğin, harici bir vakum kanalizasyon sistemi kullanıldığında, 100 veya daha fazla ev üzerine monte edilmesi şartıyla, harici vakum kanalizasyon sistemi geleneksel sistemden% 30-50 daha ucuz olacaktır. Daha ucuz olan proje, vakumlu kanalizasyon borularının küçük çaplara sahip olması, altta bulunan dar açmaları döşemeniz gerekmesi, çukurların döşenmesi de sığ olması dolayısıyla, zemin işlerinin hacminin çok daha düşük olmasından kaynaklanmaktadır.
Harici vakum kanalizasyon sisteminin teknolojisi biraz farklıdır, örneğin, geleneksel sistemde SNiP'leri her 35-50 metrede (150-450 mm çaplar için) takip eden menholleri kurmaya gerek yoktur. Yani, materyaller, arazi çalışmaları ve işçilik maliyetlerindeki tasarruflar önemlidir.
Ek olarak, bir vakum kanalizasyon sisteminin işletim maliyeti de düşüktür. İlk olarak, düşük su tüketimi nedeniyle ve ikinci olarak, vakum pompalarının basınç pompalarından birkaç kez daha az elektrik tüketmesi nedeniyle. Vakum kanalizasyonunun bir yedek değil, geleneksel sisteme bir alternatif olduğu anlaşılmalıdır. Müşteri, projeyi dikkate alarak, geleneksel ve vakumlu kanalizasyon sistemlerinin kullanımını hesaplar ve hangi seçeneklerin daha ekonomik olduğunu seçebilir. Örneğin, geleneksel olana alternatif olarak vakum kanalizasyon sistemleri sunduğumuz bir projemiz var. Bu projeyi basınçlı kanalizasyonla uygulamak için 19 pompa istasyonu kullanılmalı ve sadece bir tanesi vakumlu atıksu ile birlikte kullanılmalıdır. Fayda açıktır. Bu nedenle, vakumlu kanalizasyonun daha pahalı olduğu söylenemez.
Ülkemizde vakum kanalizasyonlarını kullanan kır evi yerleşim projelerinin örnekleri var mı?
Ve yurtdışında, bu popüler bir sistem mi?
Evet, tüm dünyada vakumlu kanalizasyon kullanılıyor, yurt dışındaki ortaklarım yaklaşık 30 yıldır bunu yapıyorlar. Firmamız oldukça geniştir, sadece 3 yıldır vakum sistemlerinde çalıştık.
Bize şirketinizin tedarikçileri hakkında bilgi verin.
İki şirket ile çalışıyoruz - bu EVAC (dahili kanalizasyon için) ve QUA-VAC (harici için).
Ülkemiz için vakumlu kanalizasyon için yeni bir teknolojiyi teşvik etme kararınızın sebebi neydi?
Biz on yıldan fazla bir süredir mühendislik yapıyoruz. 2008 yılında Finlandiyalı ortaklar, Prisma süpermarkette bir vakum sistemi kurmaya davet etti. İlk projemize karar verdik ve uyguladık. Müşteri çalışmamızdan memnun kaldı ve daha sonra bizi resmi ortaklar olarak davet etti.
Şirket gelişim planlarını paylaşın. Bugün ya da yazlık yerleşim alanlarında ticari alan projelerine en çok ilgi duyuyor musunuz?
Çeşitli proje seçenekleriyle ilgileniyoruz, ancak bir kez daha uzman eksikliğine dikkat çekmek istiyorum. Vakum kanalizasyonları hakkında bilgi sahibi müşterilerinin yanı sıra kurulum ve servis organizasyonları her zaman ortak olmalıdır. Bu konuda çok şey yaptık - geçen yıl vakum teknolojisi hakkında konuştuğumuz yaklaşık 40 mimari stüdyo ziyaret ettik. Ayrıca, MGUP “Mosvodokanal” da yenilikçi teknolojilerin merkezinde performans gösterdik. Ancak, şimdiye kadar vakum kanalizasyonunu teşvik etmek için yeterince şey yapılmamıştır.
Vakumlu kanalizasyon
Vakumlu atık su, modern ve yenilikçi bir atıksu bertaraf sistemidir. Arkaik yapısına rağmen, yeni ev ve apartman dairelerine kurulmaya devam eden yerçekimi drenajı üzerine bir dizi tartışılmaz üstünlüğe sahiptir.
Zorlu inşaat koşulları, diğer şeylerin yanı sıra, inşaat süresini artırarak, yerçekimi drenaj sistemlerini otomatik olarak maliyetli hale getirir. Bazen, geliştiriciler atık suyun özel bir evden çıkarılması ve dışarıdan kanalizasyon şebekesine taşınması gibi zor problemlerle karşı karşıyadır.
Ana engeller şunlardır:
tepelik veya düz arazi;
yeraltı suyunun yüksek oluşumu;
taşlı veya topraklı toprak;
diğer mühendislik iletişimlerinin kullanılabilirliği.
Yukarıdaki engellerin tümü vakumlu kanalizasyon için değildir.
Vakumlu kanalizasyonun avantajları
Vakum kanalizasyon sistemi oluştururken, yerçekimi boşaltma işleminin aksine, belirli bir eğime bağlı kalmayı gerektirmez, ana boru hattına, kanalizasyon yükselticisinin oturma odasına ve sıhhi teçhizatın bulunduğu yere bağlı değildir.
Böylece, tuvalet, küvet ve diğer sıhhi gereçler, kanalizasyon yükselticisine bağlı değildir, bu da konutta herhangi bir yerde planlanıp monte edilmesini mümkün kılar. Bu, vakum kanalizasyonunun kanalizasyon şebekesinde negatif basınç oluşturma ilkesi üzerinde çalışmasından dolayı mümkündür ve bu aşağıdaki avantajları sağlar:
gerginlik. Böyle bir kanalizasyonda sızıntı oluşmaz. Boru hattına mekanik hasar gelmesi durumunda, belirli bir yerde sisteme hava emilecek ve otomasyon sistemi bir mesaj gösterecektir;
sızıntı yok. Vakum kanalizasyon borularında, boşaltılan atmosfer sürekli olarak muhafaza edildiğinden atık sıvı birikmez. Çok yüksek hızdaki kirlenmiş su arıtma tesisine taşınır, bu da boruların duvarlarında çeşitli birikintilerin oluşmasını engeller;
hijyen. Vakumlu kanalizasyon sistemleri, zehirli ve tehlikeli gazlar oluşturmadıkları ve zararlı mikroorganizmaların bulunmadığı ve çoğalamayacağı için, iyileştirilmiş sağlık güvenliği ile ayırt edilir;
Minimum su tüketimi. Gerçek şu ki, su, dışkı ve diğer organik maddeler hava ile taşınmaktadır;
Kanalizasyonun 5 metreye kadar dikey olarak yükseltilebilmesi, bu sayede evin herhangi bir yerinde banyoların monte edilmesini mümkün kılmaktadır.
Vakumlu kanalizasyonun avantajları arasında, sistemin oluşturulduğu küçük çaplı borular kullanıldığında, bunun sonucunda da alanın saklandığı gerçeğidir. Kurulum kolaydır ve yeni fırsatlar planlarken.
Harici vakum kanalizasyonunu döşerken, hafriyat küçültülür, siper kazılır ve kabartmanın konturu tekrarlanır. Daha önce de belirtildiği gibi, bir eğimin oluşturulması gerekli değildir.
Vakum kanalizasyon sisteminin boruları testere dişi bir şekilde döşenir. Aynı siperlerde kanalizasyon sisteminin sızdırmazlığı göz önüne alındığında içme suyu için boru hatları döşenir.
Vakum kanalizasyon sisteminin çalışma prensibi aşağıdaki gibidir:
Atık su, evdeki yer çekimi ile vakum valfli özel bir depolama tankına akar. Atık hacmi önceden belirlenen bir miktara ulaştığında, vakum vanasının otomatik olarak açılması gerçekleşir, hava sisteme nüfuz eder ve basıncı altındaki atık sıvı kanalizasyon şebekesine ve buradan doğrudan kanalizasyon arıtma tesisine gönderilir.
Vakum valfli bir tank, güç kaynağına bağlantı gerektirmez, çünkü tüm prosesler, özel valfler aracılığıyla sağlanan hava yardımıyla gerçekleşir.
Depolama tankına ek olarak, sistem içerisinde özel pompalar kullanılarak negatif basınç oluşturan bir vakum tankı bulunmaktadır. Sistemin bu elemanı, merkezi vakum istasyonunun dışına veya içine yerleştirilmelidir. İstasyondan çıkan atık su, fekal pompalar kullanılarak arıtma tesisine yönlendirilmektedir.
Vakum kanalizasyonun olanakları giderek daha fazla geliştiriciyi çekmektedir. Vakum toplama haznesi birden fazla kullanıcıdan atık su alabilir. Bu durumda, hacmi miktarına bağlı olacaktır. Yazlık köylerin yapımında çok uygun ve verimli.
Yazılım sayesinde, vakum kanalizasyon sisteminin çalışması kontrol altında ve güvenli hale geliyor, ortaya çıkan tüm arızalar hızla ortadan kaldırılıyor. Bu kanalizasyon sisteminin servis ömrü, üretici tarafından 35 yıldan fazla süredir belirlenmektedir.
İnkar edilemez teknik ve ekonomik avantajlarla, bugün vakumlu kanalizasyon, atık suların arıtma tesislerine toplanması ve taşınması için en ümit verici yöntem sağlamaktadır.
Vakumlu kanalizasyon
Açık vakumlu kanalizasyon sistemi, yer çekimi (yer çekimi) ve basınçlı kanalizasyon sistemlerinin yanı sıra yerel arıtma tesisleri ve fosseptik tankları kullanan sistemlere de uygun bir alternatiftir.
Kapsam ve amaç.
Konut alanları ve yerleşim yerleri:
- Yazlık yerleşimler ve geniş alanlarda düşük nüfus yoğunluğuna sahip alanlar;
- Mevsimlik konaklama ve dengesiz hacim kaybı olan alanlar;
- Ülke kooperatifleri, bahçecilik, şehir evleri, rekreasyon merkezleri, kampingler, tatil köyleri ve plajlar;
- Alüvyal ve kıyı alanları, hareketli ve alttaki topraklarla yerleşim;
- Karayolu yolundaki engellere sahip bölgeler (su, hendekler ve iletişim);
- Ana kollektörün altında bulunan düz alanlar ve nesneler;
- Zorlu araziye sahip bölgeler;
- Sert, kayalık ve kumlu zemin;
- Yüksek yeraltı suyu seviyeleri ve düzenli su baskınları olan bölgeler.
Altyapı nesneleri:
- Düzensiz drenajlara sahip büyük hipermarketler ve depo kompleksleri;
- Farklı agresifliklere sahip atıkların ayrı olarak değiştirilmesi ile sanayi işletmeleri;
- Su koruması ve çevre bölgeleri, kısıtlı döşeme koşullarına sahip nesneler;
- Acil kamplar MES, askeri kamplar ve hareketli yapısal yerleşimler;
- Havaalanları, gemi limanları, stadyumlar ve metro istasyonları.
Maliyet etkinliği.
Projelerinizin tahmini maliyetini azaltmak:
- Ana istasyonlarda pahalı kaldırma istasyonları ve denetim kuyusu gerektirmez;
- Kombine kapasite, astarlı herhangi bir plastik ve RC kuyusu olabilir;
- Boru hattı malzemesi yüksek teknoloji ve ucuz HDPE (PE-100 / PE-100RC);
- Küçük çaplı boruların kullanımıyla malzeme tasarrufu (90-250 mm. Arası);
- Polietilenin yüksek difüzyon derecesi, kaynaklı eklemlerin güvenilirliğini sağlar;
- Beklenmeyen engeller, değişen izler ve ek işler gerektirmez;
- Vakum pompaları, drenleri dikey olarak 4 metreye çıkarabilmektedir.
İnşaat ve kurulum maliyetini azaltmak:
- Derinlik sadece bölgenizdeki toprak donma derinliğiyle sınırlıdır;
- Karayolunun dar ve derin olmayan hendekleri nedeniyle minimum toprak işleri miktarı;
- Bir kanalda içme ve kanalizasyon boru hattının döşenmesine izin verilir;
- Boru hattının doldurulması mümkündür;
- Yatak ve tozlanma için farklı fraksiyonların metalik olmayan materyallere ihtiyaç yoktur;
- Mevcut kanalizasyon şebekelerinin rehabilitasyonu için uygundur;
- Bir vakum istasyonu, 2.5 km'ye kadar yarıçapa sahip bir bölgeden atıksu toplar;
- Açmanın geniş çeşitliliği ve vakum ana parçasının kazısız şekilde serilmesi;
- Sürme, yatay yönlü sondaj, delme, süspansiyon.
Sonraki işlem için maliyetlerin optimizasyonu:
- 6 m / s'lik drenlerin hareket hızı kendi kendini temizlemeyi garanti altına alır;
- Boru hattı, toprağın çökmesi ve hareketi sırasında bütünlüğü ve sıkılığı korur;
- Kapalı vakum sistemi, yeraltı sularının sızıntısını ve kirliliğini ortadan kaldırır;
- Kanalların havalandırılması ve ağın sıkılığı çürüyen ve hoş olmayan kokuları ortadan kaldırır;
- Fırtına drenajı ile karışma olmaması, ekipman üzerindeki yükü azaltır.
Önemli enerji tasarrufu:
- Merkezi vakum istasyonu ağdaki tek elektrik tüketicisidir;
- Merkezi vakum istasyonunun donanımı enerji tasarrufu modunda çalışır;
- Prefabrik kameralar tamamen bağımsız çalışır (elektrik tüketmeden);
- Özel bir patentli hava / su karıştırma sistemi, KNS kaynağını kurtarır.
İş için evrensel çözüm:
- Ayrı atama ve farklı agresiflik giderlerinin temizlenmesi için maliyetlerin optimizasyonu;
- Yere giren maddelerin içeriğini aşmak için para cezalarının hariç tutulması;
- Yükleme sırasında taşıma hub'ları ve iletişiminde minimum etki.
Vakumlu kanalizasyon prensibi.
Drenaj, abonelerden yerçekimi salımları yoluyla, doldurma seviyesi sensörlü (arayüz birimleri) vakum valflerinin monte edildiği prefabrike kuyuların tanklarına akar. Kuyu kapasitesi belli bir seviyeye kadar doldurulduğunda, vakum valfi açılır ve çevrim, prefabrike kuyuları ve ana depolama tankını merkezi vakum istasyonuna bağlayan vakum hattına atığı emmeye başlar. Ana depolama tankını doldurduktan sonra - kanalizasyon pompaları, atık suları vakum istasyonundan, kanalizasyon arıtma tesisine veya ana kolektöre giden basınç şebekesine pompalayarak vakum tankını boşaltır.
Arabirim birimleri, bir veya birkaç aboneden gelen atık suyun biriktirilmesi için hazneler (tanklar) alan prefabrike kuyulardır, ki bunlar otonomdur, elektrik gerektirmez, otomatik vakum valfleri monte edilmiştir. Bu tasarım, sistemimize analoglara kıyasla bir çok avantaj sağlar:
- Merkezi pompa istasyonunda ani bir kaza durumunda sistemin taşmasını önleyerek, 24 saat içinde drenaj biriktirir;
- Sistemin tüm elemanları tamamen dalgıçtır, bu da uzun süreli tam bir sel durumunda bile performansın korunmasını sağlar;
- Yabancı cisimler ve vandalizm ile tıkanmaya maruz kalan havalandırma borularına ihtiyaç yoktur.
Vakum hattı, alın kaynağı veya elektrofüzyon kaplinleri kullanılarak bağlanmış kapalı (hermetik) bir polietilen boru şebekesidir. Döşemenin testere dişi profili, 100 metreden daha fazla olmayan bir dizin bir adımı ile bir eğimin kesilmesini sağlayarak, kanalların hareket hızını sınırlayan su kilitlerini yaratır. Tasarım, boru hattının yabancı cisimlerle tıkanma olasılığını ve vandalizm eylemlerini ortadan kaldıran denetim ve diğer servis borularının kurulumunu gerektirmez.
Merkezi vakum istasyonu, patlamaya dayanıklı enerji tasarrufu sağlayan ekipman ve acil bir elektrik kesintisi durumunda harici bir güç kaynağının (elektrik jeneratörü) bağlanması için bir acil konektör ile donatılmış teknik bir yapıdır. Merkezi vakum istasyonu, buhar (alternatif olarak çalışan) vakum pompaları (vakum jeneratörleri) vasıtasıyla bir negatif basıncın (25 kPa'dan 65 kPa'ya) oluşturulduğu bir ana vakum tankı ile donatılmıştır. Vakum tankından çıkan havayı temizlemek için biyofiltre kullanılır. Ana hazne dolduğunda, atık su bir kanalizasyon arıtma tesisine veya ana kanalizasyona giden bir kanalizasyon borusu aracılığıyla buhar (dönüşümlü olarak çalışan) pompalarla pompalanır.
Cihaz arayüz ünitesi.
Şamandıralı kontrol cihazı - toplama tankının dolum seviyesini kontrol etmenizi sağlayan bir cihaz. Şamandıra dip işaretindeyken, sistem bekleme modundadır. Toplama tankını doldururken, şamandıra denetleyicisi, çıkış valfini boşaltmak için bir çıkış komutunu ve deşarj modunu durdurmak için toplama tankını boşaltdıktan sonra bir komuta gönderir.
Hava ve su karıştırma borusu, taşınan atık suların havalandırılması için hava ve suyun karıştırılması için benzersiz bir patentli teknolojidir. Bu yağ, yağın çökmesini önler ve çok daha düşük güçte vakum pompalarının kullanılmasına izin verir, ayrıca sistemin tamamen taşması durumunda elle yeniden başlatma ihtiyacını ortadan kaldırır.
Valf marş motoru - egzoz valfini çalıştıran bir cihaz. Sistem bekleme modundayken, egzoz valfi marş motoru kapalı konumda olup, atık deşarj döngüsünü başlatmak için şamandıra regülatöründen bir komut alır, mekanik aktivatör, vakum pistonunu açan valf pistonunun üst kısmına vakum erişimini açar.
Vakum valfi - vakum ağını toplama haznesinden bir piston ve yay ile açan ve kapatan bağımsız bir cihaz. Valf pistonunun üst kısmına bir mekanik starter ile bir vakum uyguladıktan sonra, piston açılır ve vakum ağını açar. Boşaltma döngüsü tamamlandıktan sonra, vakum erişimi durdurulur ve mekanik yay ağ bir valf pistonu ile kapatılır.
Doğrudan deşarj valfi (By-pass), acil durum onarımı durumunda, vakum şebekesini ve toplama haznesini boşaltmak için vakum şebekesini ve toplama haznesini doğrudan bağlamak ve alıcı odayı boşaltmak için vakum vanasını devre dışı bırakmak için sette sağlanan manüel bilyeli valfleri kullanarak zorlama sağlayan bir sistemdir.
Vakum kanalizasyon ülke evi
Vakum kanalizasyon ülke evi
Bir kural olarak, gölgede bir ev inşa ederken, edebi ve mecazi anlamda, sıradan bir ev sahibi için hangi büyük bir soru olduğu, lağım ve sıhhi tesisat sistemleri gibi bir “yaşamın düzlüğü” kalır. Bu arada, su kaynağı ve buna bağlı olarak, kanalizasyon - evdeki en önemli iletişim, bir ülke ikametinin konforunu belirliyor. Ayrıca, cihaz kanalizasyon sistemi çeşitli yasa ve yönetmeliklere tabidir.
Kiremit ve banyo mobilyaları, sıhhi tesisat tasarımı ve sıhhi teçhizatın gerekli fonksiyonel doluluğu, bir evin gelecekteki sahibi, kural olarak, kendisi seçer. Tasarımcı ve yüklenici bir şey tavsiye edebilir ve tavsiyede bulunabilir, karar verme kararı müşteri ile kalır. Ancak, sıhhi markaların (sabunluk ve karıştırıcıdan buhar kabinine) modern çeşitliliğinde gezinme kabiliyeti - hepsi bu kadar değil. Kanalizasyon şebekesi metodu bilgisi gereklidir.
Vakumlu kanalizasyon
Paradoksal olarak, öyle görünüyor, ama bugün en arkaik sistem olan en yaygın yerçekimi drenaj sistemi. Zorlu inşaat koşullarında, bu tür kanalizasyon sistemi çok pahalıya dönüşür ve inşaat süreleri de artar. Bazen bir evdeki atık suyun yer çekimi vasıtasıyla bir harici kanalizasyon şebekesine çıkarılması problemini çözmek imkansızdır ve bu alandaki doğal eğimler olmaksızın düz bir manzara sadece bu zorlukları şiddetlendirmektedir.
Bir vakum kanalizasyon sistemi için, boru hattının eğimi önemli değildir, ayrıca sıhhi tesisat ekipmanının yeri, yükselticinin ve ana boru hattının konumuna bağlı değildir. Vakum kanalizasyon, operasyonun ilkesi ve kullanılan ekipman setinin olağan özelliklerinden farklıdır. Sıhhi cihazların yerleştirilmesi artık kanalizasyon yükselticilerine “bağlı” değildir. Vakum kanalizasyon teknolojisi, 5 metreye kadar dikey bir atık su arıtımı sağlar, bu da vakum modülünün kurulum seviyesinin altına bile banyo yerleştirmenize olanak tanır.
Daha küçük boru hatlarının kullanımı (genellikle su tüketimine göre, genellikle 50 ila 90 mm arasındadır), maksimum tuvaletler ve sıhhi gereçler ile birlikte, özellikle yenileme projeleri için projeler için ek fırsatlar getiren, alanda önemli ölçüde tasarruf sağlar.. Vakum kanalizasyon boru hatları dikey olarak monte edilebilir ve yükseltilmiş zemin ve asma tavanın altına döşenebilir.
Kanalizasyon sisteminde kalıcı olarak bulunan vakum, sızıntı olasılığını ortadan kaldırır. Bir vakum istasyonu, yer çekimi olmayan sistemlerden farklı olarak, borularda daima negatif basıncı korur. Şebeke basıncının bozulması durumunda (örneğin, boru hattına mekanik hasar) sızıntı olmaz, hasarlı kısımda sisteme hava emilir ve bunu gösteren bir otomasyon sistemi gösterilir. Sistem sürekli olarak deşarj olduğu için, kanalizasyon borularda birikmez (borular her zaman boştur) ve duvarlarında çamur oluşmaz, bu da kanalizasyonun yüksek hızıyla kolaylaştırılır.
Banyolarda ve tuvaletlerdeki havanın vakumlu kanalizasyonla sürekli hareketi, hijyenin yüksek seviyede tutulmasına da yardımcı olur. Vakum kanalizasyon uygulamasında su tüketiminin azaltılması, konvansiyonel yer çekimi kanalizasyon sistemlerine kıyasla% 80'e ulaşmaktadır. Böyle önemli bir “kazancın” açıklaması basittir - su yerine hava “araç” olarak kullanılır. Yıkama düğmesine basıldığında, vana açılır ve vakum istasyonu, atık suyu tuvalet çantasından hava ile birlikte sisteme pompalar. Vakumlu bir tuvalet, standart bir tuvalette 8-9 litre ile karşılaştırıldığında, yıkama için sadece bir litre su gerektirir.
Merkezi vakum istasyonu, vakum pompaları, bir toplama, transfer pompaları ve bir kontrol panelinden oluşur ve kural olarak, evin bodrum katında veya birinci katta bulunur. Tüm atık sular vakum istasyonundan tanka akar ve buradan da basınç altında toplayıcıya gönderilir. Bu bariz avantajlarla, vakumlu kanalizasyon sisteminin maliyetinin, geleneksel gravite kanalizasyon sisteminin maliyetini biraz daha fazla aşması dikkat çekicidir, bu da kullanımını ekonomik olarak mümkün kılmaktadır.
Vakum kanalizasyonunun avantajları inşaat aşamasında bile ortaya çıkmaktadır: Küçük çaplı boru hatlarının döşenmesi için, daha dar siperlere ihtiyaç vardır, bu da toprak işlerinin hacmini azaltır. Boru hatları gerekli derinlikte döşendiğinden ve kabartmanın dış hatlarını takip ettikçe inşaat süresi kısalır. Harici vakum kanalizasyon sisteminin sızdırmazlığı, aynı açmada içme suyu tedarik hatlarının yerleştirilmesini mümkün kılmaktadır. Vakum kanalizasyon sisteminin tüm boru hatları, vakum pompaları (yaklaşık 0,6 bar) kullanılarak gerekli negatif basıncın oluşturulduğu merkezi vakum istasyonuna yerleştirilmiş bir vakum depolama tankına bağlanır.
Basınç düşüşü, vakum kanalizasyon boru hatlarından kanalizasyonun merkezdeki vakum istasyonuna hareketini sağlar, bu sayede atık su kanalizasyon arıtma tesislerine yönlendirilir. Kural olarak, bir vakum istasyonu bir veya iki vakum tankı, birkaç vakum pompası, atık su pompalamak için iki basınç pompası ve bir kontrol panelinden oluşur. Vakum istasyonunun gücü ve boyutları proje tarafından belirlenir.
Atık suları pompalamak için vakum pompaları ve kanalizasyon pompalarının çalışması, kontrolörler ve özel olarak geliştirilmiş yazılımlar tarafından kontrol edilir. Boru sistemi, vakum istasyonunu genellikle konut binalarına yakın olarak monte edilen prefabrike odalar ile birleştirir. Vakum valf blokları ile donatılmış prefabrike odalar, evden vakum sistemine olan yerçekimi kanalizasyon hattından bir geçiş bağlantısıdır.
Tüm tasarımlarda, kanalizasyon sisteminin vakum valf bloğu, vakum vanası bloğunun temizliğini, nem ve kondens yokluğunu ve koruyucu bakım için erişilebilirliği sağlayan toplama haznesinin biriktirme kapasitesinden ayrılır. Atık su, evden yerçekimi ile toplama haznesinin toplama odasına akar. Toplama haznesinin depolama tankında belirli miktarda atık su (bir kısım) toplandığı anda, vakum valfi otomatik olarak açılır.
Vakum valfinin çalışması için enerji kaynağı, hava basıncı düşüşüdür (atmosferik basınç ve vakum basıncı arasındaki fark). Prefabrik kameraların elektrik şebekesine bağlanması gerekmez. Yaklaşık 5 saniye sonra vana kapanır ve evden atık toplama işlemi devam ettirilebilir. Sadece vakum istasyonunun teknik odasının elektrik ihtiyacı vardır. Bir elektrik kesintisi olsa bile, sistemin bulunduğu toplama haznesi ağın 24 saat daha kesintisiz çalışmasını sağlayacaktır - depolama tankının işlevlerini üstlenecektir.
Vakum kanalizasyon sistemi herkes için tek olabilir
Vakumlu kanalizasyon sisteminin bir başka avantajı, birkaç tüketicinin tek bir toplama haznesi ile bağlanmasıdır. Yazlık yerleşimlerde kullanıldığında çok uygun (ve en etkili) olan şey (bağlı kullanıcıların sayısı sadece birleşik kameranın hacmine bağlıdır). Yazılım, bir modem kullanarak vakum istasyonu ile iletişim halinde kalmanızı ve tüm verileri almanızı sağlar. Etkileşimli bir monitörle uzaktan sorun giderme mümkündür. Kolay kullanım için, her bir vakum ağı için, bir dokunmatik ekran üzerinde görüntülenen, her bir vakum ağının, toplama odalarının konumunu görebildiğiniz (her birinin konumu belirtmek için benzersiz bir kodu vardır), dinamikler (veri sayımı ile çevrim sayımı gerçekleştirilir, tüm ekiplerin açılışı ve kapanışı görüntülenir) gün boyunca kameralar) ve sistemde bir arıza sinyali alırsınız.
Vakumlu kanalizasyonun montajı, ekipmanın üreticisi tarafından geliştirilen talimatlara uygun olarak yapılmalıdır. Sıradan kanalizasyon gibi, vakum - tasarımda önerilen kurallara göre inşa edilir ve bu da sistem geliştiricileri tarafından uygun hesaplamalar ile doğrulanır. Örneğin, vakum boru hatları şebekesinin hesaplanması, esas olarak bağlı sıhhi cihazların sayısına ve kullanım sıklığına dayanmaktadır. Vakum kanalizasyonlarının tasarımı, kurulumu, devreye alınması ve bakımının profesyonellere emanet edilmesi gerektiği açıktır. Bu durumda sistemin hizmet ömrü 35 yıldan fazla olacaktır.
Vakumlu kanalizasyon, muhtemelen atıksu toplama ve arıtım problemini çözmek için en umut verici yöntemdir. Sadece teknik değil, aynı zamanda ekonomik nitelikte tartışılmaz avantajlara sahiptir.
Eğer bir kır evi inşa ettiyseniz, merkezi kanalizasyon şebekelerine bağlanmak mümkün değilse, o zaman otonom kanalizasyon sisteminizde en verimli olanı seçmek zorundasınız. Kural olarak, sahipleri bir fosseptik tercih ederler - periyodik olarak doldurulduğu gibi, olağan kümülatif kapasite pompalanmalıdır. Evin yüksek bir yeraltı suyu ile tepelik ya da düz bir arazide yer alması şartıyla, yerçekimi kuvvetlerinin etkisine bağlı olarak doğal bir drenaj sistemi düzenlemek zordur, bu yüzden yapay kullanmak zorundasınız.
Atık suyun toplanması ve bertarafı için çeşitli yöntemler vardır. Örneğin, bugün en çok umut verenlerden biri vakumlu bir kanalizasyon sistemidir. Vakum boru hatları, bir ejektör veya vakum pompa istasyonu ile atık su toplama ve arıtma için vakum depolarından oluşur.
Vakumlu kanalizasyon sisteminin çalışması prensibi: atık su, yerçekimi ile biriktikleri toplama haznesine akar. Toplama haznesindeki kanalizasyon seviyesi belli bir hacme ulaştığında, hava, sisteme akan ve atık suyu vakum şebekesine ayıran vana açılır.
Bir grup ev ve yazlık yerleşim yeri için en etkili harici vakumlu kanalizasyon. Bu sistem çevre dostu ve çok verimli. Geleneksel derin kanalizasyon kanallarına kıyasla, vakum inşa etmek ve kurmak çok daha kolay ve daha ucuzdur.
Vakum sisteminin sızdırmazlığı nedeniyle, çevre dostu olma açısından tercih edilir. Çevreye zarar verebilecek evsel atık kaçakları yoktur.
Vakum kanalizasyonunun kullanımı, aşağıdakiler için en verimli ve uygun maliyetlidir:
- yüksek yeraltı suyu seviyesine sahip alanlar;
- kıyı ve alüvyal bölgeler;
- yüksek çevresel gereksinimlere sahip alanlar;
- Zorlu arazi ve taşlı topraklı alanlar;
- kanalizasyona sahip nesneler bir sırayla genişletilmiştir;
- 100'den fazla ev sayısı ile yerleşim.
Açık vakum kanalizasyonunun avantajları:
- tamamen mühürlü;
- 150 mm çapa sahip borular için her 35 m'de bir montaj deliği yoktur;
- yağ birikmez;
- daha küçük boru çapları;
- eğim gerekli değildir. Vakum tüpleri testere dişi bir şekilde istiflenir. Bu, kanalizasyona, arazinin donma derinliği derinliğinden biraz daha fazla bir derinlikte yerleştirilebilmesini sağlar;
- Dar ve sığ siperler, toprak işlerinin hacmini ve inşaat ve montaj işlerinin maliyetini önemli ölçüde azaltabilir;
- tüm ekipman antikorozif ve kimyasal olarak dayanıklı malzemelerden yapılmış;
- ekipmanın kurulumu ve sökülmesi kolaylığı;
- prefabrike odalar, 24 saat elektrik kesintisi ile evsel atık su birikmesine izin verir;
- Vakumlu kanalizasyonun tam kontrolü ve izlenmesi;
- Vakum kanalizasyon, dünya çapında birçok sistemde kurulmuştur ve 35 yılı aşkın bir süredir faaliyet göstermektedir.
Vakumlu kanalizasyon
Modern kaynak tasarrufu koşulları ve çevre koruma ihtiyacı, tesislerde kanalizasyon sistemleri için modern vakum cihazlarını kullanma ihtiyacını belirlemektedir.
Vakum tipi sistemlerin bariz avantajları, herhangi bir tipte ve montaj işlemlerinde kolaylık sağlamaktır. Vakum kanalizasyon sistemleri, yeni inşa edilen yapılarda ve revizyon sırasında iyi yapılandırılmış binalarda eşit olarak kolaylıkla gerçekleştirilir.
Böyle bir cihazın vakumlu kanalizasyon sistemi olarak kullanılması, önemli ekonomik avantajlarla donatılmıştır:
- toplam tüketimin yaklaşık yüzde seksenini oluşturan su kaynaklarının önemli ölçüde tasarruf edilmesi;
- Yönlendirme borularının esnekliği sayesinde çok çeşitli tasarım ve kurulum seçenekleri.
Vakum tipi sıhhi tesisatlarla su kaynaklarının ekonomik kullanımı, bir çalışma periyodu boyunca azalan sıvı hacminin kullanılmasını içerir. Bu nedenle, vakumlu teçhizatla donatılmış ve sisteme bağlı bir banyoda, bir litre su doldurucusu içinde kullanıldığını ve standardın - on litrelik bir sıvı hacmini karşıladığını kanıtlamıştır.
Sistemin tüm alanı üzerindeki vakum kanalizasyon iş akışının benzersiz teknolojisi ve yapıyı oluşturan bileşenler sayesinde daha az miktarda su söz konusudur, bu da aşırı su akışına olan ihtiyacı azaltıyor. Vakumlu tuvaletler, kalabalık alanlarda (hastaneler, stadyumlar, eğitim kurumları, alışveriş ve eğlence tesisleri) en yaygın olanıdır.
Vakumlu kanalizasyon tasarımı ve montajı
Kullanılan malzemelerin özelliklerine bağlı olarak herhangi bir zorluk çekmeden monte edilmiş vakumlu kanalizasyon. Vakum kanalizasyon sisteminin bileşenleri, sistemi inşaatçılara ve müşterilere uygun şekilde tasarlamayı mümkün kılmaktadır.
Kanalizasyon kanalları yüzer bir zemine veya asma tavana kolayca monte edilir. Vakum tüpü çeşitleri yeterli esnekliğe ve esnekliğe sahiptir. Bitişik katlarda bulunan ortak boru hatlarına kolayca bağlanır.
Tesisat işlemleri için düşük maliyetler ve vakumlu kanalizasyon, tesisat mekanizmalarının esnekliği, sistem borularının çok hacimli olmayan parametreleri ve az miktarda su tüketimi gibi sıhhi tesisat ekipmanlarının teknik ve operasyonel bakımı, kanalizasyon hatlarının yaygın kullanımını sağlar.
Vakumlu atık suyun temel prensibi
Vakum tipindeki kanalizasyon hattının çalışması prensibi, atık doldurucunun kanalizasyon sisteminin merkezine sürekli olarak hareket etmesini sağlayan yerleşik vakum pompalama cihazları kullanılarak boru hattındaki basınç seviyesinin şiddetini değiştirmektir.
Vakumlu kanalizasyon, bir ya da ikiden fazla sıvı birikimi, vakumlu (basınç) pompalama ünitelerinden (çeşitli kapasitelerden) ve doğrudan kanalizasyon tanklarının doldurulması için kontrol sisteminden toplanır. Ana bölgeden, kanalizasyon akışları, mekanizmaların konfigürasyonuna bağlı olarak, ya temizleme mekanizmasına ya da kanalizasyon hatlarının merkezi sistemindeki ana tanklara birleştirilir.
Prefabrik atık su depoları, servis verilen yerlere biraz yakın konumdadır. Bina ve harici vakum sistemini bağlayan geçiş elemanı olarak güvenilir valf bloğu vakum cihazları ile donatılmıştır. Kanalizasyon atıkları yerçekimi akışı ile depolama tanklarına kaydırılır. Vakum kanalizasyon haznesinde yeterli miktarda atık sıvı toplandığında, vakum valfi mekanizması açılır.
Vakum valf mekanizması, atmosferik aşırılıklardan ve vakum basıncından enerji impulsları alır. Ortalama olarak, altı ila sekiz saniye ve bir vakum valf cihazı, başlangıç hatlarında durur, bu da bağlı hatların yeniden başlatılmasıdır. Vakum tipi kanalizasyonların şebeke güç kaynağına ihtiyacı yoktur.
Vakumlu kanalizasyon
Evsel vakum kanalizasyon sistemleri
Konut binalarında kanalizasyon sistemlerinin organizasyonu için vakum teknolojisinin kullanılması, tasarruf ve çevre korumaya yönelik modern bir trenddir. Herhangi bir önyargı ile yere uygulanabilir. Vakumlu kanalizasyon, yapım aşamasında bir bina ve eski bir binanın evi olarak donatılabilir veya hatta onarım sırasında mevcut kanalizasyon sistemi ile değiştirilebilir.
Dahili vakum kanalizasyonunun avantajları vardır. Birincisi, bu önemli bir su tasarrufu - yaklaşık% 80 ve ikincisi, boru yönlendirme esnekliği nedeniyle mümkün olan birçok tasarım çözümü.
1. Su tasarrufu
Vakumlu tuvaletler normal tuvaletlerden daha az su kullanır. Karşılaştırma için, 1 kez bir vakumlu tuvalet sadece 1 litre su tüketir ve her zamanki gibi - yaklaşık 8-9 litre! Bu sadece vakum kanalizasyon teknolojisi sayesinde değil, aynı zamanda su tüketimini azaltan bileşenler sayesinde de mümkündür. Bu nedenle, vakumlu tuvaletler kalabalık yerler (stadyumlar, alışveriş ve eğlence merkezleri, oteller, vb.) İçin mükemmel bir çözümdür.
2. İnşaat sırasında yüksek "manevra kabiliyeti"
Dahili vakumlu kanalizasyon sistemleri, inşaatı inşaatçılar için uygun bir şekilde tasarlamanıza olanak tanır. Kanalizasyon kanalları yükseltilmiş tabanın yanı sıra asma tavanın altına da gizlenebilir. Vakum tüpleri esnektir, üstte ve aşağıda zeminde bulunan yerçekimi tüpleri ile bağlanması kolaydır. Vakum tüpleri eğilmeden monte edilir. Vakum kanalizasyonunun kullanımı sadece yeni bir ev inşa ederken değil, aynı zamanda eski evlerde kanalizasyon sisteminin borularını değiştirirken de kullanılır.
Özel bir vakum istasyonu, sistemdeki negatif basıncı korur (yerçekimi kanalizasyonlarında böyle bir şey yoktur). Bu başka bir avantajla sonuçlanır - kanalizasyon boruları her zaman boş, duvarlarında çamur kalmaz ve kanalizasyon sızıntısı olmaz!
Merkezi vakum istasyonu, çoğunlukla evin bodrum katında bulunur. Vakum pompaları, bir kollektör, bir transfer pompası ve sistem kontrol panelinden oluşur.
Sisteme giren atık su, tanka bir vakum istasyonu kullanarak ve oradan rezervuara damıtılır.
Vakum sistemlerinde radyolojik klinikler sıklıkla kullanılmaktadır, çünkü atık sularda bulunan radyoaktif atıklar toprağa girmemelidir. Bu nedenle, böyle bir sistemde, radyasyon seviyesi kabul edilinceye kadar saklanırlar.
Harici vakum kanalizasyon sistemleri
Harici vakum kanalizasyon sistemleri olmadan ne zaman yapılabilir?
1. Yüksek bir yer altı suyu oluşumu;
2. Düşük nüfus yoğunluğu;
3. Olumsuz jeolojik koşullar (kumlu veya gevşek toprak, yaylalar, mutlak düzlük);
4. Nehirler veya deniz kıyısı boyunca ve aynı zamanda su koruma bölgelerinde kanalizasyon döşenmesi ihtiyacı.
Ek olarak, bu sistem kanalizasyon tıkanıklığında (turistik tesisler) ve az sayıda insanın yaşadığı bölgelerde önemli farklılıklar bulunan alanlarda kullanılmaktadır ve buna bağlı olarak, kanalizasyon suyunun hacmi nispeten küçüktür.
Yetkin tasarımlı bir sistem, atık su pompasını temel pompa istasyonundan yaklaşık 5000 m mesafede pompalamaya izin verir. Polimer kuyular eşit aralıklı olmalı ve gerekli hava akışını sağlamalıdır. Referans için: 3-5 parça hava ile atık sıvının bir kısmına etkili çalışma sağlanır.
Harici bir vakum kanalizasyon sisteminin avantajları arasında düşük kurulum ve bakım maliyetleri, sistemin esnek montajı, küçük çaplı vakum boruları sayılabilir. Vakum sistemleri herhangi bir arazide kullanılabilir.
Vakumlu kanalizasyon sisteminin kanalizasyon şebekesi, özellikle “WAVIN QuickStream” gibi çapları 90 ila 300 mm arasında olan polietilen (HDPE) SDR17 borulardan “testere dişi” yöntemine (profil) monte edilir. Boru hattının derinliği iklim koşullarına göre belirlenir, ancak donma derinliğinin en az 150-300 mm altındadır. Bazı durumlarda, örneğin, sismik bir bölgede veya permafrost koşullarında, bu sistemler entegre bir Uponor Ecoflex Supra ısıtma kablosu ile ön izolasyonlu boru hatları temelinde monte edilir.
Hatların döşenmesinin “sadeliğine” rağmen, tüm yükseklik farklılıklarının yanı sıra, kaldırma ayaklarındaki akışlarda meydana gelen değişiklikler, önemli hidrolik kayıplar meydana getiren ve abone ile pompa istasyonu arasındaki maksimum mesafeyi azaltan hatırlatıcı ve hesaba katılmalıdır.
Boruların küçük çapı, toprak işlerinin hacmini azaltır ve sakinlerin ve arabaların hareketine engel oluşturmaz. Ve bir diğer önemli avantaj, hem vakumlu kanalizasyon borularının hem de eve su veren boru hattının tek bir açmada olabileceğidir.
Harici bir vakum sistemi nasıl çalışır?
Kanalizasyon, iç ve dış kanalizasyon boru hatlarından, yerçekimi akışıyla drenaj yapar, vakum kanalizasyon sisteminin kuyularına gelir. Her bir kuyu, elektrik kaynağına ihtiyaç duymadan tam otomatik modda çalışan özel bir valf ile donatılmıştır. Valf harekete geçirme momenti, kuyunun dibinden valfin kendisine dikey bir pozisyona sahip olan vakum tüpündeki basınç düşüşü ile belirlenir.
Bu sırada, toplama haznesi gereken seviyeye kadar doldurulduğunda, vakum tüpündeki basınç, ana şebekelerdeki negatif basınç, yaklaşık 5-10 saniyelik bir süre için ana kapatma vanasını açacak olan özel bir tetikleme vanasını açacaktır. Valf tetiklendiğinde, kanalizasyon kuyusunun çukurundaki atık su, 3-7m / s'lik bir hızda ana şebekeye ve daha sonra kanalizasyon pompa istasyonunun ana alma tankına akacaktır.
Basınç değişiklikleri, kanalizasyon boru hattı boyunca kanalizasyon suyunun merkezi vakum istasyonu yönünde hareket etmesini sağlar. Merkezi istasyondan atık su, arıtma tesislerine veya merkezi kanalizasyon sisteminin ana boru hattına yönlendirilir.
Vakum istasyonu, bir veya iki depolama tankı, birkaç vakum ve basınç pompasının yanı sıra kanalizasyon yönetim sisteminden oluşur. Boru sistemindeki basınç vakum pompaları kullanılarak korunur.
Prefabrik kameralar apartmana yakın konumdadır. Vakum istasyonu bir boru sistemi kullanarak bunlara bağlanır. Vakum valf blokları ile donatılmış olan bu montaj odaları, ev ve harici vakum sistemi arasında bir geçiş bağlantısıdır. Atık su depolama tankına yerçekimi ile girer. Belirli bir boyuttaki atık suyun bir kısmı bir tankta toplandığında, vakum valfi açılır. Bu durumda, vakum valfi, atmosferik basınç ve vakum basıncı arasındaki farktan enerji çeker. Bu nedenle, prefabrike kameraların şebekeden güç almasına gerek yoktur. 5 saniye sonra vakum valfi orijinal konumuna geri döner ve sistem çalışmaya devam eder.
Çatılardan uygun şekilde tasarlanmış ve monte edilmiş yağmur suyu drenaj sistemleri, zamanında su akışını ve duvarlardan ve binanın temelinden güvenli bir uzaklığa çıkarılmasını sağlayacaktır.
Vakumlu kanalizasyon prensibi
Vakumlu atıksu, modern ve verimli bir drenaj seçeneğidir. Böyle bir sistemin, bu ağı klasik yerçekimi kanalizasyonuna alternatif olarak değerlendirmemize izin veren bir dizi tartışılmaz avantajı vardır.
Vakum kanalizasyon sisteminin yapısı ve çalışma prensibini dikkate alın.
Zorlu inşaat koşullarında, yerçekimi kanalizasyonunun maliyetinin önemli ölçüde arttığına dikkat edilmelidir, nesnenin inşası için gereken süre önemli ölçüde artmaktadır. Temel engeller genellikle diğer mühendislik sistemleri ve ağları, düz veya dağlık arazi, taş veya taşlı zemin, yüksek yeraltı su seviyeleridir.
Vakumlu kanalizasyonun avantajları
Vakum kanalizasyonunda, bu problemler büyük bir rol oynamaz. Böyle bir sistem, eğime, ana boru hattının yakınlığına ve sıhhi tesisat ekipmanının konumuna bağlı değildir. Banyo, tuvalet ve lavabonun daha fazla özgürlüğe sahip olmasını sağlayan yükselticiye bağlanması gerekmez. Sistem, negatif basınç prensibi ile çalıştığından, aşağıdaki önemli avantajlardan yararlanmanızı sağlar:
- hijyen ve hijyen güvenliği - vakum şebekesinde tehlikeli ve toksik gazlar oluşmaz, zararlı mikroorganizmalar çoğalmaz;
- Sızdırmazlık - mekanik hasar oluşması durumunda, sisteme hava akmaya başlar, otomasyon hemen basınç kaybına tepki gösterir;
- sızıntı yok - sistemin boru hatları atık suyu biriktirmez, çünkü içerideki atmosfer her zaman boşaltılır;
- kirlilik yok - atık su arıtma tesislerine derhal teslim edilir, bu da boruların duvarlarında çeşitli birikintilerin oluşumunu azaltır;
- minimum su tüketimi - dışkı ve diğer organik maddelerin hava yoluyla taşınması;
- Drenajlar 5 metre yüksekliğe kadar kaldırılabilir, bu sayede evin herhangi bir yerinde banyo kurabilirsiniz.
Vakumlu kanalizasyon prensibi
Özel bir evin vakum kanalizasyon sistemi şunları içerir:
- Ana rezervuar, kritik bir seviyeye ulaştığında, gulp tarafından merkezi kanalizasyon sistemine boşaltılır.
- Pnömatik çalışan hijyenik cihazlardaki uçucu olmayan valfler.
- Otomatik valfli toplama haznesi, drenajları ana depoya taşır.
- İçindeki negatif basınç hatları.
Açıkçası, geleneksel sistemlere kıyasla, daha yüksek akış oranları vakum kanalizasyonlarında çalıştırılmaktadır. Plastik borular otoyol olarak hareket eder. Geçici kamera montajı kullanımı sistem güvenilirliğini artırır. Özel otomasyon, vakum valfini çevrimler üzerinde izler ve gerekirse ekran üzerinde istatistikleri görüntüler.
Bir vakum ünitesindeki düşük seviyeli bir şamandıra, tüm şebeke vanalarını bekleme moduna geçirir. Bu durumda, vakum, aygıtın pistonuna uzanır. Bölme kanalizasyonla doldurulduğunda, şamandıra tetik seviyesine yükselir. Negatif basınç etkisi altında, valf, piston daha yüksek bir basınçla atmosferik hava ile kapanıncaya kadar açılır ve bu konumda kalır. Tank boşaldıkça, şamandıra indirilir, böylece valf tekrar bekleme moduna geçirilir.
Vakum kanalizasyonunun dezavantajı sistemin yüksek maliyetidir. Yerçekimi drenajı seçenekleriyle karşılaştırıldığında, burada önemli ölçüde daha pahalı agregalar ve malzemeler kullanılmaktadır. Ayrıca, sistemin verimliliğini kabul edilebilir düzeyde tutmak için ağda küçük boru hatları kullanılmalıdır.
Diğer bir dezavantaj, sitelerin birinde acil bir durumda ağı tamamen durdurma gereğidir. Sonuç olarak, bir bütün olarak kompleksi kullanmanın rahatlığı azalır.
Unipedia'ya hoşgeldiniz
UNILOS markasının özerk atıksu arıtma sistemleri hakkında her türlü bilgiyi bulabilirsiniz.
- Makaleler
- kanallık
- Vakum kanalizasyon - verimlilik önce gelir
Vakum kanalizasyon - verimlilik önce gelir
Özel bir evde vakum kanalizasyon cihazı, belirli beceri ve bilgi gerektiren oldukça karmaşık bir süreçtir. Ev iletişim alanındaki modern gelişmeler, müşterinin parametrelerini karşılayan en uygun kanalizasyon sistemini seçmenize izin verir.
Vakum kanalizasyon kompleksi aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır:
- negatif basıncın muhafaza edildiği bir boru boru sistemi;
- kontrol ünitesinin sensörlerine bağlı ve cihazlara monte edilmiş valfler;
- tank lavaboları;
- kameralı istasyon;
- vanalar ile etkileşim ve hazneler vasıtasıyla toplama haznesi;
- uzaktan kumanda ünitesi.
Atık su, alıcı istasyona, alıcı tankın içine pompalandığı yerden ve sonra da pompalama sistemi tarafından üretilen basınç kullanılarak borulardan gelen yer çekimi ile akar, arıtma tesisine veya merkezi toplayıcıya beslenir. Tüm sistemin etkinliği ve verimliliği, sistemin tüm bileşenlerini satın almadan önce yapılan hesaplamaların doğruluğuna bağlıdır.
Yer çekimli drenaj sistemlerinin aksine, vakumlu kanalizasyon, ince ayar gerektirir, çünkü işlemlerin çoğu otomatikleştirilir ve elektronik sistemler tarafından kontrol edilir. Bu özellik, bu tür kanalizasyon sisteminin avantajlarından biridir, ancak aynı zamanda servis seviyesi yetersiz olduğunda en fazla arıza veren elektronik sistemdir. Periyodik koruyucu bakım, valf montajlarını ve boru hattını bir bütün olarak gerektirir. Sistemin güvenilirliği ve atıksu bertarafı prensibinden dolayı, bu işleri yapmak güvenli ve makul derecede konforludur.
Birtakım operasyonel avantajlara sahip olan vakum kanalizasyonunun minimum dezavantajı vardır. Bunlar arasında bileşenlerin oynaklığı ve yüksek maliyeti vardır. Ancak bu olumsuz yönler, sistemi kullanma sürecinde elimine edilir veya telafi edilir. Bu nedenle, vanaların, sensörlerin ve kontrol ünitesinin kesintisiz çalışmasını sağlamak için, uygun güce sahip güvenilir bir benzinli veya dizel jeneratörün kurulumu yardımcı olacaktır. Ve dayanıklılık ve ciddi arızaların olmaması, iş ve ekipman maliyetini telafi eder. Buna ek olarak, ana boruların asgari aşınmasının, su durgunluğunun yokluğunda, plak ve kireçtaşı trafik sıkışmalarının oluşmasına yol açtığını belirtmek gerekir.
Fonksiyonel özellikler, özellikle de su akış hızı ve salvo deşarjlarının varlığı nedeniyle, sistem çeşitli biriktirme blokları kullanır - birincil (istasyon setinde) ve ana. Aynı nedenden dolayı, hattın döşenmesinde 20 ila 90 mm çapında kalın duvarlı plastik veya metal borular kullanılmaktadır. Geçici tank (ana) ayrıca plastikten yapılmıştır.
Vakum kanalizasyon devresindeki en önemli bağlantı vanadır. Bu elemanların kompleksi sayesinde atıksuların giderilmesi için gerekli şartların sağlanması sağlanmıştır. Valfler, istasyonda bulunan bir elektronik kontrol ünitesine bağlı mekanik sensörler ile donatılmıştır. Her bir elemanın birbirine bağlı olması nedeniyle, arızaların çoğu, sisteme girmeden, uzaktan ortadan kaldırılabilir. Vanaların prensibi oldukça basittir, bir dizi işlem olarak temsil edilebilir, burada:
- Birincil tankın haznesi belli bir seviyeye kadar doldurulduğunda mekanik sensör (şamandıra) tetiklenir.
- Su boruları bir sonraki rezervuara kadar takip eder.
- Değiştirilen basınç ve su seviyesi, valf sensörünü orijinal konumuna geri getirir.
Vakumlu kanalizasyon
Vakum kanalizasyonunun ana borularının yıkanması