düğmenin bağlı olduğu duydaki iki kabloyu birbirine bağlarsan ve düğmeyi söküp düğmenin yerine priz bağlarsan olur hatta o prizdende başka prize girebilirsin.fakat aydınlatma tesisatı priz tesisatından ince olduğu için priz kadar yük kaldırmaz tesisatı yakabilirsin.ben şahsen yapmamanı tavsiye ederim.
ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ
Madde 52- (Değişik ek: RG 30.11.1995- 22479)Bağlama Aygıtları
viii) Anahtarların bir ucuna birden fazla iletken bağlanamaz. Yani anahtar, dağıtım kutusu olarak kullanılamaz.
xii) Anahtardan, anahtar altı prize geçiş yapılamaz. Bu priz bulunduğu konum bakımından bu adı almıştır. Anahtara ve anahtar altı prize gelen besleme iletkenleri normal olarak ayrı borular içinde çekilir.
(Değişik ek: RG 04.04.1986-19068)Açıklama: Bu madde bölümünün uygulanması zorunlu değildir. vi) Priz devreleri aydınlatma devrelerinden ayrı olacaktır. Ancak zorunlu durumlarda ve tablolardan her birinde yalnız bir priz bulunması durumunda aydınlatma devresine en çok bir priz bağlanabilir. Gerektiğinde priz devresine de bir lamba bağlanabilir.
Yönetmelik maddelerinden çıkarılacak sonuç şudur; Priz sortinizi priz linyesinden alınız. Zorunlu durum bunun yapılamayışıdır! böyle bir durum söz konusu ise prize bağlayacağınız yük yüksek güçte (örnek:2000w saç kurutma v.b.) değilse Aydınlatma linye buatından 2,5'luk nya ile faz,nötr ve topraklama kablosu çekmek suretiyle 1 adet priz bağlayabilirsiniz.