FM 200 sistem tasarımı ülkemizde de zorunlu olarak kabul edilen ISO14520 standartlarına göre dizayn edilmektedir. %30 emniyet faktörü dahil A sınıfı yüzey yangınları için FM 200 konsantrasyonu %7.9 kabul edilmektedir. Diğer dizayn değişiklikler için en son tarihli ISO14520 standartları esas alınır. Yüksek A sınıfı kabul edilen kablo yoğunluğu yüksek ve/ veya enerji tüketimi skW üzerinde olan ortamlar için FM 200 konsantrasyonu %8.5 kabul edilir. Bu da nerdeyse tüm küçük, orta ve büyük çaplı tüm Bilgi İşlem Odaları ve Merkezlerini kapsamaktadır.
Tipik Kullanım Alanları: