Filtreleme sistemi nasıl? Ne için kullanılabilir? Filtre temizliği nasıl sağlanır? Bu soruları cevaplamaya çalışacağız ve aynı zamanda bu tür ekipmanların belirli örneklerini okuyucuya tanıtacağız.
Nedir o
Çalışma prensibi
Bu, potansiyel olarak zararlı kirlerden insanların sağlığına ve performansına karşı arındırmak için tasarlanmış bir tekniğin adıdır (aynı zamanda ısı geri kazanımı ile birlikte havalandırma: bir cihaz, performans değerlendirmesi, bağımsız üretim).
Klasik havalandırma sistemi, bu fonksiyonu çevre ile hava değişimi ile gerçekleştirir. Tersine, filtreleme ekipmanı kapalı bir döngüde çalışır: kirlilikten arındırılmış hava, seçildiği aynı odaya döner.
Belirtiniz: Sabit bir filtreleme ünitesi caddede kısmen hava değişimi yapabilir. Havayı, mekanik kirlilik ile doyurmaya ek olarak, birçok endüstri kimyasal kompozisyonunda bir değişiklikle ilişkili olduğundan, atölyede veya atölyede atmosferin yenilenmesi hala gerekli olabilir.
Filtrasyon, selüloz filtrelerden hava geçişi ile mekanik olarak gerçekleştirilir. Kural olarak, filtreler kirleticilerin% 99'una kadar yakalar. Filtrasyon sırasında tutulan parçacıkların minimum boyutu 0.3-0.05 mikron arasındadır.
Uygulama alanları
Bir filtreleme sistemi nerede kullanılabilir?
Genel olarak, üretim teknolojisinin toz, duman ve aerosoller tarafından hava kirliliğine neden olduğu endüstrinin tüm alanlarında.
- Makine mühendisliği ve otomotiv endüstrisinde, kaynak işlemleri sırasında, çelik yapıların kumlanması ve boyamaları sırasında hava filtrasyonu gereklidir.
- Metalürjide hava, erimiş bir demirin içinden hava üfleyerek, haddelenmiş ürünlerin soğuk ve sıcak deformasyonu sırasında, hadde sırasında bir mandrel üzerinde termal greslerin tükenmesi sırasında, karbon ve diğer katışkıların oksitlenmesiyle kirlenir.
- Kimya endüstrisinin tanıtılması gerekmemektedir: plastikler, mineral gübreler veya sülfürik asit üretimi, açıkçası, ozonize değildir.
- İlaç olarak bu kadar masum bir alan - ve bu da artan toz oluşumuna sahip teknolojik süreçlerle işaretlendi: tabletler kuruduğunda, hava çok miktarda süspansiyon ile doyuruldu.
- Ağaç işçiliğine yalnızca talaş ve talaşın değil, aynı zamanda solunum yollarında biriken en küçük ahşap tozunun da eşlik etmesi eşlik ediyor.
- Boya, vernik, inşaat malzemeleri, mobilya üretimi üretimi de güvenli bir şekilde listeye dahil edilebilir: operasyonların bir kısmına sanayi bölgesinde önemli hava kirliliği eşlik eder.
- Son olarak, filtre havalandırma modülü, sığınakları zehirli maddelerden ve radyoaktif tozlardan korumak için uzun yıllar sivil savunma sisteminde kullanılmıştır. Ancak, bu cihazların modern endüstriyel tesisler ile çok az ortak noktası vardı: kendi kendini temizleyen selüloz filtreleri yerine, aktif karbon kullanan tek kullanımlık olanlar kullanıldı.
Pazar tekliflerine giriş
Modern pazarın birkaç cümlesini inceleyelim.
EDS
Bu laconic adı altında, Plymovent Group firmasından güçlü bir endüstriyel hava temizleme sistemi gizleniyor.
Başlıca özelliklerini veriyoruz.
|parametre||değer|
|Toplam hava hacmi taşındı||198.000 m3 / h|
|Hava akımı aralığı||50 m|
|Kurulum boyutları||2340x1100x5425 mm|
|Filtre performansı||Toplam filtre alanı 150 m2 olan 9000 m3 / saat|
|Fan kapasitesi||11.000 m3 / h|
|Elektrik gücü||7500 watt|
Teslimat, kurulumu başlatmak için eksiksiz bir ekipman ve donanım seti içerir. Teslimat - yarı paletli formda, dört palette. Montaj, minimum nitelik gerektirir ve minimum bir takım araçları kullanarak elle yapılabilir.
Nüans: Paletleri kurulum ile birlikte hareket ettirmek için hala yükleme ekipmanına ihtiyaç vardır. Toplam ağırlığı 860 kg.
PMSF-1
Bu, yurtiçi JSC SovPlym tarafından üretilen mobil filtreleme ünitesinin adıdır. Cihaz, 0.1 mikrondan daha büyük partikülleri filtreleyebilir ve esas olarak kaynakta kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Ünite için kurulum talimatları çok basittir:
- Kaynak yerine yakın monte edilir.
- Hareketli bir çan doğrudan dikişin üzerine yerleştirilmiştir.
- Fan, ön paneldeki bir geçiş anahtarı ile açılır.
Özellikleri ne olacak?
|parametre||değer|
|Elektrik gücü||1100 watt|
|verimlilik||1200 m3 / h|
|Filtreleme yüzeyi||15 m2|
|ağırlık||200 kg|
|Gürültü seviyesi||75 dB|
|Güç kaynağı||220 V|
|Şasi boyutları (başlıksız)||650x1300x1005 mm|
Birim fiyatı 165.000 ruble.
MDB Kaset Filtresi
Bu, bağımsız bir filtre-havalandırma cihazı değil - sadece bize tanıdık gelen SovPlym tarafından üretilen bir kaset filtresi.
İşinin mekanizmasıyla ilgileniyoruz ve en önemlisi kendi kendini temizliyoruz.
- Kirlenmiş hava, emme nozülü 1 üzerinden girer ve dahili kıvılcım çıkarıcıyı geçtikten sonra, filtre kartuşlarına 2 yönlendirilir.
Merakla: hava dağıtım paneli, filtrelerin tüm yüzeyinde akışı dağıtır ve bazı bölgeleri diğerlerinden daha hızlı kirlendiğinde durumu ortadan kaldırır.
- Geçmiş hava kaseti borudan 6 boşaltılır.
- Kendi kendini temizleme mekanizması, valf 3 üzerinden kısa süreli basınçlı hava tedarikidir. Darbe, biriken tozu kasetin duvarlarından ayırır; Bunker 4'e ve daha sonra toz toplayıcısına 5 girer.
Sonuç
Bu sınıf havalandırma ekipmanı ile tanışıklığımızı ele alacağız (aynı zamanda çok katlı bir binanın Havalandırma bölümüne bakınız: cihazın özellikleri ve bakım).
Modern bir filtreleme sisteminin ne olabileceği hakkında daha fazla bilgi için bu makalede bir video sunun. İyi şanslar!