Kazanın elektrik devresi
Son zamanlarda, merkezi ısıtmanın maliyeti aydan aya artmaktadır ve sağlanan hizmetlerin kalitesi her zaman belirlenen standartları karşılamamaktadır. Durumdan çıkmanın bir yolu olarak, pek çok bölge sakinleri, kazan dairesine ve konut etrafındaki boruların bağımsız olarak dağıtılmasına dayanan bireysel ısıtmalar için kendi tercihlerini yapmışlardır. Sahipler, maksimum verimlilik ve ısı dağılımı ile mümkün olan en ucuz ısıtmayı elde etmeyi amaçlamaktadır. Bu noktada, yerli ve yabancı üretimin tek ve çift devreli gaz kazanları artan popülerlik kazanmaktadır. Elektrikli ısıtma devresine özel önem verilir, ancak bu makalenin amacı, bir gaz kazanı elektrik devresinin nasıl çalıştığını açıklamaktır.
Modern bir gaz kazanı, radyatörlerden geçen, sadece odaları ısıtmakla kalmayacak, aynı zamanda sıcak su musluklarına da gelebilecek olan, sağlanan gazla içinden geçen suyun ısıtılmasını sağlayan karmaşık bir elektrikli cihazdır. Bilindiği gibi, gaz kazanları duvara monte ve zemine oturtma, atmosferik ve turboşarjlı olabilir. Ekipmanın bir veya iki devresine sahip olup olmadığına bakılmaksızın, modern kopyalardan herhangi biri, işlevlerinin çoğundan sorumlu olan oldukça karmaşık bir elektrik devresi ile donatılmıştır. Bu makalede ana bileşenlerine, çalışma prensiplerine, fonksiyonel modüllerin ve blokların amacına ve kontrolüne bakacağız. Makalenin sonunda, gaz fiyatının oldukça yüksek olduğu bölgelerde gaz ekipmanının yerini almak için kullanılan bir elektrikli kazan devresi örneği vereceğiz.
Kazanın ana fonksiyonel birimleri
Kazanın elektrik devresinin açıklamasına geçmeden önce, ana işlevsel ünitelerini tanımlamalı ve amaçlarını ve çalışma prensibini açıklamalıyız. Örnek olarak, 24MFFI modifikasyonunun Şehir modeli Ariston (İtalya için) / Uno (diğer ülkeler için) tanınmış ve popüler gaz duvar kazanını kullanacağız. Bu durumda, 24 kW'da sıcak suyun maksimum ısıtma gücüdür, M birleşik bir ısıtma ve sıcak su sistemidir, FF, kazanda kapalı bir yanma odasının varlığını ve ek bir egzoz fanı (turboşarjlı boyler), I - brülör alevinin elektronik kontrolünü belirler. Kazanın ön koruyucu kapağını açmak, göreceğiz:
1. Egzoz sisteminin durumunu izleyen ve izin verilen sınırların ötesinde bir basınç değişikliği durumunda, elektronik, alevi gaz brülörüne kapatır ve dış paneldeki gösterge bir hata sinyali verir. Bu cihaz röle itme sensörü olarak adlandırılır.
2. Fan, aslında, gaz yanma ürünlerinin zorla egzoz havalandırmasını sağlayan ve ayrıca kazana oldukça uzun bir egzoz borusu takılmasını mümkün kılan, kazanın “turbobling” inin ana elemanıdır. Ayrıca, ana kontrol işlemcisinin donanım yazılımı, brülör tutuşmadan önce fan açıldığında, havalandırmanın ön kontrolsüz bir ön kontrol modu sağlar. Eğer bununla ilgili sorunlar ortaya çıkarsa, kazan hataya girecektir.
3. Ana ısı eşanjörünün (NTC) çıkışındaki sıcaklık sensörü, suyun sıcaklığını izleyen ve elektronik kontrol panosundaki voltajdaki bir değişiklik şeklinde veri ileten herhangi bir kazanın elektrik devresinde çok önemli bir unsurdur. Bu sensörle, kazan, çıkışta sabit bir ayarlı sıcaklık sağlayabilir ve aynı zamanda, bir ısıtma suyu devresi arızasında veya sistemde minimum su basıncı olmadığında brülörü hızlıca kapatabilir. Bu sensörün negatif sıcaklık tepkisi vardır. 0 C derecelik bir sıcaklıkta, kontakları 27 kΩ'luk bir dirence sahiptir ve + 80 C'lik bir sıcaklıkta, sensörün direnci 1.5 kΩ'ye düşer. Böylece, ısı eşanjörünün çıkışındaki suyun sıcaklığındaki bir artışla, kazanın çalıştığı daha yüksek bir kontrol voltajı alır ve alev yanma derecesini azaltır. Sıcaklık sensörü, çıkış suyu sıcaklığı konusunda geri bildirim düzenlemektedir.
4. Elektronik pano, gaz kazanı operasyonunun ana kontrol ve düzenleme ünitesidir. Kurulu sensörlerdeki tüm gerilimler işlemci panosuna gelir, ayrıca sıcaklık kontrolörleri, basınç / sıcaklık göstergesi ve kazan kontrol düğmeleri bağlanır. Elektronik kart, kazanın "beyni" dir. Onun açıklaması ve çalışma prensibi aşağıda tartışılacaktır.
5. Genleşme tankı - ısıtma sistemi devresinde, ısıtma sırasında kaçınılmaz genişlemesi durumunda aşırı suyun ayarlanması için bir eleman olarak bulunur. Bir genleşme tankı uygulayarak, sistem basıncı, sıcaklığa bakılmaksızın sabit kalır. Maksimum su sıcaklığı + 90 ° C'yi aşmamalı ve sistemdeki basınç 3 bar'ı geçmemelidir.
6. Ana ısı eşanjörüne "dönüş borusu" üzerinden gelen su sıcaklığı sensörü (NTC) (akan su). Bu sensör sayesinde işlemci, ısı eşanjöründe önceden belirlenen bir seviyeye kadar su ısıtması elde etmek için gaz brülörünün ne kadar açılacağını ve gaz kaynağını arttırdığını bilir.
7. Ana ısı eşanjörü, suyun doğrudan altında bulunan özel bir gaz brülörü (8) kullanılarak ısıtıldığı demir dışı metallerden (bakır veya alüminyum) bir radyatöre sahip bir sargıdır. Sıcaklık sensörleri 3 ve 6'nın kurulumu için eşanjör deliklerinde.
8. Gaz brülörü - işlemci kontrollü bir gaz portu bulunan karmaşık bir cihaz olan bir gaz vanası tarafından kontrol edilir. Gaz vanası şunlardan oluşur: 1 ana gaz portu, 2 kontrol portu, 3 gaz basınç modülatörü (sistemdeki gaz basıncını sabitleyen sensör). Gaz vanası fabrikada takılan çok karmaşık bir cihazdır. Onarımı ve ayarlaması sadece deneyimli ve eğitimli bir uzman tarafından yapılmalıdır.
9. Üç yollu vana aktüatörü - ısıtılmış suyun akışını ısıtma sistemine veya sıcak su musluğuna geçiren 3 pimli bir elektromanyetik röledir. Kötü kalitesinden dolayı, 3 yollu vana sık sık kırılır, bu da ısıtmanın çalışmayı durdurmasına veya sıcak bir musluktan akan soğuk suya neden olur. Böylece hem sıcak hem de sıcak suyun ısıtılması tek bir ısıtma devresi (tek kazan) yardımıyla gerçekleştirilir.
10. Sirkülasyon pompası - ısıtma sistemi aracılığıyla bir su pompalaması üretir. Bu tür pompalar ayrıca Ferroli, Immergas, Hermann gaz kazanlarına da monte edilir. Zamanla, yaşlanma ve su kalitesi nedeniyle, pompanın “ıslak” rotoru kamaya eğilimlidir, bu nedenle ön kısmında, rotorun kendisinin mevcut olduğu bir tornavida ve bir tornavida ile çalıştırılabilen bir vidalı cıvata bulunmaktadır. Bu kapak, sıvı rotor odasından hava tahliyesi için tasarlanmıştır. Isı eşanjörünün aşırı ısınması nedeniyle korumadan çıkan kazan ile pompanın sarılması, kazanın ve aslında pompanın kendisinin temizlik ve revizyon gerektirdiği ikinci işarettir. İlk işaret, kazan dairesi ısıtmasının bozulmasıdır ve bunun sonucunda, kontrol sahibi tarafından sıcaklığı arttırmak zorunda kalmaktadır.
Ateşleme işleminde bu elemanlara ek olarak, özel bir ateşleme transformatörüyle kıvılcım jeneratörü tarafından özel bir rol oynar. Kıvılcım jeneratörü gaz vanası ile birlikte çalışır ve bunun ayrılmaz bir parçasıdır. Aşağıdakilerden oluşur: 1 - ateşleme elektroduna bağlı çıkış, 2 - topraklama kontağı ile kanal sensörüne montaj, 220 V AC şebeke gerilimi bağlamak için 3 korumalı soket.
Su akış sensörü, kıvılcım jeneratörüne ve ateşleme transformatörüne doğrudan DHW sistemine bağlanır. Bu sensörle sistem, su hareketinin mevcudiyetini belirler ve ayrıca sirkülasyon pompasının çalışmasını izler. Tipik olarak, bu sensörler iki tiptir. Ucuz sensörler bir kamış anahtarlı bir manyetik float var. Daha pahalı modeller fan ve Hall sensörüdür. Pahalı sensörler sadece su akışının değil, aynı zamanda hızının da algılanmasını sağlayabilir.
Elektronik kontrol panosu ve kazan elektrik devresi
Elektronik kontrol panosu
Söylediğimiz gibi kontrol panosu, kazanın tüm mod ve işlevlerinin tam kontrolünü ve yönetimini sağlar. İşinin özünde, tüm elektronik parçanın çalışmasını ve kazan belleniminin dikildiği Atmel 93C56WP'nin hafızasını kontrol eden özel bir mikroişlemcidir. Güç kaynağı, "bankalar" üzerindeki voltajın stabilizasyonu ile analogdur. Aşırı yük koruması veya aşırı voltaj besleme sınırları yoktur. Bu nedenle, özel ağ filtreleri ve engelleri hakkında önceden endişelenmelisiniz. Aynı beyan diğer herhangi bir kazan için geçerlidir. Presostatı kontrol etmek için üç yollu ve gaz vanası, 33 volt elektromanyetik röleler kullanılır. Alev kontrolünün kaybı bu modelin ana hastalığıdır. Bu durumda, bu fonksiyon ile ilgili olan radyo elemanlarının ve özellikle de polar olmayan kapasitör C903'ün 0.1 µF x 275V'ye (aşağıdaki şekilde mavi) kontrol edilmesi gerekmektedir. Yakındaki transistörleri, cny17-3 optokuplörünü ve 1 W rezistansın kopmasını da kontrol etmek gerekir. Aşağıdaki şemayı da kullanabilirsiniz. Çeşitli problemlerde, kontrol rölelerinin kendileri genellikle sorumludur (kazan modlarını açıp kapatırken, sessizce tıklamalıdırlar), ayrıca 7 Darlington anahtarını içeren ULN2003N yongası. Mikroişlemciden gelen sinyaller çipine gelir, onun tarafından yükseltilir ve röleye iletilir.
Kazanın elektrik devresi
Kombinin elektrik devresi, gaz kazanının çalışması, ayarlanması ve kontrolü ile ilgili olan elektronik devre kartlarının ve bunların üzerindeki radyo elemanlarının ana bloklarının belirlenmesinden oluşur. Aşağıdaki şekilde:
A - kazan sıcaklık regülatörü (pasaporta göre, şalter kış - yaz) ve aslında kontrol voltajıyla değişebilen değişken direnç.
Hatayı sıfırlamak ve kombiyi yeniden başlatmak için B - düğmesi (Sıfırla).
С - kazan açık / kapalı (Güç).
Konfor modunu etkinleştirmek için D düğmesi.
E - muslukta sıcak suyun sıcaklığını düzenleyen direnç.
F, G, H, I - LED - çalışma veya ekipmanın arızalarını izlemek için göstergeler.
J - harici zamanlayıcı bağlamak için soket
K ve L sırasıyla pompa ve üç yollu vana için güç kaynağı röleleridir.
Fanın ve gaz vanasının M ve N - röle kontrolü.
O - kontrol panelini bağlamak için konektör.
P, Q, R, S - kıvılcım gücü, ateşleme gecikmesi, sıcaklık seçimi ve maksimum güçle düzgün ateşleme sağlayan jumperlar.
T, termostatın noktasında istenen sıcaklığı korumak için harici bir termostat bağlamanıza izin veren özel iki telli bir konnektördür.
U - kazanın elektronik kontrol devresinin güç kaynağı tarafının bir parçası olan besleme trafosu.
A11 - alev algılama sensörü
CN301 konnektörü, bir gaz vanası, üç yollu bir vana aktüatörü, bir sirkülasyon pompası ve bir ateşleme transformatörünün bağlı olduğu bir terminal bloğu A02 - A05 içerir.
CN201 konnektörü (kontaklar A06 - A10) su kaynağı ve geri dönüşü, baca sensörü (basınç anahtarı), su akış sensörü, modülatör için sıcaklık sensörlerini bağlar.
CN102 atlama teli A pozisyonunda, farklı sıcaklıklarda (sıvılaştırılmış veya gazlı) farklı kaloriler kullanıldığında, ısıtma brülörünün kazan brülörünün ateşleme gücünü ayarlamasına izin verir. Kurulum sırasında kırmızı gösterge yanıp söner. Ayar, gaz basıncını ayarlamayı içerir. Fabrika ayarlarına göre, toplam kazan kapasitesinin% 60'ına karşılık gelir.
CN101, A pozisyonunda, kontak gecikmesini, B pozisyonunda 2 dakikalık bir gecikmeyi kapatır.
CN104 - ısıtma sıcaklığı potansiyometresinin sınırlarını ayarlar. A pozisyonunda 38 - 44 derece, B pozisyonunda ise 42 - 82 derece.
CN100, maksimum ısıtma ve ateşleme gücünü ayarlıyor.
Elbette, Ariston UNO 24MFFI kazanı referans örneğinden çok uzaktır, ancak çoğunlukla birçok duvara monte edilen gaz kazanlarının çalışmasının özünü ortaya koymaktadır. Kazanın çalışma prensibi, işlevselliği internetten indirilebilen servis kılavuzundan daha ayrıntılı olarak bulunabilir.
Elektrikle çalışan kazanın çalışma prensibi ve elektrik devresi
Adından yola çıkarak, böyle bir kazanın ana enerji kaynağının elektrik olduğu açıktır. Bir elektrikli kombinin ana ısıtma elemanı bir ısıtma elemanı veya ısıtma elemanıdır. Görsel olarak, böyle bir kazan, sıradan bir gaz kazanından farklı değildir, bununla birlikte, çalışma prensibi tamamen farklıdır. Elektrik kullanımı dahili yapıcı maliyetini azaltmanıza izin verir, ancak ana sıcaklık sensörlerini terk etmek imkansızdır çünkü bu, kaza oranını büyük ölçüde artıracaktır. Bu nedenle, elektrikli kazanda, ısıtma elemanının daha az karmaşık bir elektronik kontrol sistemi ve güç stabilizasyonu sistemi yoktur. Elektrikli kazan oluşur:
1. Havayı tahliye eden ve sistemin "havalanmasını" engelleyen hava valfı.
2. Kazan sistemi ve odanın dahili radyatörlerini aşırı ısınmadan koruyan bir sıcaklık sınırlayıcısı.
3. Elektronik kontrol paneli - kazanın çeşitli sensörlerinden gelen verileri analiz eden ve sabit bir ayar sıcaklığını ve aynı zamanda bir güç regülatörünü tutan özel bir PID kontrol cihazı hibrit devresi. En basit haliyle, bir tristör devresidir. Bizim durumumuzda, bu ayrı bir ücrettir.
4. Elektronik kontrol paneli güç regülatörü tarafından kontrol edilir.
5. Isıtma elemanının içine gömülü olduğu bir termal tank. Düşük oksitlenmiş demir dışı metallerden yapılır.
6. “Islak rotor” ile sirkülasyon pompası - sistemdeki sıcak suyu basınçlandırır.
7. Su ünitesi - sistemde yeterli basıncı ve ısıtma elemanlarına voltaj sağlamak için su sirkülasyonunun varlığını bildirmek için kontrol panosuyla birlikte kullanılır.
8. Manometre - sistemdeki mevcut basınç değerini gösterir.
9. Emniyet boşaltma valfi - kritik basıncın (genellikle 3 bardan fazla) aşılması durumunda sistemdeki fazla suyu açar ve sıfırlar.
Bu kazanların 15 kW'a kadar yüksek bir güç tüketimi vardır. Bu nedenle, çoğunlukla büyük odalar için kullanılırlar ve üç fazlı bir AC şebekesine bağlanırlar. Aşağıdaki şekil elektrikli üç fazlı bir kazanın bağlantısının bir örneğini göstermektedir.
Kazan kontrol devresi
ŞEMA 1. Pompayı geciktirin.
Şek. 1.1 Elektrik devresi.
Şek. 1.2 Hidrolik devre.
Şek. 'Deki elektrik şemasında 1.1, kazan devresi pompasının hidrolik devre ile kapatılma gecikmesinin kontrolünü gösterir. 1.2.
Yönetilen öğeler: Kazan devresi pompası.
Kontrol elemanları: CRM-81J Gecikme Rölesi
mantık: Çoğu durumda, kazan devresi pompası doğrudan kazanda çalıştırılır. Kazanı kapattığınızda, kazan pompası da kapanır. Soğutma sıvısının sirkülasyonu durur. Bu anda kazanda sıcaklık yaklaşık 80 ºº ise, soğutma sıvısı kaynama mümkün ve acil durum termostatı tetikler. Gecikme rölesini kullanarak, kazan devresi pompasının ek çalışma süresini ayarlayabilirsiniz. Bu, boru hatlarından fazla ısının yayılmasına ve soğutma suyunun kaynamaya bırakılmasına izin verecektir.
tavsiyeler: Ek çalışma süresi için büyük bir değer ayarlamayın. Pompa için önerilen çalışma süresi 2 dakikadır.
ŞEMA 2. Yoğuşmaya karşı kazan koruması
Şek. 2.1 Elektrik devresi
Şek. 2.2 Hidrolik devre
Şekil.2.1'deki elektrik devresinde, hidrolik devreli düşük sıcaklık korozyonuna karşı kazan korumasının kontrolü gösterilmiştir. 2.2.
Yönetilen öğeler: servo toplayıcı / kazan.
Kontroller: Termostat TER-3C.
mantık: Dökme demir ısı değiştiricili kapasitif kazanlar kullanıldığında, kazanın dönüş sıcaklığının çok düşük olmaması gerekir. Dönüş sıcaklığı ayarlanan değerin altındaysa, termostat üç yollu vanayı çevirecek ve böylece soğutucu sıvı küçük boyler devresinde dolaşacaktır. Sıcaklık istenen değere ulaşır ulaşmaz termostat, soğutma suyunu kaynatıcıdan kazandan toplayıcıya ve ayrıca tüketicilere akacak şekilde döndürecektir. Sistemin baypas boru hattına monte edilmesi gereken “makyaj” kazan pompasının üç yollu valfi yerine kullanmak da mümkündür.
tavsiyeler: Değerin 48ºº değerinin altına veya kazanın dahili termostatının değerinin üzerine çıkmasına izin vermeyin.
ŞEMA 3. Kazan kontrolü ve kondensat koruması.
Şek. 3.1 Elektrik devresi
Şek. 3.2 Hidrolik devre
Elektrik devresinde Şekil. 3.1 Kazan baypas pompasının hidrolik devre ile kontrolünü gerçekleştirdi. 3.2.
Yönetilen öğeler: Kazan baypas pompası.
Kontrol elemanları: Çok fonksiyonlu elektronik kontrol TER-6.
mantık: Direk ve geri kazanlar arasındaki sıcaklık farkı programlanan değeri aşarsa, kazanın baypas pompası açılır.
tavsiyeler: Isı taşıyıcı sensörü, özel olarak tedarik edilmiş bir manşona monte edilmeli veya boru hattının metal bölümüne sabitlenmelidir. Temas yüzeylerinin ısı iletken macun ile kaplanması tavsiye edilir.
ŞEMA 4. Karıştırma vincinin yönetimi.
Şek. 4.1 Elektrik devresi.
Şek. 4.2 Hidrolik devre.
Elektrik devresinde Şekil. 4.1, Şekil 2'de gösterilen hidrolik devrelere göre sıcak zemin konturunun kontrolünü gerçekleştirmiştir. 4.2.
Yönetilen öğeler: servo devresi sıcak zeminler.
Kontrol elemanları: Termostat kontur sıcak zeminler.
mantık: Termostat TER-6, üst ve alt sıcaklık limitlerini ayarlar. Sıcaklık bu değerler arasındaysa, servoya hiçbir sinyal gönderilmez. Sıcaklık alt limitin altına düştüğünde, dört yollu vanayı açmak için servo sürücüye bir sinyal gönderilir ve buna bağlı olarak üst limit aşıldığında, servodaki termostat dört yollu vanayı kapatmaya başlar.
tavsiyeler: Soğutma sıvısı sensörü, pompadan sonra özel olarak tasarlanmış bir manşonda veya boru hattının metal bölümüne takılmış olmalıdır. Temas yüzeylerinin ısı iletken macun ile kaplanması tavsiye edilir.
düşünce: Belirtilen şemaya göre yerden ısıtma kontrolü, mevcut çözümlerin en ucuzudur. Sıcaklığın korunmasının doğruluğunu artırmak için STABIL kontrol cihazlarını kullanabilirsiniz.
ŞEMA 5. Isıtma ve sıcak su devreleri için pompa kontrolü
Şekil 5.1 Elektrik devresi
Şekil 5.2 Hidrolik devre
Şekil 5.1'deki elektrik devresinde, en basit kazan dairesinin, Şekil 5.2'de gösterilen hidrolik devre ile kontrolü gerçekleştirilmiştir.
Yönetilen öğeler: ısıtma sistemi pompası (SO), sıcak su kazanı pompası (DHW), kazan.
Kontroller: termostat S.О., termostat GVS.
mantık: Pompa C.O., bir oda termostatının (örneğin Honeywell CM67 veya DT200) talebi (kapanması) ile açılır / kapanır. Boyler boylerinin boylerleri, kazan termostatının talebi üzerine açılıp kapatılır (dahili olarak veya örneğin TER-3C). En az bir istek olduğunda boyler açılır. Öncelik anahtarı, DHW çalışma modunu paralelden önceliğe değiştirir (DHW termostatından bir talep kapatıldığında, SO pompası kapalıdır).
tavsiyeler: Kazanın dahili termostatı, kazan termostatının 15 - 20 ° C üzerinde bir sıcaklığa ayarlanmalıdır.
ŞEMA 6. Üç yollu "kolektör / kazan" vincinin kontrolü.
Şekil 6.1 Elektrik devresi.
Şekil 6.2 Hidrolik devre.
Şekil 6.1'deki elektrik devresi, Şekil 6.2'de gösterilen hidrolik devre kullanılarak sıcak su tedarikinin öncelikli olarak hazırlanmasını yönetir.
Yönetilen öğeler: servo toplayıcı / kazan, kazan.
Kontroller: Boyler boyler termostatı (dahili veya örneğin TER-3C).
mantık: DHW termostatı (kısa devre) talebi üzerine, üç yollu bir vana ile servo sürücü, kazanı ısıtmak için akışı açacaktır. Kombi içindeki sıcaklık gerekli değere ulaşır ulaşmaz termostat açılacak ve servo üç yollu vanayı başlangıç konumuna getirecek, soğutucuyu toplayıcıya ve ayrıca tüketicilere yönlendirecektir.
tavsiyeler: Kazanın dahili termostatı, kazan termostatının 15 - 20 ° C üzerinde bir sıcaklığa ayarlanmalıdır.
ŞEMA 7. Kazanın, DHW devresinin ve toplayıcı devresinin kontrolü.
Şek. 7.1 Elektrik devresi.
Şek. 7.2 Hidrolik devre.
Elektrik devresinde Şekil. 7.1 Boyler hazırlama devresinin ve kombinin hidrolik devreye göre kontrolü gerçekleştirilir. 7.2.
Yönetilen öğeler: servo toplayıcı / kazan, kazan.
Kontrol elemanları: İki kanallı termostat TER - 4.
mantık: DHW'den gelen ısı talebi durumunda (2. kanalın kapanması), servo, kazanı ısıtmak için üç yollu vanayı çevirir ve böylece DHW'nin önceliğini sağlar. Geçiş rölesi sayesinde kazanı açıyor. 1. kanal tetiklendiğinde (kolektördeki soğutucu sensörüne göre), kazanın harici kontrol kontakları doğrudan TER - 4 termostatından kapanır. Isı için en az bir talep olduğu sürece, kazan açılır.
tavsiyeler: Termostat kanallarının sıcaklığını dahili boyler termostatının ayarının üstüne ayarlamayın.
ŞEMA 8. Kazanın kontrolü ve doğrudan ısıtma devresi.
Şek. 8.1 Elektrik devresi.
Şek. 8.2 Hidrolik devre
Elektrik devresinde Şekil. 8.1 kazanın hidrolik şemasına göre kontrolünü gerçekleştirdi 8.2.
Yönetilen öğeler: kazan.
Kontrol elemanları: çok fonksiyonlu elektronik kumanda TER-6, oda termostatı Honeywell DT200.
mantık: Kazan, oda termostatından gelen bir sinyalle açılır / kapanır. Oda termostatı söndüğünde radyatörlerin derinlemesine soğumasını önlemek için, dışarıdaki sıcaklığın 10-15 ° C olması koşuluyla, “arka su” sıcaklığının 40-45 ° C arasında tutulması önerilmektedir.
tavsiyeler: Dış sıcaklık sensörünü binanın kuzey tarafına takın. Isı taşıyıcı sensörü, ısıtma devresi pompasından sonra özel olarak tasarlanmış bir manşonda veya boru hattının metal kısmına takılmış olmalıdır. Temas yüzeylerinin ısı iletken macun ile kaplanması tavsiye edilir.
ŞEM 9. Boyler devresi ve bir ısıtma devresi ile kazan dairesinin kontrolü.
Şek. 9.1 Elektrik devresi.
Şekil 9.2 Hidrolik devre.
Şekil 9.1'deki elektrik devresinde, ısıtma devresinin havaya bağımlı kontrolü ve sıcak suyun öncelikli olarak hazırlanması Şekil 8'de gösterilen hidrolik devreye göre gerçekleştirilir. 9.2.
Yönetilen öğeler: servo S.O., servo kolektör / kazan ve kazan
Kontrol elemanları: ERT - 01 hava durumuna bağlı kontrol, kazan termostatı
mantık: DHW'den (termostat devresi) ısı talebi varsa, servo üç yollu vanayı kazana çevirir ve böylece DHW'nin önceliğini sağlar. Servo S.O. Servo motoru açmak / kapamak için nabız sinyalleri üreten hava durumuna bağlı PID regülatörü ERT - 01'i yönetir. En az bir devreden gelen ısı talebi olduğunda boyler açılır. Isıtma devresinden gelen talep, servo limit anahtarı vasıtasıyla oluşturulur, yani. istek sadece servo "kapalı" aşırı konumda olduğunda geçerli olmayacaktır.
ŞEMA 10. İki ısıtma devresi ve sıcak su devresi ile bir kazan dairesinin yönetimi.
Ris.10.1 Elektrik devresi.
Şek. 10.2 Hidrolik devre.
Şekil 10.1'deki elektrik devresinde, iki ısıtma devresinin kontrolü, DHW ve kazanın hidrolik devreye göre hazırlanması için bir devre uygulanmaktadır.
Yönetilen öğeler: Servo S.O., sıcak zeminlerin servo sürücüsü, servo sürücü kolektörü / kazan ve kazan
Kontrol elemanları: hava durumuna bağlı regülatör ERT - 01, termostat TER-6, boyler termostatı (dahili veya TER-3C)
mantık: Sistemin algoritması bir öncekiyle aynıdır (bkz. CHART 9). Alttan ısıtma için ek bir kontur eklendi, bu işlem daha önce açıklandı (bkz. CHART 4).
ŞEMA 11. İki kazan kademesinin kontrolü (iki kademeli boyler).
Şek. 11.1 Elektrik devresi.
Şek. 11.2 Hidrolik devre.
Elektrik devresinde Şekil. İki kazanın 11.1 kontrolü hidrolik şemasına göre uygulanır. 11.2.
Yönetilen öğeler: iki kazan
Kontroller: çok fonksiyonlu elektronik kontrolör TER-6
mantık: Kolektördeki sıcaklık programlanan değerin altına düştüğünde, ilk boyler açılır. Büyük miktarda ısı analizi nedeniyle, düşüş devam ederse ve ikinci değere ulaşırsa (ilk eksi programlanabilir farktır), ikinci kazan devreye girer.
tavsiyeler: Termostat kanallarının sıcaklığını dahili kazan termostatlarının ayarlarının üstüne ayarlamayın. TER-6 kontrolöründe, sistem sıçrama etkisinin ortadan kaldırılması için yanıt gecikmesini en az 10 saniye süreyle programlayın.
ŞEMA 12. İki kazanlı kazan dairesinin (iki kazandan oluşan kaskad), iki ısıtma devresinin ve doğrudan sıcak su devresinin yönetimi.
Ris.12.1 Elektrik devresi.
Ris.12.2 Hidrolik devre.
Elektrik devresinde Şekil. 12.1, iki ısıtma devresinin kontrolünü, sıcak su kaynağının hazırlanması için bir direkt devreyi ve hidrolik devreye göre iki kazan kademeli kademesini uyguladı.
Yönetilen öğeler: Servo S.O., yerden ısıtma, boyler pompası, ısıtma pompası, yerden ısıtma pompası ve iki kazan için servo motor.
Kontrol elemanları: Hava durumuna bağlı regülatör ERT - 01, iki dijital termostat TER-6, kazan termostatı (dahili veya TER-3C), güç rölesi VS308K.
mantık: Sıcaklık programlanan değerin altına düştüğünde, ilk boyler açılır. Büyük miktarda ısı analizi nedeniyle, düşüş devam ederse ve ikinci değere ulaşırsa (ilk eksi programlanabilir farktır), ikinci kazan açılır.
DHW'den gelen ısı talebi (termostat devresi) ortaya çıktığında, kazan pompası açılır ve zemin altı pompası kapanır ve böylece DHW'nin kısmi önceliği sağlanır.
Isıtma sisteminin (S.O.) dört yollu vanası, hava-bağımlı PID-regülatör ERT-01 tarafından kontrol edilir ve servo sürücüde “açma” / “kapanma” sinyalleri verir.
TER-6 termostatı yerden ısıtma (TP) için üst ve alt sıcaklık sınırlarını ayarlar. Sıcaklık bu değerler arasındaysa, servoya hiçbir sinyal gönderilmez. Sıcaklık alt limitin altına düştüğünde, dört yollu vanayı açmak için servo sürücüye bir sinyal gönderilir ve buna bağlı olarak üst limit aşıldığında, servodaki termostat dört yollu vanayı kapatmaya başlar.
tavsiyeler: Termostat kanallarının sıcaklığını dahili kazan termostatlarının ayarlarının üstüne ayarlamayın. TER-6 kontrolöründe, sistem sıçrama etkisinin ortadan kaldırılması için yanıt gecikmesini en az 10 saniye süreyle programlayın.
Isı taşıyıcı sensörler, pompadan sonra özel olarak tedarik edilmiş bir manşonda veya boru hattının metal kısmına takılmış olmalıdır.
Temas yüzeylerinin ısı iletken macun ile kaplanması tavsiye edilir.
Not 1: Belirtilen şemaya göre yerden ısıtma kontrolü, mevcut çözümlerin en ucuzudur. Sıcaklığın korunmasının doğruluğunu artırmak için STABIL kontrol cihazlarını kullanabilirsiniz.
Not 2: Verilen hidrolik şema zaten kontrol için oldukça karmaşıktır, bu nedenle tek blok (ve daha pahalı) kontrolörlerin kullanılması tavsiye edilebilir. RVT 2b + m + HW ve Honeywell SMILE DSC 7-21, KSE (Elfatherm Kromschroeder) kontrolörleri bu şemayı kontrol etmek için uygundur.
Sitemizdeki tüm soru ve önerileriniz için lütfen wadmin hydrotherm.ru adresine gönderin,
satın alma ve teknik konularda - hidrolojik yandex.ru,
veya forum.
Isıtma sistemleri için otomasyon.
Telif Hakkı © HydroMontazh, 2010
220 ve 380 Volt Elektrot Kazanı Bağlantı Şeması
Tek fazlı ağ
Cihazın gücü küçükse (maksimum 7 kW), 220 V'ye bağlanmasına izin verilir. Bu durumda, makineyi kırmak için bir fazın yapılması ve doğrudan santral barasından sıfırlanması önerilir. Ayrıca, elektrik çarpmasından korunmak için şasiyi ısıtıcının gövdesine bağladığınızdan emin olun.
Bu nedenle, bir elektrot ısıtma kazanı bağlamak için en basit elektrik devresi aşağıdaki gibidir:
Manyetik starter ekipman kontrolünü basitleştirir. Termostattaki sıcaklık ayar noktasını aştığında (veya tersi aşağıya düşerse), manyetik starter elektrikli kombi açıp / kapatacaktır. Bu çok kullanışlı ve ısıtma sistemini otomatik hale getirmenize izin veriyor.
Su ısıtıcı aşağıdaki gibi ısıtma sistemine bağlanır:
Üç fazlı ağ
Yüksek güçlü bir elektrikli kombi bağlamak istiyorsanız, üç fazı kullanmanız gerekir. 380V iyonlu kazanın bağlantı şeması aşağıdaki gibi olmalıdır:
Burada kablolama biraz daha karmaşıktır. Gördüğünüz gibi, üç aşama önce otomata gider ve tek fazlı bir iletkenden telin bir dalını sirkülasyon pompasına hizmet eden ayrı bir tek kutuplu otomatiğe yaptılar. Devre kesiciden güç, manyetik marş motoruna ve buradan kazan terminallerine gider. Sıfır iletken her bir cihaza ayrı olarak bağlanır: bir pompa, bir sıcaklık kontrolörü, bir su ısıtıcısı. Topraklamayı unutmayınız, kendi ellerinizle kasadaki özel bir terminale bağlanmalıdır.
Videodaki birkaç popüler bağlantı şemasını da izleyebilirsiniz:
Elektrot kazanı için yedek ısıtma kaynağı olarak kablo bağlantı şemasına ilgi duyuyorsanız, bu kurulum seçeneğini öğrenmenizi öneririz:
Teller yukarıdaki yöntemlerden biriyle 220 ya da 380 V'a bağlanır. Ayrıca tüm kurulum işlemini açıkça gösteren videoyu izlemenizi tavsiye ederiz:
Bu nedenle, ısıtmanın elektrot kazanı elektriğe ve ısıtma sisteminin kendisine bağlanması için tipik şemalar sağladık. Su ısıtıcılarının popüler üreticisi - Galán şirketi, her fazı üç fazlı bir elektrik şebekesinde ayrı bir tek kutuplu otomat üzerinden gerçekleştirmeyi tavsiye ediyor. Böylece, ısıtma gücünü manuel olarak ayarlamak, her elektrota giden gücü kapatmak, kapatmak veya tersine çevirmek mümkündür.
Elektrikli ısıtma kazanı kontrolü (Bölüm 1)
Önerilen mikrokontrolör kontrol ünitesi, “EVAN EPO-7.5 / 220 B” elektrikli ısıtma kazanı standart kontrol ünitesini değiştirecek şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Diğer elektrikli ısıtıcıları kontrol etmek için de kullanılabilir.
"EVAN EPO-7.5 / 220 B" kazanının satın alınmasından ve kurulmasından sonra, içinde bulunduğu kontrol ünitesinin eksikliklerini ortaya çıkardı. Ana sistem, kazana monte edilen üç adet elektrikli ısıtıcının aynı anda açılması ve kapatılmasıdır. Ağdaki sonuçta meydana gelen ani akım ve voltaj düşüşleri o kadar büyüktür ki, onlar tarafından desteklenen bazı elektronik cihazların arızalanmasına neden olurlar. Onların başarısızlıkları bile oldu. Buna ek olarak, tüm evin üzerine fırlatılan set sıcaklığını korumak için ısıtıcıları periyodik olarak açıp kapatan güçlü bir kontaktör ve üzerine monte edildiği ünite düşerek çarpana kadar “zıplayarak” duvara asıldı. Bu üniteyi tamir etmemeye, mümkünse yeni bir tane geliştirip üretmeye, mümkünse eksiklikleri ortadan kaldırmaya ve yapılan fonksiyonları genişletmeye karar verildi.
Yeni kontrol ünitesi elektronik anahtarlama ile dört kanallı yapıldı. Üç kanal, ısıtıcıları bir zaman aralığıyla kontrol eder, bu da şebekeden tüketilen akım akımını önemli ölçüde azaltır. Kontaktör, yalnızca kazanın aşırı ısınması durumunda ısıtıcıların acil olarak kapatılması için kullanılır. Dördüncü kanal, ısıtma sisteminin su pompasını kontrol eder. Pompa kapatıldığında ve daha sonra ısıtma sistemine sıcak su sağlamak için kazanın önceden belirlenmiş bir sıcaklığa hızlıca ısıtılması modu vardır.
Yeni sistem, eski olana benzer şekilde, kazanın çıkışındaki su sıcaklığını dengeler, ancak girişteki stabilizasyonuna geçmek mümkündür. Bir oda sıcaklığı sensörünü kontrol ünitesine bağlarsanız, sistem otomatik olarak bu parametrenin sabitleme moduna geçer.
Yeni kontrol ünitesinin sıcaklık sensörleri ve aktüatörler (ısıtıcı ve su pompası) ile birlikte bir diyagramı Şek. 1. Isıtma sistemi, güç kaynağı modülüne şebeke gerilimi sağlayan SA1 anahtarı ile açılır ve kapanır. Bundan sonra, kontrol ünitesinin diğer tüm modülleri çalışmaya başlar. EK1-EK3 ısıtıcılarda, 220 V voltajı, KM1 kontaktörü, SA3-SA5 devre kesiciler ve mikro denetleyici modülünde üretilen sinyallerle kontrol edilen triyak anahtarlarının modülü aracılığıyla sağlanır. Kontaktör tipi - NC1 -25. Kombi normal çalışıyorsa, kontakları kapalıdır.
Otomatik makine SA2'yi ve triyak modülünün kanallarından birini içeren su pompasını harekete geçiren motor kontrol devresi M2, sadece KM1 kontaktörü tarafından açılmasının sağlanamamasından farklıdır. Isıtıcıların acil durumda kapatılması durumunda, pompanın çalışmaya devam etmesi, ısıtma sisteminde suyun sirkülasyonunu ve hızlandırılmış soğutmasını sağlamak gerekir. Triyakların ısı pompaları, ısıtıcıları ve pompayı çalıştırarak, 12 V'luk bir besleme gerilimi ile 80x80x20 mm boyutlarında iki hızlı bir bilgisayar fanı M1'i üfler.
İki renkli LED'ler HL1-HL4 triyak anahtarlarının modülüne bağlanır. Ana voltajı, ilgili triyak anahtarların girişlerine uygulandığında kızarmanın kırmızı rengindeki kristalleri açılır ve yeşiller, triyaklarını açarken yanar. İkinci durumda, LED ışığının rengi sarıya döner, bu da şebeke voltajının ısıtıcıya veya pompaya uygulandığını gösterir. Diyot VD1-VD8, LED'leri ters voltajdan korur.
Kazanı (BK1), girişinde (BK2) ve ısıtılan odada (BK3) hava sıcaklığından çıkan suyun sıcaklık sensörleri, bir güç kaynağı modülü ve modüller arası bağlantılar aracılığıyla mikro denetleyici modülüne bağlanır. BK1 - BK3 sensörlerinin terminallerinde, filtre parçaları monte edilir (sırasıyla R1C1, R2C2, R3C3). Sensörlerin 1, 2 no'lu terminallerine ve dirençlerin serbest terminallerine, şemaya göre, USB-A fişli fişlere sahip standart USB kablolarının kısa bölümlerinin telleri lehimlenir.
VK1 ve VK2 sensörlerinin durumları gibi, tüm "iç" maddelerin çıkarıldığı standart otomotiv soğutucu sıcaklık sensörleri 19-3828 kullanılır. DS18B20 sensörleri, kendilerine lehimlenen parçalar ve kabloların uçları ile birlikte otomotiv dolgu macunu ile oluşturulan ve doldurulmuş boşluklara yerleştirilir.
Dolgu macunu sertleştikten sonra, BK1 sensörü, kazanın çıkışında önceden mevcut olan su sıcaklık sensörüne vidalanır. Çap ve iplik aralığı uygun. BK2 sensörünü monte etmek için, boru hattına kazana su besleyen dişli bir delik ile bir ekleme yapmak gereklidir.
VCR sensöründe ve buna giden kablonun ucunda, dış etkilere karşı korumak için, bir parça ısıyla büzülebilir tüp takılır. Bu sensör, ısı kaynaklarından uzakta ve taslaklardan korunan uzak bir yere yerleştirilmiştir.
Güç kaynağı modülünün X5 konnektörü ve modüller arası bağlantılarla, VK1-VKZ sensörleri USB-A soketli USB uzatma kablolarından oluşan kablolarla bağlanır. Termik şalter SF1 olarak, suyun kabul edilemez bir şekilde aşırı ısınması sinyali, TM108 - standart otomotiv motor soğutma sistemi fan anahtarı kullanılır. Kazana monte edilecek yer mevcuttur, dişin çapı ve çapı uygundur. Kazanın içindeki su sıcaklığı 92 o C'ye ulaştığında, bu anahtarın kontakları kapanır, bu da KM1 kontaktörü tarafından armatürün hemen serbest bırakılmasına ve tüm ısıtıcıların kapatılmasına neden olur. Su sıcaklığı 87 o C'ye düştüğünde SF1 anahtarının kontakları açılır.
Sensör sinyallerini analiz etmek ve sistemdeki ısıtıcılar ve diğer cihazlar için kontrol sinyalleri üretmek için, [1] 'de tarif edilen bir evrensel mikrodenetleyici modülü özel olarak geliştirilmiş bir program ile kullanılmıştır. Grafik LCD'yi değiştirmek için LED göstergelerini değiştirmek için, modül hafif bir arıtma işlemine tabi tutulmuştur. LCD kontrastını ayarlayan düzeltme direnci R15 kaldırıldı (modül elemanlarının numaralandırılması [1] 'de Şekil 1'deki şemaya göre). Bunun sonucunda serbest bırakılan X4 konektörünün iki pini, LED göstergeleri için ek kontrol sinyalleri iletmek için kullanıldı. Bunun için pin 2, PC7 çıkışına (pin 28) bağlanır ve 18 pin DD1 mikro kontrolcünün PD7 çıkışına (pin 30) bağlanır.
LED ekran ve kontrol modülünün LCD'si yerine mikrodenetleyici modülüne bağlanan LED'in bir diyagramı şekil l'de gösterilmiştir. 2. Kombinin çalışması hakkında bilgi veren ortak bir katot ile üç haneli yedi elemanlı LED göstergeler HG1 - HG3 vardır. Isıtma sisteminin seçilen çalışma moduna bağlıdırlar.
Mikrodenetleyici HG1-HG3 göstergeleri üzerinde, seri olarak bağlanmış sekiz bitlik bir kaydırma yazmacının, gösterge elemanlarının anotlarına sağlanan paralel bir koda dönüştüğü bir seri 24-bit kodu formunda gösterim için bilgi üretir. Bu kayıtların birincisi mikro denetleyici modülünde (şemasına göre DD2) bulunur. Bu HG1 göstergesi hizmet vermektedir. Diğer ikisi (göz önüne alınan ekran modülündeki DD1 ve DD2) sırasıyla HG2 ve HG3 göstergelerine hizmet eder. 24 bit kayıttaki ilk, DD2 registerının yüksek sırasının değerini yükler, son - microcontroller modülünün DD2 registerının alt sırasının değeri.
Ekran modülünün LED'leri HL1-HL3, sırasıyla mikro kontrol modülü, EK1, EK2 ve EKZ tarafından üretilen ısıtıcı kontrol sinyallerini gösterir. LED HL4, kazandaki su sıcaklığı düştüğünde ve HL5 - büyüdüğünde yanar. SB1-SB4 düğmelerinin kullanılması, sistemin çalışma modlarını değiştirir ve parametrelerini değiştirir.
Şek. 3'te sunulan triyak anahtarları modülünün diyagramı 3. Dört aynı kanalı vardır. Her birinin elemanlarının referans isimleri, kanal numaralarıyla eşleşen öneklerle temin edilir. Mikrodenetleyici modül tarafından üretilen kontrol sinyalleri, kontrol ve çalıştırma devreleri arasında galvanik izolasyon sağlayan, X1 konektöründen triak optocoupler 1U1-4U1'in yayan diyotlarına beslenir.
Uygulanan optokuplörler MOC3063 [2], fotoğraf aynalarının açılma anları için kendilerine uygulanan voltajın sıfıra düştüğü anlara bağlanma noktalarına sahiptir. Bu, anahtarlama gürültüsünün seviyesini önemli ölçüde azaltır. Anahtarların anahtarlama elemanları, fan M1 tarafından üflenen ısı alıcıları üzerine monte edilmiş güçlü triyaklar 1VS1-4VS1'dir (Şekil 1'e bakın).
Konektörün X3'e bağlanan bu fanın kontrol ünitesi, transistör VT1 üzerinde toplanır. Fan açılma sinyali, mikro denetleyiciden X2 konektörüne X1 üzerindeki bir sinyalin görünümü ile eşzamanlı olarak gelir, bu da ısıtıcıların herhangi birini açar ve ısıtıcıların sonundan sonra belirli bir süre sonra çıkarılır. Bu ısıtılmış triyakların hızlı soğutulmasını sağlar.
Anahtarlama kanallarının tüm güç girişleri (1R5-4R5 dirençler aracılığıyla) ve çıkışları (1R6-4R6 dirençler aracılığıyla), anahtarların girişlerine (XT1-XT4 kontakları) besleme geriliminin gösterge ışıklarının ve konektör kontaklarındaki görüntüsünün bağlı olduğu XP4 konektörüne bağlanır. X5, ısıtıcılar ve pompa bağlı.
Şek. Şekil 4, modül arası modüler bağlantıların ve güç düşük güç düğümlerinin bir diyagramını göstermektedir. Transformatör T1, 220 V ile 15 V arasındaki şebeke voltajını düşürür, daha sonra diyot köprüsü VD1'i düzeltir. C2 ve C3 kondansatörleriyle pulsasyonları yumuşattıktan sonra, düzeltilmiş voltaj DA1 ve DA2 integral stabilizatörlerini stabilize eder. İlk önce mikroişlemci modülüne güç sağlamak için röle K1'e ve fan M1'e (bkz. Şekil 1), ikinci 5 V'ye güç vermek için 12 V'luk bir voltaj üretir. Güç kaynağı modülü ayrıca, transistör VT1 ve röle K1'den oluşan ısıtıcıların acil olarak kapatılması için bir kontrol ünitesi içerir.
HZ konnektörü mikro denetleyici modülüne ve X4'e - sıcaklık sensörleri ile bağlanmıştır. X5 konektörü, ısıtıcı ve pompa kontrol sinyallerini ve ayrıca anahtarlama modülü için besleme voltajlarını çıkarır.
Kazan kontrol ünitesinin her modülünün detayları, 1,5 mm kalınlığında cam elyaftan yapılmış ayrı bir baskılı devre kartı üzerine monte edilmiştir. Mikrodenetleyici modül kartının çizimi [1] 'de mevcuttur. Giyotin R15 üzerine takılı değildir ve X4 konektörünün 2 ve 18 no'lu iğneleri, mikrodenetleyicinin önceden belirtilen pinlerine yalıtılmış telden gelen jumperlarla bağlanır. Başka hiçbir değişiklik gerekli değildir.
1. Kiba V. Grafik LCD'li evrensel mikrodenetleyici modülü. - Radyo, 2010, No. 3, s. 28-30.
2. 6-pin DIP sıfır çapraz fototriac sürücü optokuplör. - http://mkpochtoi.narod.ru/ MOC3061_MOC3062_MOC3063_zerocross_ ds.pdf.
Yazar: V. Kiba, Kamensk-Shakhtinsky, Rostov bölgesi
Elektrik kazanı için otomatik ekipman eller
Bir elektrikli ısıtma kazanı nasıl yapılır kendiniz yapın
Isıtma sisteminin kalbi, çeşitli enerji türlerini ısıya dönüştüren bir cihazdır. Malzemelerin, bileşenlerin ve aletlerin kullanılabilirliği ile her türden bir ünitenin bir dizi verimli ve ekonomik modelinin üretilmesi kolaydır (ayrıca okuyun: “En ekonomik ısıtma kazanını seçerek artıları ve eksileri dikkate alarak”). Ayrıntılı bir şema, tercihen adım adım açıklamaların yanı sıra belirli bir düzeyde teknik bilgi ve metal işleme becerileri gerektirir.
Ev yapımı elektrikli ısıtma kazanı
Kavramsal olarak, kazan, termoelektrik ısıtma elemanlarının hermetik olarak gömülü olduğu soğutma sıvısı için bir alıcıdır. Ünite yapısal olarak, çevrimsel çalışmayı kontrol etmek ve termal enerji üretme sürecini otomatikleştirmek için bir birim içerir.
Nominal gücü 6 kW olan en yaygın kazanlar. Izgarada böyle bir tüketim yükü, 2 kW veya 1.5 kW kapasiteli ısıtma elemanlarının paralel bağlantısıyla elde edilir. Kural olarak, bir elektrikli cihazın benzer performansları Kurum yetkilileriyle iletişim kurmak için gerekli değildir, 220V voltaj ile şebekeye bağlanmanızı sağlar ve bir apartman dairesi veya iyi yalıtılmış özel bir ev için ısıtma sağlar.
Alternatif tipler ile birleştirerek elektrikli ısıtmanın kullanılması tavsiye edilir. Bu, en ekonomik stratejiyi geliştirmenize izin verir (aynı zamanda okuyun: "En ekonomik elektrikli ısıtma kazanı nasıl seçilir: görelim"). Geceleri evdeki ısıyı elektrik yardımı ile muhafaza etmek, iki tarifeli bir sayaç varsa, gün içinde sahiplerinden çok daha ucuza mal oluyor. Katı yakıt veya gaz kazanı gün içerisinde çalışmaya başlar.
Kendi elinizle bir elektrikli kazan oluşturma, evde güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayan yönlere dikkat etmeniz gerekir. Her şeyden önce, ısıtma devresinden hava kabarcıklarının otomatik olarak çıkarılmasından sorumlu olan kazanı bir cihaza kurmak planlanmaktadır. Kazanın ısıtma elemanları, bir kez hava yastığında, hemen arızalanır (ayrıca şunu okuyunuz: "Uzmanların deneyimini göz önünde bulundurarak, indüksiyonlu ısıtma kazanlarını kendi ellerimizle yapıyoruz"). Otomasyonun arızalanması veya boru hatlarının tıkanması nedeniyle elektrik ünitesini sistemdeki yüksek basınçtan koruyan bir özellik, mekanik tipte bir patlatma vanasıdır. Basınç, 0.3 MPa'lık eşiği aştıktan sonra fazla miktarda soğutma suyunu kanalizasyon sistemine boşaltır.
Çalışma üzerinde etkili kontrol ve ısıtma sisteminin durumunu hızlı bir şekilde değerlendirme yeteneği için, ev yapımı elektrikli kombinin sensörlerle donatılmış olması gerekir: basınç (basınç göstergesi), sıcaklık (termometre). Kombiyi açma ve kapama döngüsünün kontrolü, termomekanik prensibe dayanarak otomasyona tahsis edilmiştir (daha fazla bilgi için, “Isıtma sistemlerinin hava durumuna bağlı otomasyonu, örneklerin kullanıldığı kazanlar için otomasyon ve kontrolörlerle ilgilidir”). Otomatik kontrol ünitesinin kullanımı enerji tüketimini korumanıza ve uzun süre konforlu bir iç ortam sıcaklığını korumanıza olanak tanır (“Elektrikli kazan: enerji tüketimi - uygun maliyetli hesaplamalar”).
Artık gaz kazanlarında kullanılmak üzere geniş bir yelpazede mekanik termostatlar sunulmaktadır. Elektrikli bir kazana komut göndermek için mükemmeldir - üretilen üniteye otomatik ekipman takarlar. Çalışmalarının özü, kazan aktivasyon mekanizmasının, teller (erişteler) yardımıyla belirli bir odaya getirilen, plaka tipi bir termostat üzerindeki bağımlılığına dayanmaktadır. Bu odanın sıcaklığı, ısıtma cihazına sinyaller için bir gösterge olacaktır. Özel bir alaşımdan yapılmış bir metal plakanın belirli bir sıcaklıkta doğrusal olarak genleşmesi, elektrik devresini kapatır veya devre dışı bırakır ve kazanın durumunu etkiler: açar ve kapatır (ayrıca okuyun: “Kendi elinizle elektro-şömine: sadece karmaşık”).
Isıtmaya yönelik ev tipi elektrikli kazanların internette temsil edildiği tüm çeşitlilikle, bağlantılarının temel kuralları korunur.
- Isınma için ev yapımı elektrikli bir kazanın gövdesindeki akımın nüfuzunu ortadan kaldıran güvenilir topraklama;
- Güçlü bir tüketicinin bağlantısı doğrudan elektrik akımı girişinden konut içerisine yapılmalıdır, devrenin kesilmesi, devrenin anormal durumlarında cihazı kapatan otomatik bir anahtar ile mümkündür.
- Bağlantı kablosu, kazanın nominal yüküne karşılık gelmelidir;
- Diğer tip kazanlara paralel olarak bağlı olan vanalar, anahtarlı ısıtma ünitesinin çalışmasına müdahale edemez ve servis çalışması yapmak veya ısıtma elemanlarını değiştirmek için kazanın ısıtma devresinden çıkarıldığından emin olmalıdır.
Böylece, kendi elinizle bir elektrikli ısıtma kazanı yapmış olmanız, ürünün kurulumunu bağımsız olarak gerçekleştirebilir, ancak yine de bir uzmana danışmanız tavsiye edilir. Bu, kurulumun profesyonellik eksikliğiyle ilişkili çarpışmaları önlemek için, kazanın çalışmasını doğru bir şekilde ayarlamanıza izin verecektir. Kombine bir ev ısıtması durumunda, ısıtma devresi işleminin bir veya başka bir ısı kaynağından değiştirilmesine erişimin, geçiş algoritmasına aşina olan bir yetişkin tarafından gerçekleştirilmesi gerektiği önemlidir. Bu öneriler sayesinde, özel bir evde kendi ellerinizle elektrikli ısıtma yapabilirsiniz.
Geribildirim bırakın:
Elektrikli kombi kendiniz yapın: Buluşa 5 adım
Modern ısıtma cihazları oldukça basit bir tasarıma sahip olup, ısıtma sistemi, özel bir evin işletilmesi ve inşasında dikkat çekicidir. İşinin etkinliği, birçok faktöre bağlıdır: iyi düşünülmüş bir eleman düzeni ve kalitesi, tipi ve kazan tipi, kapasitesi. Piyasada bir elektrikli kazanın onurlu bir yer kapladığı çok sayıda kazan vardır. Genellikle kazan pahalı bir cihazdır, ancak ısıtma sisteminizin kusursuz bir şekilde çalışacağı ve kendi elinizle elektrikli bir kazan yapacağınız bir dizi seçenekte tasarruf edebilirsiniz.
Hazır alın veya elektrikli bir kazan yapın kendiniz yapın
Hazır bir satın almak ya da kazanı kendiniz yapmak için bir seçim yapmak için, seçtiğiniz kazan tipinin size gerçekten uygun olup olmadığını biraz anlamanız gerekir. Herhangi bir tip kazanı kurma arzusu zor olmayacaktır.
Elektrikli bir kazanda ana eleman, içinde ısıtıcının sabitlendiği tanktır.
Ana ısıtma kazanı türleri:
- Gaz. Bu tip kazanların kendi başınıza üretilmesi tavsiye edilmez, çünkü evde uygulanamayan gaz cihazlarına özel gereksinimler uygulanır.
- Elektrik. Hem operasyonda hem de tasarımlarında oldukça iddiasız. Böyle bir kazan, kurulum ve güvenlik için düşük gereksinimler nedeniyle, evde inşa etmek mümkündür.
- Sıvı yakıt Yapısal olarak basit fikstürler. Bununla birlikte, yakma haznesine yakıt besleyen enjektörlerin ayarlanması ve maliyeti konusunda bir zorluk vardır. Böyle bir kazanın satın alınmasından veya yapılmasından önce birkaç kez düşünülmelidir.
- Katı yakıt Çok yönlülüklerinden dolayı piyasaya çok fazla talep var, çünkü bunlar hemen hemen her koşulda ve herhangi bir objede, özelden ticari ve endüstriyel olarak kullanılabilir. Tasarım ve bakım konusunda iddiasız ve basit.
Malzemenin oynadığı önemli rol, ısıtma sisteminizden oluşacaktır. En dayanıklı malzeme paslanmaz ısıya dayanıklı çeliktir. Ama aynı zamanda en pahalı malzeme, çünkü işleme özel ekipman gerektiriyor. Dökme demir, paslanmaz çelikten daha ucuzdur, aynı zamanda işlenmesi zordur. Genellikle kazanların üretimi için 4 mm kalınlığında çelik sac kullanın. Bu malzeme, dayanıklılık ve güvenilirlik için mükemmel özelliklere, ayrıca özel teknolojik ekipmanlara gerek kalmadan evde işlenmeye uygundur.
Bir kaç sırrı: elektrikli kazan nasıl yapılır
Kazan tipinin belirlenmesindeki son nokta, dikkate alınması gereken bir takım soruların cevabı, yani kazanın kullanılacağı koşullar olacaktır.
Isıtma kazanı tasarımını etkileyen koşullar:
- Malzemelerin bulunabilirliği ve maliyetleri;
- Çalışacakları yakıt tipi;
- Soğutma sıvısının sirkülasyon yöntemi ve prensibi.
Böylelikle, her tip kazanın çalışma prensiplerini ve çalışma prensiplerini incelediniz, ısıtma ünitesini kurmayı planladığınız yeri, maliyelerinizi analiz ettiniz, tüm şartları dikkate aldınız ve seçiminiz elektrik kazanı üzerine düştü.
Elektrik kazanlarının büyük bir dezavantajı yüksek güç tüketimidir. Bunları evinizde ek bir ısı kaynağı olarak veya periyodik ısıtmanın yapıldığı yerlerde, örneğin bir garajda veya bir kır evinde monte etmeniz önerilir.
Elektrikli kombinin ana elemanı ısıtıcıdır (termoelektrik ısıtıcı). Elektrik enerjisini sıcağa dönüştürmek için kullanılır. TEN tamamlanmış formda edinilir ve evin alanı ve sistemin kapasitesi dikkate alınarak bireysel olarak seçilir. Örneğin, evlerde 50 ve 80 metrekare. TENY, sırasıyla 6 ve 12 kW'de gereklidir. İki ısıtma elemanının takılmasına izin verilir, bunlar paralel olarak kurulmalıdır. Vücudun malzemesi özel bir rol oynamamaktadır, bu nedenle herhangi bir malzeme yapacaktır ve bu ürünler üzerinde uzmanlaşmış herhangi bir mağazada, iş için gerekli olan aşırı ısınma, röle, regülatör ve diğer parçalara karşı koruma satılmaktadır.
Elektrikli kazan yapısal şeması
Küçük bir evi ısıtmak için en uygun çözüm, orta büyüklükteki ayrı bir elektrik kazanıdır. Bu tür bir kazanın gövdesinin uzunluğu yarım metreyi geçmeyecek ve boru çapı 220 mm'ye eşit olacaktır. Bu parametreler, kurulumu için büyük fırsatlar sağlar, sadece güvenlik kurallarını dikkate almak gerekir.
Bir yazlık evin veya küçük bir özel evin etkili bir şekilde ısıtılmasını düzenlemek için ev yapımı bir ısıtma kazanı kullanabilirsiniz.
Elektrikli kazan tasarımı:
- TEN;
- Emniyet valfi;
- Genleşme tankı;
- Sirkülasyon pompası;
- Filtrasyon ünitesi
Enerji taşıyıcısının nasıl sirküle edileceği önemli bir rol oynamaktadır. Doğal olabilir, bunun için kazan tankı ve radyatörler arasındaki yükseklik farklarını ve bir sirkülasyon pompasının yardımıyla zorlananı dikkate almak gerekecektir. Özellikle yerden ısıtma ünitesinin kurulması planlandığı durumlarda zorunlu sirkülasyon kullanılması tavsiye edilir.
Mühürlü kazan elektrik kazanı - ünitenin düzgün çalışması için anahtar. Durumda, ısıtılmış soğutucunun ısıtma sistemine ve soğutulmuş soğutucunun dönüş akış borusuna akacağı bir açıklık olmalıdır.
Bir elektrikli kombi için en basit seçeneklerden biri, bir ısıtma elemanını doğrudan ısıtma sistemine kurmaktır. Ancak, bu tarz bir tasarım herkes için uygun değildir. Bu durumda, elektrikli kazanları çıkarılabilir bir boru ile toplayabilirsiniz. Bu tasarım, ısıtma elemanını hızlı bir şekilde değiştirme veya su ısıtıcısını tamir etme kabiliyeti sağlar ve kazanlara girişlerde monte edilen bilyeli valfler, soğutma suyunu sistemden boşaltmadan onarılmasına olanak tanır.
Elektrikli kazanlar için elektrik ve otomasyon kendiniz yapın
Ünitenin stabil çalışması elektriksel bir parça sağlar. Çalışması için bir elektrik paneli ve üç fazlı girişin monte edilmesi gereklidir. Elektrik panoları genellikle metalden yapılır.
- Geçiş anahtarı;
- Makine;
- Kazan kontrol düğmeleri;
- röle;
- Manyetik starter.
Kalkanın montajı kalifiye uzmanlara verilmelidir. Bununla birlikte, metal kalkan ve üç fazlı giriş küçüktür. Isıtıcıyı topraklamak da gereklidir. Bunu yapmak için, kazana kalkanı bağlı olan elektrik panosuna ayrı bir "topraklama" kablosu bağlanır. Topraklama, tüm ölçümlerini kaydeden özel bir kuruluş tarafından yıllık olarak kontrol edilir.
Ayrıca kurulan otomatik sistemler, kazan kontrolü kolaylığı sağlar. Otomasyon, ısıtma cihazının çalışmasının güvenliğini sağlamak için tasarlanmıştır.
Evin her tarafına monte edilmiş özel sensörler var. Kullanıcı tarafından ayarlanan konforlu bir sıcaklığın korunmasını sağlarlar. Acil bir durumda, sensörler tüm ısıtma sistemini otomatik olarak kapatmak için bir sinyal verebilir, böylece olası kayıpları ve mal hasarını önler.
Elektrikli kazan kendi elleriyle nasıl onarılır
Elektrikli kombinin çalışması sırasında karşılaşacağınız en sık ve muhtemel bozulma yanmış bir ısıtma elemanı olacaktır. Değiştirmek özellikle zor değildir, sadece bazı bariz kurallara ve doğru eylem sırasına uymak gerekir.
Arızayı tanımlamak ve elektrikli kazanların doğru onarımını yapmak için cihazlarını ve farklarını bilmeniz gerekir.
Isıtıcının değiştirilmesi için prosedür:
- Kazanı güç kaynağından ayırın.
- Tüm soğutucuları sistemden boşaltın.
- Isıtma elemanının montajına zor erişim durumunda, elektrikli kombi sökün.
- Telleri sabitleme sırasına ilişkin bir not aldıktan sonra kabloları ısıtma elemanından ayırın.
- Isıtıcıyı sökmek için. Bunu yapmak için, kazan gövdesine bağlı olduğu cıvataları veya somunları sökmek ve arızalı ısıtıcıyı çıkarmak gerekir.
- Su yalıtım contasını değiştirmeniz gerektiğinde yeni bir ısıtma elemanı takın ve sabitleyin.
- Ters sırayla 1'den 4'e kadar olan adımları tekrarlayın.
- Kazanın ve yeni ısıtma elemanının çalışmasını kontrol edin.
Özel bir mağazada gerekli ısıtıcıyı seçmenizde size yardımcı olabilirsiniz. Gerekli modeli ya elektrikli kazanın pasaportunda bulabilir ya da arızalı ısıtma elemanını mağazaya getirebilir ve satıcıya gösterebilirsiniz.
Elektrikli kazan nasıl yapılır (video)
Hangi tip kazan seçerseniz seçin, sadece imalâtında sağduyulu olmakla kalmayıp, aynı zamanda güvenlik yönetmeliklerinin gerekliliklerine uymalı ve seçilen ısıtıcı kategorisine uygulanan standartlara uymalısınız.
Elektrikli kazan mı al yoksa kendin mi yap? İnan bana, özellikle Rusya'da son seçenek her zaman geçerli olacaktır, çünkü belirli bir miktar para tasarrufu her zaman yararlıdır. Aynı sonuca varırsanız, makalemiz sizin için mükemmel bir rehber olacaktır. İçinde on elektrikli bir kazanın nasıl yapılacağını anlatacağız - bir evi ısıtmak için klasik ekipman. Bir önceki makalemizde bir indüksiyon kazanı üretimi hakkında bilgi alabilirsiniz. Hazır mısın Hadi gidelim!
İşten önce bilmeniz gerekenler
Şüphesiz, elektrikli kazanlarla ilgili temel bilgileri okudunuz, artılarını ve eksilerini incelediniz. Bununla birlikte, bu ekipmanı kullanmanın bazı nüanslarını bir kez daha hatırlatmak görevimizi dikkate alıyoruz.
- Elektrik bağımlılığı. Şebekeye bağlı olan otomatik boyler olmadan, eviniz ısınmadan bırakılacak ve kazanın kendisi performans ve servis ömrünü olumsuz yönde etkileyecek bir “yaralanma” yaratabilir. Bir süre kullanılmadığı zaman ısıtma sisteminin donmasını önlemek için, ilave elektrik kesintilerinde ek bir jeneratörün kurulması, yani ek bir jeneratörün bakımını yapmak zorundasınız.
- Izgaradaki yükün hesaplanması. Bu nüansı unutmayınız: ağ, bu güçlü ekipmanı bağlama beklentisiyle tasarlanmalıdır. En iyi yol ayrı bir makine ve ayrı bir hat kurmak olacaktır.
- Cihazın kurulumunu ve kurulumunu deneyimli, uzman bir elektrikçiye emanet ederseniz daha iyi olacağız. Çok fazla tecrübeniz ve elektrikçi yetenekleriniz varsa bunu kendiniz yapabilirsiniz.
Fakat kendinden üretilen elektrikli kazanın avantajları vardır.
- Satın alma biriminden çok daha ucuz olacak. İyi bir miktar para (birkaç bin ruble, daha fazla olmasa da - her şey "doldurma" ve planlanan birimin gücüne bağlı olarak) tasarruf edeceksiniz.
- İş güvenliği. Temel ama çok önemli elementler (termostat, genleşme deposu ve emniyet valfi) bile ev yapımı birimin bile güvenli çalışmasını sağlayacaktır.
Isıtma kazanı tasarımı ve çalışma prensibi: ana şey hakkında birkaç kelime
Isıtma kazanı tasarımı
Ana elemanın TEN - borulu elektrikli ısıtıcı olduğu bir sır değildir. Kazan ağda açıldığında ısınan ve sirküle eden soğutucuyu ısıtan bükülmüş bir bakır borudur. Kazanın gövdesi olarak, herhangi bir uygun malzemeyi, örneğin metal bir boruyu kullanabilirsiniz. Kalan önemli öğeler (sensörler, röleler, vb.) Mağazada ayrı olarak satın alabilirsiniz.
Elektrik kazanı tasarımında mutlaka bulunması gereken 4 ana düğüm vardır.
- Genleşme tankı Sistemde basınç / sıcaklık artışına bağlı olarak oluşabilecek fazla soğutma suyu toplamak gereklidir.
- Pompa. Sistemde su sirkülasyonunu sürdürmeye yarar.
- Emniyet valfi. Bir genleşme tankı ile birlikte çalışır: Isıtma sisteminde basınç tahliyesinden sorumlu olan kişi, kararlaştırılması gerektiğinde. Aksi halde, kazanın kendisine zarar verebilir.
- Filtreler. Soğutucu maddeyi fazla askıya alınmış madde ve kalıntılardan temizlemek için monte edilirler. Filtreleri yüklemek ayrıca ekipman ömrünün artmasına yardımcı olur.
Isıtma elemanlarını kurmanın yolları
TEN, daha sonra borulardan ve radyatörlerden akan soğutma suyunun ısıtılmasından sorumludur. Ancak burada da bir seçenek var, çünkü ısıtma elemanı farklı şekillerde kurulabilir. 2 seçeneğimiz var:
- Isıtma sistemine takın. Bu basit bir yol olarak kabul edilir, çünkü böyle bir sistemi uygulamak oldukça basittir: kazan tek bir zincire bağlı radyatörlere bağlıdır. Bu arada, bu yöntemi sadece ana ısı kaynağı olarak değil, aynı zamanda ana kazanın herhangi bir nedenle bir süre için arızalanması durumunda da bir yedek olarak kullanabilirsiniz.
Bu seçenek ile kazanın borusunun (kapasitesinin) çapının, ısıtma sistemini oluşturan boruların çapından çok daha büyük olması gerektiğini unutmayın. Ayrıca, herhangi bir arıza durumunda sistemden çıkarılmasını kolaylaştırmak için çıkarılabilir bir kazanın yapılmasını tavsiye ederiz.
- Isıtma sisteminden ayırma. Yani, kazan ana sistemden ayrı olarak konumlandırılmıştır. Evet, bu seçeneğin uygulanması biraz daha zor olacak, ancak uzmanlara göre bu yöntem daha güvenilir. Avantajı, kazanın tamir edilebilmesidir. Sisteme zarar vermeden sistemden ayrılma. Ayrıca, kazanda sensörler ve regülatörler kurmanız çok daha uygun olacaktır. Onların yardımıyla, kazanın verimliliğini ve işinin güvenliğini önemli ölçüde artıracaksınız.
Diğer bir avantaj ise, gerekirse farklı bir yakıt türünde çalışan bir kazana kolay bir şekilde değiştirilmesidir. Böylece neredeyse her türlü ısı kaynağını bağlayabileceğiniz evrensel bir sistem yaratırsınız.
Güç ısıtıcılarının seçimi de herhangi bir zorluk olmayacaktır. Örneğin, yaklaşık 50 metrekarelik bir ev / daire için. 6 kW elemanına ihtiyacınız olacak. Ve toplam alanı yaklaşık 80 metrekare olan odalar için. - 12 kW'a kadar.
Paralel bağlı iki ısıtıcının kullanılması daha iyidir. Böylece kazanın gücünü düzenlemek için yanacaksınız. Ayrıca, bir ısıtma elemanı arızalanırsa sistem buz çözmeyecektir.
İş için malzeme ve aletler
Şimdi sahip olduğunuz araç ve ekipmanın cephaneliğine bakın. Bir şey zaten mevcut, ama mutlaka bir şey satın almak zorunda kalacak. Ancak bu masraflar bile tasarruf edilen miktarla karşılaştırıldığında önemli olmayacaktır.
Yani, ihtiyacımız olacak:
- LBM (Bulgarca);
- Bir invertör ise bir kaynak makinesi daha iyidir. Özellikle kaynak yapmakta fazla tecrübeye sahip değilseniz, yönetilmesi daha kolay ve daha kolaydır. Eğer hiç sahip değilseniz, o zaman yardım için profesyonel bir kaynakçıya başvurmanızı şiddetle tavsiye ederiz. Yapının sızmasını önlemek imkansızdır, aksi takdirde tüm işler bir atık olacaktır.
- Taşlama makinesi;
- multimetre;
- Çelik sac - 2 mm kalınlığa uygundur.
- Adaptörler - kazanı ısıtma sistemine ve sıcak suya bağlamak için gereklidir;
- Çelik boru - burada borunun çapı için seçenekler farklıdır. Birisi çapı 219mm olan bir boru almayı önerdi, boru çapı 155 veya 120mm olan seçenekler var. Daha önce de söylediğimiz gibi, bunların hepsi, ısıtma sisteminin kendisindeki boruların çapına bağlıdır. Ortalama olarak, uzunluğu yaklaşık 50-60 cm olmalıdır.
- TENY - 2 parçadan daha iyi.
Elektrikli kazan yapıyoruz
Adım 1. İlk önce, kazanı ısıtma sistemine bağlayan borulara dikkat etmeliyiz. Bu nedenle, bu amaç için hazırlanan borulardan birkaç nozul kesmiştik (2 adet 1,25 ″ çapında ve 3 ″ için bir adet).
Adım 2. Tankın kendisinin, yani büyük çaplı bir borunun dönüşüydü. Önceden işaretlediğiniz yerlerde (şemaya bakın), delikleri bir kaynak makinesi kullanarak kesin ve metal talaşları ve yanlış kesimler yapmamak için kenarları bir değirmenle öğütün. Nozulların kazan gövdesine bağlanması
Adım 3. Deliklere yapılan bağlantıları kaynaklayınız.
Adım 4. Bir çelik levha alın ve çapları kazan tankı borusunun dış çapı ile çakışması gereken 2 daireyi kesin. Ardından bunları bu borunun uçlarına kaynaklamanız gerekecektir.
Daireler, kazanın tabanının boyutundan biraz daha büyük bir çapla kesilebilir. Bu, sayfaları dikkatli ve sağlam bir şekilde kaynaklamanıza yardımcı olacaktır. Gereksiz kenarlar sonra öğütücüyü kesmek mümkün olacaktır.
Eklemleri zımparalayın.
Adım 5. Gelecek kazanın üst kısmına 1.25 ″ dallı boru kaynaklıdır. Gelecekte, ikinci ısıtma elemanının kaynatılmasıyla birleştirilecektir.
Adım 6. Şimdi ilk ısıtma elemanının kurulumu için bir yer hazırlamamız gerekecek. Bunu yapmak için, kazanın kaynaklı tabanında 2 delik açmanız gerekir. Bundan sonra delikleri de zımparalayın ve ısıtıcıyı takın.
Kazanın kablolama şeması
Adım 7. Sorumlu ve heyecan verici an: kazan, ısıtma sisteminin kendisine bağlanır. Bu amaçla, önceden kaynak yaptığımız bağlantılar tasarlandı.
Ayrı ayrı elektrik bağlantısından bahsetmeye değer. Yeterli bilgi ve beceriye sahip değilseniz, deneyimli bir elektrikçiyi davet edin.
Eğer bir bıyığın varsa, o zaman size yardımcı olmak için kazan elektrik devresini ekliyoruz.
Adım 8. Şimdi bir termostat ile donatılmış ikinci ısıtıcıyı (daha düşük güçle) kurmalıyız. Üst boruyu birleştiriyor.
Adım 9. Her şey hazır. Kazan bağlı. Şimdi sistem "sel" ve cihazın çalışma kapasitesine ulaşmak için beklemek kalır. Daha sonra, sistemdeki soğutma sıvısının sıcaklığını bir multimetre ile ölçün: yaklaşık 70С olmalıdır. Eğer öyleyse, o zaman kendinle gurur duyabilirsin!
Elektrik kazanının panele bağlanması
Ayrıca, kendimize ait bir elektrikli kazanın ağa bağlanması hakkında da konuşmalıyız. Her durumda üç fazlı girişe ihtiyacınız olacağını unutmayın!
Kontrol paneline aşağıdaki öğeler yüklenmelidir:
Hiçbir durumda kazanın topraklamasını unutmayınız. Bunun için bir demir pim (bağlantı parçaları sığacak) ve buna bağlı bir demir cıvataya ihtiyacınız olacaktır. Bu inşaat evin zemini altında olmalıdır. Elektrik panelinden tele gidiyor.
Elektrikli kazan üretimi: video
Daha açık bir şekilde tüm çalışma süreci ve aşağıdaki videoda görebileceğiniz diğer yararlı bilgiler.
Kendi tasarımımızın makalemizde bulduğumuz artıları ve eksileri vardır. Ve seçim - satın alma veya yapma, sadece hedeflerinize ve önceliklerinize bağlıdır. Her durumda, çabalarınızda size iyi şanslar diliyoruz!