Isıtmalı zemin, her biri kendi yolunda önemli olan birkaç yapısal eleman içerir. Bazılarına gereksiz görünen katmanları bile dışarıda bırakmak son derece arzu edilmez. Özellikle, ana görevi odadaki zemin yüzeyindeki ısıyı yansıtmak olan ısı yalıtımı hakkında konuşuyoruz.
Bu tabakayı ihmal edersek, tüm sistemin verimliliği çok düşük olacak - sıcaklığın ana kısmı yer döşemelerine gidecek. Alt kat, ısıtılmış zeminin kurulu olduğu yerden daha büyük bir dereceye kadar ısıtılacaktır. Yalıtım ve sıcak su zemini yalıtımı nasıl seçmelisiniz, makalemizden öğreneceksiniz.
Yapısal olarak, yerden ısıtma için yalıtım, hava kütlelerinin belirli bir yönde hareketini engelleyen ısı yansıtan bir yüzeydir. Daha basit bir ifadeyle, bu, odanın içindeki sıcaklığı tutan ve alt seviyeye nüfuz etmesine izin vermeyen bir ekrandır. Bir alt tabaka varsa, komşularınızın dairesini veya yeraltını ısıtmak zorunda değilsiniz.
Substratın ikinci ana görevi, ısı dalgalarını yüzey üzerinde homojen bir şekilde dağıtmaktır. Bu tabakanın yokluğunda, ısı sadece borudan gelecektir ve dokunma duyumları nedeniyle zeminin kendisi soğuk ve sıcak alanlar ile dengesiz olarak ısıtılacaktır. Folyo malzemesi konveksiyon akışını stabilize eder.
Ayrıca, modern yalıtım paspasları, devrenin kolay montajı için özel armatürlerle donatılmıştır. Boruları belirli bir şemaya göre döşemek, klipsle sabitlemek ve ardından şap ya da düzleştirme yöntemine geçmek yeterlidir. Genel olarak, bu yöntem kurulum süresini yarı yarıya azaltır.
Malzeme kalınlığının seçimi öncelikle odadaki tavanların yüksekliği ile ilişkilidir. Yükseklik 260 cm'den daha fazla ise, kalın bir tabanda - ekstrüde polistiren köpük, polipropilen, mantar vb. İzolasyon tercih edebilirsiniz. 260 cm yüksekliğe kadar, metalize lavsan veya ince folyo bez bir alt tabaka olarak kullanılmalıdır.
Su ısıtmalı zemine yalıtım, maliyeti büyük ölçüde malzeme markasına ve kalitesine bağlıdır, çok çeşitli olabilir. Gizli ısıtma sistemlerini oluşturmak için kullanılan en yaygın ısı yalıtım levhalarını vurgulamak isterim.
Kapalı bir hücresel yapıya sahip paspaslar formunda (ekstrüzyonla üretilen polietilen köpük) mevcuttur. Eşsiz kompozisyonundan dolayı, ısı kaybına karşı sadece koruma sağlamakla kalmaz, aynı zamanda iyi bir ses ve ses yalıtıcısıdır.
Yerden ısıtma için polipropilen plakalar, iyi mukavemet özelliklerine sahiptir ve ayrıca oldukça esnektir, bu nedenle, kurulum sırasında iyi bir şekilde arıtılırlar. -30 ° C ile + 130 ° C arasında değişen kritik sıcaklık değerlerine dayanır.
Bu modelin tuhaflığı ekolojik güvenliktir. Mantar substratı, sırayla, belirli bir odayı donatmak için gerekli olan malzeme miktarının kullanılmasına izin veren rulolar halinde kabul edilir. Başka bir deyişle, birkaç sayfayı birbirine yapıştırmaya gerek yoktur.
Aynı zamanda, önemli bir noktaya dikkat çekmek istedim: mantar tuvallerinin kullanım alanı, odanın tavanlarının yüksekliğiyle sınırlıdır (montajı, zemin yüzeyini 30-40 mm yükseltmekle karakterize edilir) ve oldukça yüksek bir fiyattır. Mantar fiberin tek bileşenli bir ısı yalıtıcısı olarak üretildiği göz önünde bulundurulduğunda, bir ışın-yansıtıcı tabakanın ilave kullanımına ihtiyaç duyulmaktadır.
Yalıtım için en uygun fiyatlı ve aynı kalitede elemanlardan biri. İyi ısı yalıtım özelliklerine ek olarak, sıcak zemin altındaki bu yalıtım, mükemmel bir ses ve ses yalıtıcısıdır.
Bu yapı elemanı mükemmel performans özelliklerine sahiptir ve kaya, cam ve cüruftan yapılmış iri fiber kumaştır. Buna ek olarak, bazı mineral yün çeşitleri de kendiliğinden tutuşmaya ve aynı zamanda mükemmel savurma neme karşı dayanıklıdır.
Bu ısı yalıtkanı modeli, sıcak su boru hattının bir kaynak olarak hareket ettiği iç ısıtma üniteleri için en uygun olarak kabul edilmektedir.
Ekstraktif genleşmiş polistiren birçok avantajı vardır:
VİDEO: Köpük polistiren ile zemin nasıl ısıtılır
Çimento bağ tabanında baskın olan bir alkalin ortam ile etkileşime girdiğinde deformasyona ve zeminin yüzeyine zarar vermesine karşı güvenilir koruma oluşturulmasına katkıda bulunur.
Enerji kayıplarını önleyen metalize lavsan film kaidesi, ısı elemanının gelecekte kurulacağı tüm yüzey üzerine serilir.
Fiyatının kalınlığına ve kalitesine bağlı olan ısıl yalıtımlı ısı yalıtımının kullanılması, ısı kaybını azaltmaya ve iç ısıtıcının verimliliğini artırmaya izin verir.
Folyo alt tabakanın avantajları:
Uzmanlar polistiren plakaların kullanılmasını önermektedir çünkü bu malzeme mükemmel performans özelliklerine sahiptir. Kural olarak, iç ısıtma ünitelerinin yalıtımı için polistiren köpük en az 30 mm kalınlığındadır.
En geniş seçim ve yenilikçi teknolojiler sayesinde, bugün inşaat mağazalarında ve internet sitelerinde, seçilen şemaya göre kurulum işlemini basitleştiren, basılı bir ızgaraya sahip bir ılık su tabanı için yalıtım satın alabilirsiniz. İşaretlemeyi elle yapmanıza gerek yok, çok fazla zaman harcıyor.
Düzgün olarak monte edilen yerden ısıtma sistemi, içerideki ısıyı korumak için bir ön şarttır. Yalıtım malzemelerinin kullanılmadığı montajlı bir tesisat, sıcaklığın% 30'unu kaybederek, avantajlarını tamamen ortadan kaldırır ve ısıtma faturasını artırır. Bu nedenle, elektrik faturalarını ödemek ve ısıyı korumak için, su ısıtmalı bir zemin altında güvenilir ve yüksek kaliteli bir yalıtım kullanmanız gerekir.
Isı yalıtkanlarının kapsamı oldukça geniştir. Bu tür malzemelerin yardımı ile bodrum, balkon, çatı katı, sundurma ve buna ihtiyaç duyan diğer odaları ısıtabilirsiniz. Yukarıda sunulan tek yalıtım kumaşları dış cepheleri bitirmek için uygun değildir.
Zemin döşemelerinin "doğru" kurulumu, yalıtım malzemelerinin zorunlu kurulumunu gerektirir.
Aksi halde, er ya da geç, zemin yüzeyinde ve zeminin dış duvar tavanlarıyla temas ettiği alanlarda yoğunlaşma meydana gelecektir. Zeminin iç kısmında biriken artan nem miktarı, küf ve mantar enfeksiyonlarının ortaya çıkmasına neden olabilir, ki bu da dekoratif kaplamanın çirkin estetik görünümüne ek olarak hoş olmayan bir koku yayar. Ve bu da, hem ısıtma yapısının kendisini hem de evde yaşayan insanların sağlığını olumsuz yönde etkileyecektir.
Sıcak su tabanı için yalıtım, özel bir operasyon kabiliyeti ile donatılmıştır. Gerekli olmadığı yerlerde ısı enerjisinin radyasyonunun azaltılmasını içerir. Bu, ısı akışının ısıtılmış odanın kendisine yönlendirileceği ve interfloor ve duvar zeminlerinden geçmeyeceği anlamına gelir. Bu nedenle, ısıtma ünitesinin çalışması sırasında elektrik maliyetlerini azaltmak mümkündür.
Tavsiyemiz, verimli çalışan bir dahili ısıtma sistemi oluşturmanıza yardımcı olacak yüksek kaliteli bir yalıtım levhası seçmenize yardımcı olacağını umuyoruz.
VİDEO: Su tabanlarının yalıtımı hakkında bilmeniz gerekenler
Bir kır evinde su ısıtmalı zemin sistemi düzenliyor ve ısınan bir alt tabaka döşemenin zamanı geldi mi? Üreticiler tarafından sunulan çeşitli ısı yalıtım malzemeleri teklifleri arasında doğru seçim yapmak bazen kolay değildir.
Bir sıcak su tabanı için hangi yalıtımın daha iyi olduğunu ve onu takarken hangi nüansların dikkate alındığını bilmiyor musunuz?
Tüm incelikleri ele almaya yardımcı olacağız - bu makalede, yerden ısıtma sisteminin ısı yalıtımı için kullanılan popüler malzemeler tartışılmaktadır. Her birinin önemli avantajları ve dezavantajları vurgulanmakta, ana özellikler verilmektedir.
Çeşitli malzemelerden yapılmış bir ısınma substratı serme işlemi de detaylı olarak açıklanmaktadır. Makale görsel fotoğraflar ile donatılmıştır.
Yapı malzemeleri pazarının sunduğu menzillerde gezinmenizi kolaylaştırmak için, yalıtım seçimi ve evdeki kurulumlarıyla ilgili tavsiyeleri olan videoları aldık.
Bağımsız ustalar için su ısıtmalı zeminin herhangi bir kurulum talimatında, yalıtımın kullanılması gerektiği belirtilmektedir.
Su tabanının düzenlenmesi sırasında yalıtım tabakası birkaç önemli işlevi yerine getirir. Sadece odanın tek biçimli ısıtılmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda ısı kalkanı görevi görür, sistemin enerji kaybını önemli ölçüde azaltabilir.
Yalıtım tabakasının üzerine yerleştirilen bir şap, geniş bir yüzey alanına sahip olan tek bir ısı transfer elemanının özelliklerini elde eder.
Enerjinin homojen dağılımından dolayı sıralanan konvektif ısı akısı tek bir hızda ve tek yönde hareket etmeye başlar.
Sonuç olarak, eşit dağıtılmış ısı dalgaları yerde soğuk ve sıcak alanlar oluşturmayacak ve bu da hane halkı için en rahat koşulları yaratacaktır.
Buna ek olarak, bir rotada sıcak hava akışının yönü nedeniyle, kapasiteyi korurken, sistemin çalışması için elektrik maliyetini azaltabilirsiniz.
Modern ısı yalıtım paspasları, daha sonra boruların sabitlenmesiyle istiflenmenin hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilebildiği, kalıp şeklinde uygun mandallarla donatılmıştır.
Modern pazarda yer altı ısıtma sistemleri için birçok ısıtıcı çeşidi vardır. Alt tabaka kalınlığının seçimi, sadece sahibin malzeme özellikleri ve odanın teknik parametreleri ile sınırlıdır.
Kesinlikle tüm ısı yalıtım malzemeleri ses dalgalarının kalınlıklarından geçmesini önler ve bu nedenle yüksek düzeyde gürültü emilimi ile karakterize edilir.
Versiyondan bağımsız olarak, ısı yalıtım malzemesi için özel gereksinimler vardır:
İstenilen etkiyi elde etmek için, yoğunluğu 35 kg / m3'ten az olmayan yalıtım malzemesinin kullanılmasına izin verilir.
Tavan yüksekliğinin 260 santimetreye ve daha yükseklere ulaştığı odalarda, sert polimer tabanındaki ısıtıcılara güvenle tercih yapabilirsiniz.
Strafor veya genişletilmiş polistiren. Yalıtım levhalarının üretiminin temeli köpük veya genleşmiş polistiren olabilir.
Birinci seçenek ekstrüzyon olmayan bir şekilde oluşturuldu, polimer hücreleri arasında hava ve buhar geçişi için kanallar var. Polyfoam küçük özgül ağırlığa ve ayrıca yüksek buhar geçirgenliğine sahiptir.
Polistiren üretiminde, bir ekstrüzyon yöntemi kullanılır, bu sayede malzemenin hücreleri birbirleriyle duvarlar tarafından güçlü bir şekilde sinterlenir.
Buna bağlı yalıtımın buhar geçirgenliği neredeyse sıfırdır. Ancak, önemli mekanik yüklere dayanma gücü ve yüksek yeteneği vardır.
Genleşmiş polistirenin özgül ısısı, köpüğünkinden biraz daha yüksektir. Birinci durumda, 1.34 kJ / (kg ° C) eşittir, ikinci durumda 1.26 kJ / (kg ° C) hesaplanır. Fark küçüktür, ancak hesaplamalarda yer ısıtma sisteminin toplam kalınlığını önemli ölçüde etkileyebilir.
Penoplex ısı yalıtım levhalarının standart boyutu, örneğin 120 cm x 240 cm GOST sayısı 15588-86, genişliği 50 cm ila 130 cm, uzunluğu 90 cm ila 500 cm arasında düzenlemektedir.
Köpüklü polistirenin yoğunluğu 150 kg / m3'tür, köpük plastiğin aynı özelliği 125 kg / m3'tür. Üretimin özelliklerine ve üreticilerin ürüne yatırdığı özelliklere bağlı olarak, malzemelerin özellikleri değişebilir.
Her iki malzeme türünü karşılaştırırsak, köpük yoğun değildir, çünkü yoğunluğa göre ekstrüzyon elemanından daha düşüktür. Bu nedenle, mekanik yüklerin etkisi altında deformasyona karşı daha az dirençlidir.
Bu, yalıtım özelliklerini önemli ölçüde azaltmıştır. Basamak sistemleri arasında straforlar arasında strafor yapılması tavsiye edilir.
Mantar. Genellikle ısı yalıtımlı bir tabaka olarak mantardan yapılmış kalkanlar bırakır.
Doğru formun minyatür bir prizması olan özel yapı nedeniyle, mantar izolasyonu, çimento harcı için yapışma olmaması gibi, önemli bir sıkıştırma mukavemeti ile karakterize edilir.
Malzemenin yüksek maliyeti nedeniyle, mantar alt tabakası, taban alt tabakasının halihazırda iyi bir şekilde izole edildiği konutlar için daha sık tercih edilmektedir.
Aksi takdirde, istenen etkiyi elde etmek için, en az 30 mm kalınlığında, “cüzdanı vurmak” olan bir teknik durdurucu satın almanız gerekecektir.
Mantar paspaslarının tek dezavantajı, bunların higroskopik olması ve dahası, tek bileşenli ısı izolatörleri formunda olmasıdır.
Bu nedenle, kurulumları sırasında, buhar ve hidrolik koruma sağlayacak ilave tabakaların kullanılması gerekmektedir.
Mineral yün Alternatif olarak seçenek olarak kullanılabilir - mineral yünü kullanımı. Esnek bir mat veya katı bir plaka şeklinde gelir.
Mineral yünü, ısı koruma özelliklerine olumsuz etki eden bir şap içine konulduğunda ağırlığın altında ezildiğinden, bu malzemenin ahşap kütüklerden yapılmış düz yapılarla birleştirilmesi de daha iyidir.
Malzemenin tek dezavantajı, insan sağlığı için bir tehlike olan ve düşük nem direncine sahip olan penofol bileşiminin varlığıdır. Ancak iyi yapılandırılmış su yalıtımı bu eksiklikleri kolayca ortadan kaldırır.
Su devrelerinin kurulumunu kolaylaştırmak için profil sistemlerine yardımcı olur. Hidropellent damgalama teknolojisi kullanılarak oluşturulmuştur, bunun sonucunda şekillendirilmiş çıkıntılar oluşur.
Ürünler iki çeşittir: buhar bariyerli filmle kaplanmış sıradan ve lamine.
Üretimlerinin temeli, eritilmiş bileşimin ekstrüder deliklerinden ekstrüde edilmesiyle oluşturulan ekstrüde polistiren köpüktür.
Polimer taban, neme karşı direnci ve yüksek mekanik mukavemeti ile ünlüdür. Levhanın kendisinin kalınlığı 10 ila 35 mm arasında değişebilir. Ana şey - o finiş şap kalınlığı ile orantılıydı.
Her plakanın yan yüzleri, elemanların montajını gerçekleştirmek için uygun olan, termo akustik dikişlerden yoksun bir katı alan oluşturan kilitlerle donatılmıştır.
Levhaların yüzeyinde bulunan silindirik çıkıntıların yüksekliği 20-25 mm'ye ulaşmaktadır. Bu, su hatlarını 14 ila 20 mm arasında bir çapa yerleştirmek ve güvenli bir şekilde sabitlemek için yeterlidir.
Sıkı bir şekilde sıraya dizilen patronlar, serpiştirilmiş konturları çimento şapının dökülmesi işleminde değiştirebilme olasılığını ortadan kaldırır.
Profil sistemlerinin kurulumunun bir özelliği, içlerinde su konturları yerleştirildikten sonra, yapıların küçük bir yapışkanlı tabaka bileşimiyle yukarıdan dökülmesidir. Ve sadece bir iki gün sonra, yapıştırıcı tamamen kuruduğunda, sistem devreye alınır.
Modern teknolojilerin konut için hızla gelişmesi nedeniyle, sakinlerin rahatlığını artırmak için çeşitli cihazlar giderek daha fazla kullanılmaktadır. Bu cihazlardan biri sıcak bir kat. Ve verimli çalışması ve çalışması için özel bir yer ısı yalıtımı tarafından işgal edilen bir dizi malzeme gerektirir.
Sıcak tabanların görevi, tip ve konfigürasyondan bağımsız olarak, odada sıcak havanın homojen dağılımını sağlamaktır. Hepimiz biliyoruz ki soğuk hava dipte birikir ve ısınarak yükselir, bir kişi için sıcaklık farkı çok fark edilir. Sıcak elektrikli veya su zemini sistemi, evdeki bu sıcaklık dalgalanmalarını en aza indirir ve kabul edilebilir ve konforlu bir ısı değişimi sağlar.
Cihazın ana özelliği, tüm ısıtma sistemi ile birlikte ısıyı korumaktan sorumlu olan ısı yalıtımlı bir substrat olarak düşünülebilir. Mevcut pazarda benzer ürünlerin teklif edilen ürün yelpazesi arasında, sistemi kurmak için kullanılan bir dizi malzeme sunulmaktadır.
Hammadde seçimi ile karıştırılmamak için, tüm yerden ısıtma cihazının kompleksindeki ürünlerin çözeceği görevlerden biri devam etmelidir.
Yalıtımın ana fonksiyonları arasında bu gibi anlar vurgulanmalıdır:
Ayrıca, çalışma prensibine göre değişen üç tip sıcak zemin vardır. Var:
Isı yalıtımı için kullanılan hammadde türü, belirli bir durumda en iyi şekilde kullanılacak olan cihazın türüne doğrudan bağlı olacaktır.
Malzemenin önemli bir özelliği, zemini kaçınılmaz olarak etkileyen mekanik yüklere karşı yalıtım direncinin seviyesi olacaktır.
Aşağıdaki özellikler ısı yalıtım malzemelerinin doğasında bulunmaktadır:
Bir sıcak zemin sisteminin düzenlenmesi için, üreticiler, tüketicilere, maliyet, hammadde tipi (doğal ve sentetik ürünler) ve ürünlerin kalite özelliklerine göre farklılık gösteren çok çeşitli malzemeler sunmaktadır.
Isı yalıtımı için ana malzemeleri ayırt etmek mümkündür:
Hammadde, rulo halinde satılan doğal ve çevre dostu bir üründür. Minyatür prizmalar şeklinde yapılan malzemenin özel yapısı, yüksek bir basınç dayanımı ile yalıtım sağlar. Mantar çimentoya yapışmaz.
Uzmanlar, bu tür ham maddelere tercihi, odadaki tavanların yüksekliğine göre döşeme yapmak mümkün olduğunda tavsiye ederler. Benzer bir sınırlama, mantar yalıtımının döşemesinin zeminin yaklaşık 4–5 cm yükseltilmesi ile ilişkili olması ile açıklanır, çünkü bu tür işler için gerekli kalkanlar yaklaşık 30 mm kalınlıkta olacaktır. Ek olarak, durdurma, kit içinde kullanmak için ek bir yansıtıcı malzeme satın almayı gerektirir.
Su ısıtmalı bir zemin için uygun şekilde seçilen yalıtım, ısı kaybını önemli ölçüde azaltabilir ve aynı zamanda odanın en üniform ısınmasını minimum maliyetle gerçekleştirmeye yardımcı olur.
Bir ısı yalıtıcısının seçimi için sadece doğru yaklaşım, bir su ısıtmalı zemin sistemi ile tam teşekküllü bir ısınma elde edilmesine katkıda bulunur.
Sıcak bir su zemini için ısı yalıtım malzemelerinin döşenmesi, eski kaplamanın sökülmesi ve yalıtım zemini için temelin yüksek kalitede hazırlanmasıyla sunulan bir dizi temel hazırlık faaliyetinden sonra gerçekleştirilmelidir. Modern sistem “sıcak zemin” yeterli bir yüksek kaliteli yalıtım tabakası kullanılmadan tam olarak işlev göremez.
Sıcak zeminlerde, yetersiz ısınma varlığında, odanın ısınmasını olumsuz etkileyen ve ısı enerjisinin önemli sızıntılarına eşlik eden çok karakteristik “soğuk köprüler” oluşumu not edilir.
Sonuç olarak, enerji faturalarını ödemek için nakit maliyetleri hızla artıyor.
“Sıcak zemin” su sisteminin avantajları arasında, kendiliğinden montaj imkanı, kullanılan malzemeler için geniş bir fiyat aralığı, hızlı ve maksimum üniform ısıtma, rahat bir dokunsal zemin kaplaması ve hatta çalışma sırasında minimum elektrik hasarı riskinin olmaması sayılabilir.
Sistemin düzenlemesinde, en yüksek termal iletkenlik katsayısına sahip olan tüm bileşenlerin oldukça yüksek maliyetinin yanı sıra finisaj için sınırlı bir malzeme seçiminin hesaba katılması gerekmektedir.
Yüksek kaliteli yalıtım sistemi "sıcak zemin" kullanımı ile doğru bir şekilde donatılmış ana avantajlardan biri - ısıtmalı alanın alanına bağlı olarak% 10-70 arasında değişebilen enerji tüketiminin verimliliği. Böyle bir sistemin kurulmasındaki herhangi bir düzensizliğin yanı sıra, ısı yalıtımının tamamen ihmal edilmesi, maliyet etkinliğini en aza indirir ve odanın rahat sıcaklık göstergelerine en uygun şekilde ısıtılmasına izin vermez.
Su “ılık zemin” sisteminde, ısıtma elemanı, kural olarak şap içinde döşenen, su biçimindeki ısı taşıyıcı ile güvenilir ve yüksek kaliteli bir boru hattı ile temsil edilir. Bir tür perde olan özel bir ısı yansıtıcı alt tabakanın varlığı, termal radyasyonu doğru bir şekilde yönlendirmeye yardımcı olur. Standart yalıtım tipleri plakalarda ve rulolarda mevcuttur.
Bu kategori ayrıca, boru hattının döşenmesinden sonra, küçük bir miktar yapıştırıcı çözeltisi ile dökülen özel profil montaj matları da içerir. Yapıştırıcı, birkaç gün boyunca iyice kuruyabilir ve daha sonra başka çalışmalar yapılabilir.
Su yerden ısıtma altında genişletilmiş polistren
Plakalı ısı yalıtım malzemesi, yüksek mukavemet ve nispeten büyük mekanik yüklere dayanma kabiliyeti ile karakterize edilen köpük ve modern polistiren köpükle temsil edilebilir.
Köpükler daha az pratik bir seçenektir, çünkü bunlar işlem sırasında deforme olabildiğinden, ısı yalıtım yeteneğinde bir azalmaya neden olurlar. Rulo izolasyonu çok popüler.
Isı yalıtımı üzerine bir folyo reflektörün varlığı, serilecek olan “kekin” toplam kalınlığını azaltmaya yardımcı olur. Bu malzeme, ısıtma suyu devresinin kendi kendine montajının uygulanmasını kolaylaştıran özel bir işaretin varlığı ile karakterize edilir.
Substrat ile su zemini
Modern haddelenmiş bir substratın standart kalınlığı, bir kural olarak, bir buçuk santimetreyi geçmez. Yalıtımın mineral varyantı, özel bir koruyucu tabakanın kullanılması ihtiyacından dolayı oldukça nadiren kullanılır.
Mantar ısı yalıtım kaplamasının kullanımı da mümkündür. Mantar izolasyonu iyi bir sağlamlık, optimum ses yalıtımı ve herhangi bir çimento harcı ile yapışma eksikliğine sahiptir.
Özel ısı yalıtım paspasları, hızlı boru montajı ve boru hattının maksimum güvenilir fiksasyonu için tasarlanan mandalların varlığı sayesinde, kendiliğinden montajı büyük ölçüde kolaylaştırır.
Isıtmalı bir zemin kurmaya başlamadan önce, bitirmeyi düşünmelisiniz. Sıcak zemin altındaki laminat oldukça kabul edilebilir, ancak doğru seçeneği seçmeniz gerekiyor.
Dairede kızılötesi yerden ısıtmanın masrafı ne kadardır, burada düşünün.
Hangi sıcak zemin seçilir - su veya elektrik? Bu makale her şeyi yerine koymanıza ve doğru seçimi yapmanıza yardımcı olacaktır.
Isıtma sistemlerinde beton yapıların bağımsız olarak düzenlenmesi, yüksek seviyede mukavemete sahip sıkıştırılmış veya preslenmiş ısı yalıtım malzemelerinin kullanılmasını gerektirir. Yalıtım, “ılık zemin” su sisteminin genel verimliliğinin göstergeleri üzerinde doğrudan etkisi olan ana unsurdur.
Yerden ısıtma - pasta
Özellikle düşük kaliteli ısı yalıtkanının kullanımı genellikle termal enerjinin kayda değer bir kaybına yol açtığından, ilk katlarda doğru düzenleme doğrudur. Bina kodu, malzeme tipine ve fiziksel parametrelerine bağlı olarak değişebilen yalıtım tabakasının kalınlığını düzenler. Beton levhalarda, malzemenin kalınlığı 50 mm'den az olmamalıdır.
Uzmanlar, preslenmiş cam yünü veya polistiren köpüğe dayanan en dayanıklı, modern levhaların kullanılmasını önermektedir. Bu izolatörlerin yoğunluğu, metreküp başına 30 kg'dan az olamaz. Termal iletkenlik katsayısını artırmak için bir alüminyum folyo tabakasının varlığına izin verir.
“Sıcak zemin” su sisteminin bağımsız olarak gerçekleştirilmesi, kurulum talimatlarının ve bireysel yaklaşımın çok dikkatli bir incelemesini gerektirecektir.
Bugüne kadar, montaj metotları ve termal verimlilik göstergelerinde farklılık gösteren birkaç tasarım seçeneği uygulanmaktadır:
En çok kullanılan hafif polistiren tasarımı. Çok yönlü bir seçenektir ve her türlü taban üzerinde kullanılabilir. Tasarım, düzgün bir şekilde düzleştirilmiş bir tabanda istiflenmiş bir film su yalıtımından oluşur.
Odanın çevresi, telafi edici bir yapışkan bant ile donatılmıştır, bundan sonra özel teknolojik çıkıntılarla plaka yalıtımı döşenir.
Boru hattını soğutma sıvısı ile döşedikten sonra, serme sisteminin sızdırmazlığında herhangi bir düzensizliğin zamanında tanımlanmasını sağlayan basınç testi gereklidir.
Kontrol ettikten sonra, alçı fiber esaslı film su yalıtımı ve plakalar döşenir. Son aşama, tüketicinin zevk tercihlerine ve odanın tasarımına bağlı olarak seçilebilen ve seçilebilen son işlem bitişi.
Her oda için sıcak zemin döşerken, kendi ısıtma dalına sahiptir. Soğutucunun dağıtımı kollektör - tarak yardımıyla gerçekleştirilir. Kendi elleri ile sıcak bir zemin için tarak, satın alma sistemine işlevselliğinden daha aşağı değildir.
Isı yalıtımlı zemin “Ulusal konfor” kurulum talimatı ile buradan bilgi edinebilirsiniz.
Isıtmalı bir zeminin nasıl kurulacağını merak ettiyseniz, o zaman döşenmesi gereken bir çeşit keke dikkat edin. Katmanlarından biri, ılık su tabanı altında yalıtımdır. Ama zemin ısınıyorsa, neden bir ısıtıcı var? Ve eğer ihtiyacın olursa, hangisini seçecek bolluktan hangisi? Bu makale, çeşitli ısıtıcılarda kaybolmamaya ve belirli koşullarda kendini en iyi gösterecek olanı seçmemeye yardımcı olacaktır.
Sıcak bir katın görevi sadece belirli bir alanı ısıtmak değildir. Minimum ısı kaybını sağlamak önemlidir. 16 mm çapa sahip serilmiş borunun bir konturu, özel bir zorluk olmaksızın 15 cm kalınlığında şapı ısıtmaya yetkin olup, ısının sadece yukarı doğru uzanmadığı unutulmamalıdır. Aynı zamanda azalır. Altta komşuları varsa, binalarını iyice ısıtırlarsa, o kadar fark edilmeyecektir. Ama bir bodrum varsa, o zaman ısı kaybı farkedilir. Bu sadece hava sıcaklığı ile değil, aynı zamanda taşıyıcı için fatura tarafından da dikkate alınacaktır.
Yalıtımın genel pastanın önemli olmasının bir diğer önemli nedeni de dalgaların eşit dağılımıdır. Yalıtımın varlığı nedeniyle, sıcaklık sadece borunun geçiş noktasında yoğunlaşmaz, fakat tüm yüzeye iletilir. Bazı yalıtım tipleri, ılık su tabanının borusunu tutan bir desen oluşturma sürecini kolaylaştırır. Temel yalıtım tipleri polistiren türevleri, mineral bileşenlerden ürünler ve polietilendir. Her biri ayrı bir düşünmeyi hak ediyor.
Neredeyse herkes tarafından bilinir ve uzun bir süre üretim ve yapımda kullanılır. Onların selefleri uzun bir süre fırçalamak zorunda oldukları cam yünü, ellerinin kaşınmaması için. Ancak sıcak zemin için rulo halinde temin edilen uygun mineral yünü değildir. Bunun nedeni, sertliğinin yetersiz olması ve böyle bir yalıtım nedeniyle su basmış şapların daraltılmasıdır. Sadece bazalt veya başka döşemeler kullanılır. Bu yalıtım, sıkıştırmaya karşı mükemmel bir direnç gösterir. Diğer olumlu noktalar arasında belirtilebilir;
Mineral izolasyonu taş yünü olarak da adlandırılır, çünkü erimiş kayadan yapılır. Bu yalıtımın zararlı kir ve emisyonları yoktur. Sıcak bir zemin için m3 başına 175 kg'lık yoğunluğa sahip yalıtım levhaları uygundur. Bu yalıtımın dezavantajlarından su ve buharın geçmesine izin veren gözeneklerin varlığıdır. Bu nedenle, kurulum ek su yalıtımı gerektirecektir.
Polistiren köpükten oluşan yalıtım da yeni değildir. Başlangıçta, bu tür bir materyal, yapıcılar ve kullanıcılar için köpük plastik olarak bilinir. Ancak temiz köpüğün dezavantajları vardır. Mükemmel ısı yalıtım özelliklerine sahip olmasına rağmen, bu yalıtım sıkıştırmada çok kırılgandır. Bu, üretim sürecinde oluşan büyük hava kabarcıklarından kaynaklanır. Teknolojiyi değiştirmek için gereken yalıtımdaki bu eksikliği ortadan kaldırmak. Ekstrüzyon teknolojisi bu şekilde ortaya çıktı. Özü, ağ oluşumunun yüksek basınç altında gerçekleşmesi gerçeğinde yatmaktadır. Bu sebepten dolayı, yalıtımdaki hava topları doğru formu alır ve daha küçük hale gelir. Bu, geleneksel köpükle karşılaştırıldığında aynı kalınlıkta termal iletkenliği azaltmaya imkan verir. Aşağıdaki nedenlerle ekstrüde polistiren formunda yalıtım üzerinde birçok düşüşün seçimi:
Bu yalıtım, bileşimi için nadiren çağrılır, daha sıklıkla "Penoplex" gibi bir isim bulabilirsiniz. Aslında, bu onun serbest bırakılmasıyla uğraşan bitkinin adıdır. Sıcak su tabanının altındaki yalıtım, kilit uçlarına sahip olanı almak için daha iyidir. Soğuk köprüler ortadan kaldırılır, yarıya kesilir. Patronlu yalıtım plakaları için seçenekler de vardır. Bunlar küçük çıkıntılar kılavuzları. Bu sayede boru ek bir klips olmadan sabitlenir ve bükülmek daha kolaydır. 5 cm kalınlığında ve m3 başına 35 kg yoğunluğa sahip bir yalıtkan, genellikle “konfor” olarak işaretlenmiş, suyla ısıtılmış bir zemin için uygundur.
Şapmanı doldurmanın gerekli olduğu durumlar vardır, ancak tavanların yüksekliği buna izin vermez. Kekin toplam yüksekliğini azaltmak için uygun haddelenmiş yalıtım. Çoğu zaman, temsilcisi köpüklü polietilendir. Tek başına, bu malzeme yüksek ısı yalıtımı özelliklerini sağlamak için yeterli yoğunluğa sahip değildir, bu nedenle yanlarından bir veya iki tanesi folyo ile kaplıdır. Termal iletkenlik katsayısını 0.037 W / m × ° C'ye düşürmeyi sağlar. Bu yalıtım 3 ila 10 mm arasında bir kalınlıkta satılmaktadır. Birçok kişi bu malzemeyi seçer çünkü:
Folyo bir metaldir, bu yüzden şap karışımını oluşturan su veya diğer bileşenlerle reaksiyona girebilir. Yalıtımın zarar görmesini önlemek için, bir su yalıtım tabakasına ihtiyacınız olacak ya da başlangıçta ek bir polimer tabakasıyla kaplanmış bir ısıtıcıya ihtiyacınız olacaktır. Malzemenin dezavantajları, sıkıştırma etkilerine karşı küçük bir direnç içerir. Zaman içinde, genişletilmiş polietilen küçülme eğilimindedir, bu da etkinliğini etkileyecektir.
Eğer tüm doğal bir destekçiyseniz ve yalıtımın kimyasal kirlilik içermediğini düşünüyorsanız, mantar plakalarının yönüne bakmalısınız. Bu, şarapları tıkayan mantarlar için daha çok bilinen doğal bir malzemedir. Bu yalıtımın ısıl verimliliği 0.037 W / m × ° C aralığında yüksek kaliteli penoplekos ile aynı seviyededir. Kurulumunda da bir problem yok. Rulo halinde tedarik edilen yalıtım için seçenekler vardır. Malzemenin yeterli sertliği, gelecekteki şapın gücünü etkilemeyecektir. Dezavantajlar, tüm bölgelerde olmayan, oldukça yüksek fiyat ve kullanılabilirliktir. Mantar da nemi iyi emer, bu nedenle su yalıtım membranının birkaç katmanına ihtiyaç duyacaktır.
Isı yalıtımlı zemin sadece dairelerde değil, aynı zamanda özel evlerde de monte edilir. Sıcak su tabanı için bazı ısıtıcılar evrenseldir, diğerleri belirli durumlar için daha uygundur. Örneğin, bazı evlerde, yalıtım zemin üzerine, diğerlerinde ahşap kütüklere döşenmelidir. İlk durumda, nemi iyi emen birine uymuyor. Genel durumları daha detaylı düşünmeye değer.
Beton zemin plakaları çoğunlukla bodrum katlarına sahip apartmanlarda veya özel evlerde kullanılır. Yeni binalarda, şapsız olabilirler ve bu nedenle ek bakım gerektirirler. Metal tabanın plakalarındaki varlığından dolayı ısıyı çok iyi yaparlar. Ve bu, ısıtılmış bir zeminin üzerine monte edilmek durumunda, verimliliğinin düşük olacağı anlamına gelir. İşte bu yüzden işe başlamadan önce kaba yontma şapı uygulanmaktadır. Bazı ustalar, kilditi beton için dolgu maddesi olarak kullanırlar. Isı kaybını engelleyen ek bir hava boşluğu oluşturur. Alt katta bir rutubetin olduğu bir zemin veya başka bir oda varsa, şapın altında bir su yalıtımının döşenmesi tavsiye edilir.
Listelenen ısıtıcıların herhangi birinin üzerine serilecek olan sıcak bir zemin için bir yalıtıcı olarak. Neme duyarlı, kaba bağın ve izolatörün kendisinin su geçirmez hale getirilmesi için sonlandırma bağının dökülmesinden önce üstte gerçekleştirilir. Beton plakalar yüke iyi dayanır, bu nedenle şapın kalınlığı ile ilgili problemler ortaya çıkmamalıdır.
Isınmanın doğrudan zeminde yapılması gereken durumlar vardır. Bunun nedeni evin özel bir tasarımı olabilir. Çalışmaya başlamadan önce, iyi bir baz hazırlamak gerekir Bunu yapmak için, en alt noktadan gelecekteki katın en yüksek noktasına kadar 50 cm'lik bir düzeye inmek zorunda kalacaksınız, toprağın alt tabakası iyice sıkışmış. Fazla neme sahipse, kurutmak gerekir. Bu sabit hava ile veya ısı tabancaları kullanılarak yapılabilir.
Sıkıştırılmış toprağın üstüne bir çakıl ped yerleştirilir. Kalınlığı en az 20 cm olmalıdır, düzleşir ve seviyenin hemen altında gösterilir. Ayrıca 20 orta taneli kum doldurulur. Maksimum seviyede sıkıştırılmış ve seviyenin altında görüntülenir. Bir sonraki adım, mantarın gelişmesini ve aşırı ısı transferini engelleyecek şekilde su geçirmezliktir. Membran fit yalıtım üzerinde. Bu durumda, penoplex kullanmak daha iyidir. Mükemmel basınç dayanımı vardır ve nemi emmez. Kalınlığının 10 cm olması daha iyidir, üzerine başka bir su yalıtım tabakası serilir, daha sonra bir takviye kafes ve yerden ısıtma borusu serilir, ardından beton bir şap verilir.
Ahşap bir evde su altındaki zeminin ısınması birkaç seçeneğe sahiptir. Evin sert bir beton zemine sahip olması durumunda, döşeme plakalarında olduğu gibi hareket edebilirsiniz. Kirişlerin altında kuru dökme bir yalıtım varsa, kuru şap içeren yerden ısıtma sistemini kullanabilirsiniz. Bir ısıtıcı olarak, ekstrüde polistiren köpüğü patronlarla kullanabilirsiniz. Ama önce ahşap zeminin yüzeyini düzeltmek ve üzerinde su yalıtımı yapmak gerekir. Tavanlar izin veriyorsa, 10 cm kalınlığında bir ısıtıcı kullanmak iyidir.
Evin kazık temelde olduğu durumda, o zaman zemini iyice ısıtmak gerekecektir. Bunu yapmak için bitmiş zemini sökün ve gecikme durumunu değerlendirin. Eğer üzerinde bir mantar ortaya çıktıysa, o zaman herşeyi bir antiseptikle kazımak ve tedavi etmek gerekecektir. Ayrıca, gecikmenin alt ucunda, levhalar küçük bir oyuk oluşturmak üzere paketlenir. Su yalıtımı içinde kalıyor ve yukarıdan bir ısıtıcı. Taş yünü veya polistiren köpüğü kullanabilirsiniz. İkinci durumda, mineral yün ile aynı kalınlıkta, etki daha iyi olacaktır. Bir sonraki adım, başka bir su yalıtım tabakası ve daha sonra kuru şap içeren yerden ısıtma sistemini kurmaktır. İzolasyon süreci hakkında bazı bilgiler videoda bulunabilir:
Gördüğünüz gibi yerden ısıtma için geniş bir ısıtıcı seçimi var. Bazıları özelliklerinden dolayı belirli durumlarda uygulanamaz. Diğerleri evrenseldir. Isıtılmış bir zeminin döşenmesi ile karşılaşırsanız, her şeyden önce, varolan temelleri değerlendirin ve yalıtımı döşemeden önce hangi koşulda olduğunu ve onarımın gerekli olup olmadığını analiz edin.
Sıcak zeminlerin cihazı pahalıdır. Ekipman, boru, tesisat hizmetleri - hepsi bu para. Sıcak su zemini için yalıtım maliyeti tüm maliyetlerin sadece% 3'ü kadardır, ancak ısı kaybını% 20'ye kadar azaltabilirsiniz.
Ne tür ısı yalıtım malzemeleri popülerliğin zirvesindedir? Avantajları ve dezavantajları nelerdir? Hadi anlamaya çalışalım.
Ancak, o bir kusur var. Alüminyum, çimento ile temasa geçtiğinde çöker, bu da zemin şapının ana bileşenidir. Bu nedenle, zamanla, ana amacını yerine getirmek - ateşi yansıtmaktan vazgeçecektir.
Talep teklifi belirler, böylece alıcı bir folyo yüzeyi ile bir tabakalı polietilen köpük sunabilir. Laminasyon, alüminyumu imha etmekten korur.
Bugün, zemin yalıtımı için, paspaslar, lamine yansıtıcı folyo ile kaplanmış polistiren köpük plakalardan yapılmıştır ve boruların döşenmesi için işaretlerle donatılmıştır.
Ama köpüğün dezavantajları var:
Yüksek mukavemetli köpük köpük paspaslar, su ısıtma devresinin rijit borularının nasıl sabitleneceği sorusunu ortadan kaldıran özel çıkıntılar ile yapılabilir.
Penoplex, aşağıdaki sebeplerden dolayı yerden ısıtma için en uygunudur:
Penoplexin dezavantajları, çoğunlukla ahşap yapılar ile birlikte kullanıldığında ortaya çıkar. Buhar geçirgen bir malzemedir, ancak doğal malzemelerle etkileşime girdiğinde bu yetenek yeterli değildir. Sonuç olarak, ağaç küf oluşumu nedeniyle çürümeye başlayabilir.
Zemin yalıtımı teknolojisi üzerine penopleks burada okudu.
Ayrıca, penoplex'i seçmek için kalınlık hakkında bir yazı sunuyoruz.
Yalıtım seçimi, alıcı öncelikle bir uzman veya finansal yeteneklerin görüşüne odaklanır. Yine de diğer faktörler dikkate alınabilir:
Bu nedenle, ihtiyatlılık, yalnızca zemindeki cihaz üzerindeki çalışma sırasında termal etkiyi değil, aynı zamanda yalıtımın özelliklerinin gelecekte de devam edip etmeyeceğini de hesaba katacaktır. Ve tabii ki, bitmiş katın iç mekanın diğer unsurlarıyla birlikte nasıl görüneceğini yazmamalısınız.
Sıcak su tabanını kendi ellerinizle nasıl yalıtacağınızı görmek için videoyu izleyin:
Ilık su zemini oluşturmak için izolatörler enerji tasarrufu sağlayabilir. Isı kaybını% 15-20 azaltır. Onların ana görevi radyan enerjinin toprağa, alt odalara veya bodruma nüfuz etmesini önlemektir.
Genel sistemde, yerden ısıtma için yalıtım çeşitli işlevler yerine getirir. Aşırı ısı kaybına izin vermez, eşit ısı dağılımı sağlar. Ek olarak, herhangi bir materyal ek bir gürültü bariyeri haline gelir.
Seçenekleri incelerken, ısıtmalı zeminlerin yalıtımının temel özelliklerini dikkate almak önemlidir:
Üreticiler, yapıya, kalınlığa ve özelliklerine göre değişen geniş bir yalıtım yelpazesi sunmaktadır. Seçerken, yerden ısıtma sisteminin düzenlendiği odanın özelliklerini, yapının yüksekliğindeki olası artışı ve ısı yalıtımının özelliklerini dikkate almak gerekir.
Strafor. Köpüklü polimerik malzeme. İyi termal performans, düşük ağırlık ve uygun fiyat ile ayırt edilir. Plakalar çürümez ve neme izin vermez. Polistirenin dezavantajı, nispeten küçük ses yalıtım göstergeleri olarak düşünülebilir.
Lider üreticiler, yerden ısıtma sistemi için özel yalıtım sağlar. Özel çıkıntılar sayesinde, su zemin borularının döşenmesi zor değildir. Malzeme yüksek mukavemet özelliklerine sahiptir, yoğuşmaya karşı korumalıdır. Folyo paspaslarda da mevcuttur.
Folyo mineral yünü Su zemini ısıtma altında yalıtım, rulolar veya kalın levhalar şeklinde sunulmaktadır. Doğal hammaddeden yapılır ve yanıcı olmayan malzemelerin sınıfına aittir. Özellikle popüler olan, yüksek şekil kararlılığı ile karakterize edilen bazalt paspaslardır. Onlarla yapılan çalışmalarda, bir organizmaya zararlı minimum miktarda toz yayılır. Mineral yünü yalıtımının ana dezavantajının neme karşı hassasiyeti arttırdığı düşünülmektedir. Islandığında, yalıtım özelliklerini kaybederler. Folyo tabakasının varlığı bu olasılığı azaltır.
Doğal mantar Su zemini ısıtmak için ısı yalıtımı mantarın kabuğundan yapılır. Presleme yöntemi 3-4 cm kalınlığında ve yoğun paspaslarda ince haddelenmiş malzeme üretir. İzolasyon ile karakterizedir:
Doğal mantarın neredeyse tek dezavantajı - yüksek maliyet.
Penofol. Sıcak su tabanı için bu tip bir ısı yalıtımı, polietilen köpük temelinde yapılır. Polimer tabakası bir (A tipi) veya iki (B tipi) yanda alüminyum folyo ile kaplanmıştır. Kendinden yapışkanlı bir versiyon (C) de sunulmaktadır. Bir beton şap doldurmayı planlıyorsanız, o zaman yerden ısıtma sisteminde bir ALP tipi kullanılmalıdır - folyo tabakası bir polietilen kaplama ile lamine edilir.
Yapıda bulunan hava ısı kaybını önler ve metal yüzey odaya yansımasına katkıda bulunur. İzolasyonun toplam kalınlığı 10 mm'yi geçmez. Kompakt merdanelerin taşınması ve istiflenmesi kolaydır.
Metalik lavsan filmi. İdeal yansıtıcı performans ile karakterize edilen zemin için yanmaz yalıtım. Malzeme agresif kimyasallara ve mikroorganizmalara karşı inerttir.
Su geçirmezlik göstergeleri, sistemin bodrumdan veya zeminden nem penetrasyonuna karşı korunmasını garanti eder. Film elastiklik ile karakterizedir, deforme etmek için yeterli güce sahiptir, yüksek yükleri tolere eder.
Metalize tabaka genellikle 2 ila 10 mm kalınlığında polietilen köpük ile desteklenir. Bu, ısı yalıtım performansını artırır, ancak malzemenin yanıcılık sınıfını azaltır. Lavsan film, imha edilmeden ve 0 ° C'ye kadar sıcaklık deformasyonuna karşı dayanıklıdır. Bu, boruların doğrudan üzerine döşenmesini sağlar.
Yalıtımın ana özellikleri tabloda gösterilmiştir:
Isıtmalı zeminlerin montajı özellikle zor bir görev değildir ve belirli işlevleri yerine getiren bir malzemenin kullanımıyla sıkı bir şekilde düzenlenmiş bir teknolojiye göre gerçekleştirilir.
Sıcak su tabanı için yalıtım, sistemin verimliliğini doğrudan etkileyen bir termal bariyer rolünü oynar.
Isı yalıtımı, destekleyici tavan boyunca toplam ısı kaybını azaltmaya yardımcı olur.
Sıcak bir zeminin yapısı veya “keki” çeşitli fonksiyonel tabakalardan oluşabilir. Aşağıdaki tipteki şemanın standart versiyonuna başvurmak gelenekseldir: kaba bir taban, bir yalıtım malzemesi tabakası, takviye kafes, ısıtma elemanları, bir beton şap tabakası ve bir son kaplama.
Genel anlamda, bu şema hem hidrolik hem de su sistemleri ve sıcak elektrikli zeminler için geçerlidir. Yani, her iki durumda da, kaba tabanın hazırlanması ve yalıtımın serilmesi.
Yerden ısıtma ile birlikte kullanıldığında yalıtım, ısı yalıtım ve ısı yansıtma bariyerinin rolünü oynayacaktır. Bu tabakanın ana işlevi, taşıyıcı tabandan ısı kayıplarını önlemek ve ısı yönlerini ters yönde yeniden yönlendirmektir.
Isı yalıtımlı bir tabakanın yokluğunda, ısı transfer ortamının ve ısıtma elemanlarının sıcaklığındaki sürekli düşüş üzerinde mutlaka bir etkiye sahip olan güçlü termal enerji kayıpları mümkündür.
Sıcaklıktaki düşüş, sırayla, ısı taşıyıcıyı ısıtmak için tüketilen elektrik tüketiminin artmasına ve “sıcak zemin” sisteminin bir bütün olarak muhafaza edilmesi için artan maliyetlere yol açacaktır.
Sıcak zemin ile kullanım için ısı yalıtım malzemeleri
Su ya da elektrikli yerden ısıtma altında yalıtım, binanın taşıyıcı elemanlarını, duvarların iç yüzeyini vb. İzole etmek için kullanılan geleneksel yalıtım malzemelerinden çok farklı değildir.
En çok kullanılan malzemeler şunlardır:
Bu veya bu tip yalıtımın avantajlarına ve pratik özelliklerine ek olarak bir takım dezavantajları vardır. Mineral yün, ısıtıldığında açılabilen fenol ve diğer zararlı maddeleri içerebilir; bu da özellikle yerden ısıtma sistemi kurulurken kritik öneme sahiptir.
Yansıtıcı yüzey termal enerjinin yansımasına katkıda bulunur
Farklı mineral yünü türleri vardır ve fenolik bileşenlerin içeriği yoktur, ancak bu gerçeği satın alırken daha fazla açıklığa kavuşturulmalıdır. Bu maddelerin üretimde kullanılmadığını teyit eden bir kalite sertifikası veya başka bir belge sunmayı talep edebilirsiniz.
Genleşmiş polistirenin önemli dezavantajları, malzemenin serildikten sonra oluşturduğu kalınlığı içerir. Tavsiye edilen minimum genleşmiş polistiren tabakası en az 5 cm olması gerektiğinden, 5 cm'lik bir yalıtımın yanı sıra 5-8 cm'lik beton şapın döküleceği göz önüne alındığında, bu durum zemin seviyesini önemli ölçüde etkileyecek ve artıracaktır.
Aynı durum polistiren köpük paspaslara da atfedilebilir, ancak uygulamada da görüldüğü gibi, modern özel konutlarda tavan yüksekliği 2.7–3 m'dir, bu da şap ile doldurulmuş yalıtkanın kalınlığının bu göstergeyi büyük ölçüde etkilemeyeceğini veya azaltacağını garanti eder.
Dairelerde, özellikle düşük tavanlı binalar için, polietilen köpük esaslı yalıtım malzemelerinin kullanılması tavsiye edilir. Bu kaplamanın kalınlığı 5-10 mm'dir. Termal enerjinin etkili şekilde uzaklaştırılması ve yeniden yönlendirilmesi için yeterlidir.
Yansıtma tarafındaki yeşilin ısı izolasyonu olduğu yüzeydeki ısıtma sıcaklığı (üstte) ve soğutma oranı (alt)
Uygun yalıtım tipinin seçimi, bir dizi faktöre dayanmalıdır. Seçmenin en kolay yolu, iklim bölgesi, kış mevsimindeki sıcaklık, istenen iç ortam sıcaklığı, bina tipi, zemin ve malzemenin özellikleri gibi şartları dikkate almaktır.
Örneğin, silika tuğla ile kaplı ve kış sıcaklığının -20-25 ° C'nin altına nadiren düştüğü Kuzey-Batı bölgesinde yer alan bir gaz beton evinin zemin katı için 5 cm'lik genişletilmiş polistiren tabakası kullanabilirsiniz. İkinci ve sonraki katlara monte edilen sıcak zeminler için, yansıtıcı bir yüzeye sahip yeterli köpük polietilen olacaktır.
Kış sıcaklığının -30 ° C veya daha fazla olduğu koşullarda bulunan binalarda, yük taşıyıcı duvarların ve pencerelerin zorunlu yalıtımı ile 10 kat polistirenin kaydedilmemesi ve istiflenmemesi tavsiye edilir.
Tipik apartmanlardaki daireler için, özellikle 2 ve daha fazla katlarda bulunan odalar için, polietilen köpüğün veya kaplama yüzeyinin, yansıtıcı bir yüzeyle kaplanmasını sınırlandırabilirsiniz. Bu gibi durumlarda büyük bir rol, çift camlı pencerelerin yüksek kaliteli montajını oynayacaktır, çünkü sıradan ahşap çerçevelerdeki ısı kayıpları çok yüksek.
Polistiren (mavi) / polietilen (yeşil) kullanıldığında ısıtmanın karşılaştırılması
Ek olarak, polietilenin polyester veya metalize yüzeyle aydınlatılmasına da değer. “Yalıtımlı” olarak kullanılan ve ısıtmalı zeminlerle ortak kurulum için tavsiye edilen yalıtım folyosunun verimsiz olduğu düşüncesi ve argümanı vardır.
Bu kısmen doğrudur, ancak sadece işin performansı teknolojisi gözlemlenmediğinde veya düşük kaliteli malzeme kullanıldığında. Şapın altındaki cihaz için, sadece lavsan (NPE-L) yüzeye sahip polietilen köpük kullanılmalıdır, böylece alkali çözelti ortamı alüminyum folyo (NPE-F) tarafından temsil edilen metalize katmana zarar verebilir.
NPE-L olan deforme edilebilir yalıtımın üzerindeki şapın kalınlığı en az 60 mm olmalıdır. Önerilen beton tabaka - 80-100 mm. Bu, deforme olabilir izolatörlerin kullanımının, beton tabakasının hidrasyon prosesinde çatlama riskini artırmasından kaynaklanmaktadır.
Bu gibi kaplamaların etkililiğinin kanıtı, deney sırasında elde edilen, biraz daha yüksek bir değer görebileceğiniz grafiklerle sonuçlanabilir.
Genişleme bandı duvarın alt kenarı boyunca monte edilmelidir.
Sıcak su tabanı için yalıtım döşeme, bir dizi hazırlık faaliyeti sonrasında gerçekleştirilir. Bunlar genellikle: eski döşemenin ve mevcut zemin sisteminin sökülmesi, inşaat kalıntılarının temizlenmesi ve tozun yüzeyinin temizlenmesi, olası yüzey kusurlarının ortadan kaldırılması ve yalıtkanın döşenmesi için temelin hazırlanması.
Eski katın sökülmesinde kullanılan malzeme esas alınır. Fayansları kaldırmak için elektrikli aletlere başvurmak zorunda kalacak. Laminat veya tahta zeminlerin çıkarılması, mevcut aletlerin yardımıyla gerçekleştirilebilir.
Oluşan inşaat artıkları sıkışık torbalarda temizlenir ve depoya alınır. Ardından beton levha veya taşıyıcının hasar açısından görsel bir muayenesi. Eğer mevcut ise, mevcut kusur harçla harmanlanır ve harçlanır: çimento-kum harcı, özel macun ve agrega.
İzolasyon üzerindeki ısıtma elemanlarının sabitlenmesi için bir takviye kafes yerleştirilmiştir.
Yağ lekeleri veya boyalar tespit edilirse, bunları normal alkol çözücüleri ile fırçalamak tavsiye edilir. Yüzey güçlü bir eğime sahipse ya da çok sayıda delik içeriyorsa, kendinden yayılan karışımı 2-3 mm kalınlığında doldurmalısınız.
Sıcaklık genişlemelerini dengelemek için, duvarın alt kısmına bir sönümleyici bant monte edilir. Bandın sabitlenmesi 15-20 cm yüksekliğindeki odanın çevresi etrafında yapılır, çözeltinin sertleşmesinden sonra fazla malzeme kesilebilir.
Duvar yüzeyinde bir üst üste binen tabanın yüzeyine bir polietilen film yerleştirilir. Malzemenin yoğunluğunun 150 g / m2'den fazla olması istenir. Film üzerinde yalıtım izolasyonu. Gerekirse, malzeme “eklemden” yöntemiyle kesilir ve birleştirilir.
Polietilen köpük için, eklemlerin yapıştırılmış yerleri olan lamine bir yüzeye sahip özel bir yapışkan bant kullanabilirsiniz. Daha sonra, ısıtma elemanlarının eklendiği yalıtım üzerinde bir takviye kafes yerleştirilir.
Daha fazla çalışma daha ayrıntılı bir değerlendirme gerektirir. Genel olarak, bir ısı yalıtıcısının kurulması benzer bir sırada gerçekleşir, tek fark, malzemenin kendisinin ve kalınlığının değişmesidir.