Kendinden destekli yalıtımlı kablolar kullanılarak modern teknolojilerin yaratılmasına yol açan havai enerji hatları ağının aktif bir geliştirme ve dağıtım süreci var.
Dış, güç ve aydınlatma güç kaynağı hatlarını kurarken çoğu zaman kendinden destekli yalıtımlı kablo görülebilir. Böyle bir teknoloji uzmanının ortaya çıkmasından sonra, güç nakil hatlarının işletme, onarım ve yapım teknolojisi kökten değişti. Kendinden destekli yalıtımlı tel kullanılarak yapılan raylar "VLI" koşullu adını taşır.
Özel evleri aydınlatmak için kendinden destekli yalıtım teli veya kendinden destekli yalıtımlı tel kullanın.
Basit yalıtımın özü XLPE'den yapılmıştır. Bu malzeme sıcaklık ve nemde değişikliklere maruz kalmaz.
İş programına tam olarak uyulması durumunda destekten binaya kendinden destekli yalıtımlı telin döşenmesi mümkündür. Her türlü montaj işi uygun bir uzman tarafından yapılmalıdır.
Kablonun kuvvetli rüzgarlarda takılma olasılığını tamamen ortadan kaldırır.
Tel, bağlantı ve bağlantı noktalarında oksitlenmez. Kaza olasılığı minimumdur.
Kurulum sırasında, ağdaki gerilime ve beklenen yüke göre bir kablo kullanılması gerekir. Desteğin üzerinde, kendinden destekli yalıtılmış tel, bir bantlama kancası vasıtasıyla tutulur. Kanca, bir bant bandı ile direğine monte edilir.
Binanın duvarında farklı bir takviye, ankraj cıvatalı bir duvar kancası kullanılmıştır. SIP'nin iyi çalışır durumda olduğundan emin olmak gerekir. Biz Ohmmeter yalıtım direnç ölçümü, çekirdeklerin sağlığı ve kısa devre olmaması multimetre ile ölçülür.
Ayrıca, her elektrikçi belirli üniforma ve aksesuarları taşımalıdır:
Aşağıdaki durumlarda hiçbir çalışma yapılmamalıdır:
Merdivenler çok zordur. Bu nedenle, yükseklikleri beş metreyi geçmemeli ve destek ile merdiven arasındaki açı 60-750'yi geçmemelidir.
Ancak her halükarda merdivenlerde dururken telleri çekmek kesinlikle yasaktır.
Tel koparsa, elektrikçi düşmez.
Aşamada VLI hattı ile ilgili tüm gerekli bilgiler toplanır. Güzergahın gerçek konumu, gerekli destek sayısı, ne tür destek, kullanılan telin tüm teknik parametreleri, öngörülen güzergahın belirli teknik özellikleri ve elektrik işinin performansı.
yolunun kurulumudur.
Doğrudan, kendinden destekli yalıtımlı telin montajı, destekler takıldıktan ve gerekli tüm özel kelepçeler sabitlendikten sonra zaten başlatılır. Sanayi binaları ve konut binalarının cephelerinde elektrik işleri yapmak, bağlantı ve gerekli branşmanları yapmak, gerekli montaj işlerini yapmak, özel donanım ve montaj aletleri geliştirilmiştir. Proje, malzemelerle ilgili gerekli tüm bilgileri içermeli ve kendinden destekli yalıtımlı telin montajı için bir bağlantı parçası listesi içermelidir.
Teli monte ettiğimiz ankraj açıklığının tüm desteklerinde özel haddeleme makaraları kurarız. Aşırı desteklerde, makaralar özel bir kayışla sabitlenir, ara desteklerde, makaralar kancaya, destek kelepçelerinin çıkıntılarına sabitlenir.
Açıklığın en uç desteklerinden birinin arkasına, telin sarıldığı bir tambur yerleştiriyoruz. Tamburun eğirme sırasında dönmesine izin veren özel bir sehpanın üzerine dikey pozisyonda yerleştiriyoruz. Telin makaraya daha sığ bir giriş açısı için, tamburu destekten uzunluğundan daha az olmayan bir mesafeye yerleştirin.
Karşı tarafta, lider kablonun sarıldığı bir tambur takıyoruz, kural olarak, 10 ila 12 mm çapında sentetik bir iptir.
Bir sonraki adım, lider kablonun manuel olarak sarılmasıdır.
Her destek üzerinde sırayla yükseliriz ve daha fazla broşlama için kabloyu makaraya geçiririz.
Lider kablo, son destek üzerindeki makaraya sıkıştırıldıktan sonra, kablo, özel bir çorap ve dönme sırasında telin bükülmesine izin vermeyen bir mafsal kullanılarak kendinden destekli yalıtılmış tele bağlanır.
Bu, hazırlığı tamamlar ve teli sarmaya başlar.
Halat lideri, ters yönde yavaşça çekilir. Kurşun halat elle veya bir içten yanmalı motorla tahrik edilen bir mekanizma ile çekilebilir.
Sarma sırasında tel, lider kabloyu takip eder, desteğe yükselir ve makaraya girer. Tamburlar ve makaralar, telin zemine sürtünme, destek, vb. Olasılığını ortadan kaldıracak şekilde yerleştirilmiştir. Telin başlangıçta zemin boyunca sarıldığı ve ancak daha sonra desteğe yükseldiği bir teknolojiye izin verilmez.
Telin yuvarlanması, telin öndeki kabloyla bağlantısı son destek üzerindeki döner makaradan geçene kadar devam eder.
Bir sonraki adım, teli bağlamaktır.
Kullanılan telin türüne bağlı olarak taşıyıcı çekirdek veya tüm demet ankraj kelepçesine sabitlenir, uçlar daha sonraki kurulum için yeterli uzunlukta kalır. Ve ancak bundan sonra SIP'yi kurşun kabloyla ayırırız. Açma silindiri çıkarılmalıdır. Daha sonra, tüm ara desteklerde, kabloyu destek kelepçelerinin tırnaklarına geçirin ve montaj makaralarını çıkarın.
Tel, birinci ankraj desteğindeki bir el vinci kullanılarak gerilir. Tel gerginliği miktarı projede belirtilebilir veya montaj tablolarından alınabilir. Gerilim kesinlikle ölçülmeli, bir dinamometreye sahip olmalısınız.
Tel gerilimi bittikten sonra, tel tespit kelepçesine tutturulur ve sıkıştırılır ve ancak bundan sonra vinç ve dinamometre çıkarılabilir.
SIP betonarme, metal ve ahşap desteklerde kullanılır.
evin cephesinde kullanılabilir. Bu tel, yeraltına yollar döşemek için kullanılamaz.
Girişi yapmayı planladığımız desteğe, ankraj kelepçesini sabitlemek için bir braket monte ediyoruz. Ana hat yalıtımsız tel ile yapılmışsa, braket, izolatörlerle traversin altına monte edilir. VLI'ye bağlandığında, braket hat kıskaçlarının altına sabitlenir.
Desteğin üzerinde, dağıtım teli sabitleme kelepçesine sabitlenmelidir, hatta bağlanmak için uçları bırakıyoruz. tüm reçete çalışma tamamlandıktan sonra bağlantı, bu satırı hizmet işçiler tarafından yürütülür. Bağlantı noktasında çıplak tel için özel kelepçeler veya VLI'ye bağlanırsak delici kelepçeler kullanıyoruz.
Ayrıca, sabitleme klipsini takmak için evin cephesine bir dirsek takılması da gereklidir. Destek üzerindeki ankraj kelepçesine sabitlenen tel evin cephesindeki kelepçeye sokularak elle çekilerek sabitlenir.
Kural olarak, TU'ya göre, ölçüm kabini binanın dış duvarına yerleştirilmiştir ve TU ayrıca girişin sayaçta veya harici ölçüm kabininde bulunan giriş makinesine bütün, görünür bir tel parçası ile yapılmasını sağlar, kendinden destekli yalıtımlı telin montajı binanın cephesi boyunca gider. Özel cephe bağlantı elemanları kullanarak telleri cepheye bağlarız.
Sayacın gücü, aynı şekilde geleneksel kablo kurulumunda olduğu gibi. Kabloyu gerektiği gibi vinil yalıtımdan sıyırırız, bunların tümü sayaç bağlantı terminallerine bağlıdır, kablonun soyulmuş kısmını terminal bloğuna sokar ve vidaları dikkatlice sıkarız. SIP, baştan itibaren sayaç önünde kurulu giriş makinesine bağlandığında daha güvenli ve daha kullanışlıdır.
En yeni devre kesiciler cıvatalı terminallerle donatılmıştır, kablo pabucu kullanmak daha güvenlidir.
metrelik binanın içinde bulunan ve çıkarılan TU bu seçeneği izin edilirse, soru, oda içinde kendinden destekli yalıtılmış bir kablo getirmek mümkün olup olmadığını ortaya çıkar ve binaya girip başka bir kabloya geçiş yapmak, örneğin VVGng gibi? Her iki seçeneğin de yaşam hakkı vardır, ancak SIP kabuğunun, örneğin, aynı VVGng ile karşılaştırıldığında, teli odaya getirmek için, özellikle de ahşaptan yapılmışsa, yeterince yangına dayanıklı olmadığını unutmamalıyız. Bir yönü daha var, güç kaynağı temsilcileri sayaçtan önce bulunan tellerin bağlantısını kabul etmeyecek. Bu durumdan çıkmanın iki yolu var.
Kendinden destekli yalıtımlı telin tüm parçalarını giriyoruz ve kurulum sırasında bir yangın geciktirici madde ile önceden işlenmiş metal bir boru ve bir oluklu manşon kullanıyoruz.
Binanın cephesinde, binaya girmeden hemen önce, bir devre kesici takabilir, kendinden destekli yalıtımlı teli giriş terminaline bağlayabilir ve çıkışta doğrudan odaya giden metreye giden bir kablo olacaktır. Anahtarın kendisi küçük bir plastik kutuya yerleştirilmeli ve bir mühür yerleştirilmelidir.
İkinci seçenek daha pratiktir, çünkü: binaya yüksek derecede yangına dayanıklı malzeme sokulur ve ikinci olarak, kablonun duvardan geçtiği yerdeki bölümü bir devre kesici ile korunur. Bu durumda, gösterge tablosundaki sayaca otomatik giriş gerekli değildir.
( 17 işaret, ortalama 4.
12 / 5 )
Posted By: Çalışma şekli |04, Nov 2020
Posted By: Çalışma şekli |04, Nov 2020
Posted By: Çalışma şekli |06, Nov 2020
Posted By: Çalışma şekli |12, Nov 2020
Posted By: Çalışma şekli |09, Nov 2020