Hangi ısıtma radyatörleri alüminyum veya bimetalikten daha iyidir?
Alüminyum radyatörler 30 yıl önce ortaya çıktı ve hemen her zamanki çelik ve dökme demir bataryalardan önemli bir pazar payı kazandı. Bu ürünler benzersiz görünüm, artan termoliz ve küçük ağırlık sayesinde popülerlik kazanmıştır. Isı transferi açısından alüminyum piller, şüphesiz liderlerdir, ancak ürünün elde edildiği malzemenin spesifik davranışından dolayı, bu cihazların kullanımı her zaman mümkün değildir.
Alüminyum radyatör cihazı
Alüminyum ısıtıcılar iki teknoloji kullanılarak üretilmektedir:
- Bitmiş ürünü forma dökün.
- Radyatörü ekstrüzyonla toplayın.
Birinci düzenlemede, birleşme ve birleşme yerlerinin olmaması nedeniyle ağın basıncına mükemmel bir şekilde dayanan bir monolitik ürün elde edilir.
İkinci varyantta, bir presle işlenen alüminyum profil boşlukları kullanılır. Bu şekilde elde edilen ayrı bölümler kaynak ile bataryaya bağlanır. Sızdırmazlık sağlamak için, bölümler conta ve özel contalar kullanılarak bağlanır.
Prefabrik radyatör, monolitik muadilinden daha ucuzdur, ancak üretim teknolojisinin gerekliliklerine bağlı olarak, aynı mukavemet özelliklerine sahiptir. Monolitik modellerin avantajları arasında, modüler modeller periyodik teknik kontrol ve bakım işlerine tabi tutulurken, ek bakım gerektirmeden ürünün kullanılması olasılığı bulunmaktadır.
karakteristikleri
Alüminyum, yüksek derecede termal iletkenliğe sahip metalleri ifade eder. Bu özellik, dairenin ısıtmalı odasına eşit olarak dağıtılan bataryadan güçlü bir ısı dalgası oluşturmanıza olanak tanır.
Termal güç watt olarak ölçülür ve alüminyumun tek bir batarya bölümü için 180 watt'tan az değildir. Bu ürün 2 kg aralığında bir kütleye sahiptir, kalınlık 110 mm'yi geçmez. Böyle bir radyatörü tamamen doldurmak için 0.4 litre sıvı gerekir. Taşıyıcının sınırlayıcı sıcaklık limiti O ° C'dir.
Artıları ve eksileri
Alüminyum pillerin avantajları aşağıdaki noktaları içerir:
- Malzemenin hızlı ısınması nedeniyle, odanın ısıtılması işlemi hızlı bir şekilde gerçekleşir (oturma odalarının rahat bir sıcaklık elde etmesi için 15-20 dakika yeterlidir); bu da ısı taşıyıcı ödemesinde önemli ölçüde (% 35'e kadar) tasarruf sağlar;
- Her üründe soğutucu akışını ayarlamak için, radyatördeki sıvı akışını azaltmaya veya arttırmaya yarayan özel bir termik valfe sahiptir.
- ısıtma için kaynak tasarrufu;
- Alüminyum radyatörler dışa doğru çok çekici görünüyorlar - zarif bile - ısı transferi açısından küçük ama güçlü, ürünler hem özel bir evin iç, hem de yazlık evler ve
- idari tesisler;
- eğer gerekirse, özel bir evin sahibi önceden kurulmuş prefabrik radyatörlere bağımsız bölümler ekleyebilir (döküm modelleri ile profesyoneller için çalışmak daha iyidir);
- küçük boyutları ve ağırlığı nedeniyle, bu ürünlerin herhangi bir binaya ve her türlü yüzeye konması kolaydır.
Alüminyum radyatörler ve negatif özellikler vardır. Bunlar aşağıdaki noktaları içerir:
- Alüminyum sadece hızlı bir şekilde ısınmakla kalmaz, aynı zamanda hızlı bir şekilde soğurur, bu nedenle odada rahat bir atmosfer sağlamak için gerekli olan soğutma suyu kaynağını sürekli olarak muhafaza etmek gerekir;
- Bu metalden üretilen radyatörler, ısıtma ağındaki yüksek basınca dayanıklı değildir, bu nedenle apartmanlarda kullanım için uygun değildirler - daha çok ahşap kır evlerine veya küçük otonom yapılara yerleştirilirler;
- prefabrik yapılar kauçuk contalarla donatılır, zamanla bu elemanlar yıpranır ve değiştirilmesi gerekir ve bu da mal sahipleri için belirli sakıncalar yaratır, bu özellik aynı zamanda soğutucu olarak antifriz gibi agresif kimyasal bileşime sahip özel sıvılar kullanıldığında dikkate alınan pil tiplerinin kullanımına izin vermez;
- Soğutucu madde yüksek bir alkali bileşiği içeriğine sahipse, malzeme yok edilir ve radyatör kırılır, bu nedenle su içinde aşırı miktarda yabancı madde bulunmayan sorunların bulunduğu küçük özel binalarda alüminyum ürünlerinin kullanılması tavsiye edilir;
- Su ve alüminyum bir arada kullanıldığında, zayıf bir gaz oluşumu süreci vardır, bu nedenle havayı boşaltmak ve trafik sıkışıklığını gidermek için, Mayevsky musluklarını ürünlere monte etmek gerekir.
Bimetalik radyatörler
Bimetal radyatörler, alüminyum ürünlerden görsel olarak farklı değildir. Kompakt ve estetiktirler, ancak çeliğin yapımında kullanıldığından, bimetal ısıtıcıların ağırlığı biraz daha büyüktür.
Hangi radyatörlerin daha iyi olduğu - alüminyum veya bimetalik, her sistemin yapısını anlar ve bunları karşılaştırırsanız anlayabilirsiniz.
Bu nedenle, ürün yapısının çelik bir temel ile güçlendirilmesi nedeniyle, bimetalik radyatörler, daha yüksek bir soğutma sıvısı basıncını zarar görmeden algılayabilir ve bu da uygulamalarının kapsamını önemli ölçüde genişletir.
cihaz
İki metal ve alüminyum metali kullanarak yüksek kaliteli bir radyatör elde etmek için yüksek basınç kullanan karmaşık bir döküm işlemi gereklidir. Basınç altında metalin dağılımı nedeniyle, yüksek kaliteli ısı transferi için gerekli olan iki farklı malzemeden oluşan yoğun bir demet elde edilir.
Çelik çekirdek, soğutma sıvısının basıncını emer ve alüminyum kılıf ile temas ederek, odaya enerji aktarır.
karakteristikleri
Ortalama tüketici bimetalik radyatörler ve alüminyum radyatörler arasındaki farkı anlamıyor, çünkü bunlar tamamen aynı görünüyorlar. Fakat fark, önemli ve önemlidir.
Bimetalik ürün agresif ortamlara direnme ve 20 atmosferik ağ basıncı ile baş etme konusunda önemli bir yeteneğe sahiptir.
Bir bölümün ısı transferi 190 watt'a kadar değişir. Metal alaşımlı radyatörün ağırlığı, benzer boyuttaki alüminyumdan 1.5 kat daha fazla olacaktır. Taşıyıcının sınır sıcaklık sınırı +100 o C'dir.
Radyatörün tasarımında paslanmaz çelik kullanıldığında, servis ömrü% 20-30 artar.
Artıları ve eksileri
Bimetalik radyatörlerin olumlu özellikleri şunlardır:
- Isı şebekesinde artan basınca dayanıklılık;
- yüksek ısı transferi derecesi;
- yüksek sıcaklıkta soğutucuya dayanma kabiliyeti;
- korozyon direnci.
Bimetalik pillerin negatif özellikleri:
- taşıyıcıdan ayrıldığında hızlı ısı kaybı;
- ürünün yüksek maliyeti;
- Metallerin, radyatör içindeki gazların oluşumu ile etkileşimlerinin reaksiyona girme olasılığı, bu da malzemeye zarar verir.
Alüminyum ve bimetalik radyatörlerin karşılaştırılması
Dışa doğru, her iki tip ısıtıcı da tamamen aynıdır ve hazırlıksız bir tüketici bir alüminyum ürünü iki metalden benzer birinden ayırt edemeyecektir. Bu tip piller sadece parametreler bakımından farklılık gösterir:
- alüminyum radyatörlerin ısı transferi bimetal olanlardan daha yüksektir;
- Bimetalik ürünlerde şebekenin basıncına direnme yeteneği neredeyse iki kat daha fazladır;
- korozyona karşı koyabilme özelliği, çekirdeğin paslanmaz çelikten yapıldığı bimetalik radyatörlerde daha yüksektir;
- alüminyum ürünlerin servis ömrü yaklaşık 10 yıldır ve bimetalik radyatörler 25 yıldır tasarlanmıştır;
- Bimetalik cihazların maliyeti% 30 daha yüksektir.
Alüminyum radyatörü bimetaliklerden nasıl ayırırsınız
Göz önünde bulundurulan pillerin farklılıklarını bilerek, mağazada hangi ürünün sunulduğunu kolayca belirleyebilirsiniz. Aşağıdaki noktalara dikkat etmek gerekir:
- Bimetalik radyatördeki bağlantı dişi çelikten yapılmıştır;
- Bimetalik pilin ağırlığı, aynı boyutlarda, alüminyum radyatörden önemli ölçüde daha yüksek olacaktır;
- En kolay yol, malzemeyi bir mıknatıs ile kontrol etmektir: bir mıknatıs, demir dışı metalden tamamen çıkmış bir ürünü çekmeyecektir - bu test yöntemi, belirleme için elverişlidir
- Materyal zaten yüklü pil.
Seçim yaparken nelere dikkat edilmelidir?
Radyatörün en uygun modelini belirlemek için, soğutucu akışkanın özelliklerini bilmek ve her pil türünün negatif ve pozitif özelliklerini dikkate almak gerekir. Her bir durumda hangi pillerin en iyi, alüminyum veya bimetalik olduğunu belirlemek için aşağıdaki bilgiler gereklidir:
- ağdaki hidrolik şoklar sırasında soğutma sıvısı basıncı ve basınç sınır değerleri;
- Soğutucu maddenin kimyasal bileşimi;
- Soğutucu maddenin yabancı maddelerle kirlenme derecesi.
Bu göstergeleri dikkate alarak ve dikkate alınan radyatörlerin teknik özellikleriyle karşılaştırarak, belirli bir oda için en uygun modelleri tanımlamak mümkündür.
Hangi sistemler için hangi radyatörler daha uygundur?
Hangi ısıtma radyatörlerinin daha iyi, alüminyum veya bimetalik olması, odanın özelliklerine, soğutma suyuna ve bölgenin iklim koşullarına bağlıdır. Şüphe ve belirsizlik durumunda, ürünün türünü belirlemeye yardımcı olacak profesyonellere başvurmak en iyisidir.
Doğru seçeneği nasıl seçerseniz şu anda bir uzmanla görüşmek mümkün değil mi? Bu durumda, soğutucu ağındaki basınca dayanmak gerekir. Yukarıda belirtildiği gibi, bu tip radyatörler arasındaki fark, farklı seviyelerde şebeke basıncında kalitelerini muhafaza etme kabiliyetidir.
Basıncın 2-6 atmosferden fazla olmadığı özel kazanlar için, ucuz alüminyum aküler mükemmeldir ve bağımsız olarak hizmet verilebilen prefabrike ürünleri kullanmak daha iyidir ve çok katlı binalarda daireler düzenlemek için mutlaka bimetal piller kullanılmalıdır.
Soğutucu maddenin kimyasal bileşimini de dikkate almak önemlidir. Standart su alkalizasyon oranının aşılması alüminyumun olumsuz etkilenmesini ve hızlı tahribatına yol açacaktır. Bimetalik ürünler için böyle bir tehlike mevcut değildir.
Alüminyum radyatörü bimetaliklerden nasıl ayırırsınız
Hayatta bir bakışta anlaşılması zor şeylerle uğraşmak zorundayız. Bu örneklerden biri, bimetalik ve alüminyum radyatörlerin görsel ayrımı sorunudur. Her şeyden önce, dış görünüşte aynı görünür, ancak farklı özelliklere ve maliyete sahiptirler. Bu nedenle, mağazada satıcı tarafından ya da evde ısıtma tesisatı yürüten ustalar tarafından aldatılmamak, bu tür radyatörler arasında ayrım yapmak gerekir.
Bimetalik ve alüminyum radyatörün genel donanımı
Bunları anlamak için, bu tip radyatörlerin her birinin nasıl düzenlendiğini anlamaya başlamanız gerekir.
Alüminyum radyatör
Homojen alüminyum metalden oluşur. Saf değil, ama dayanıklılık için silikon ile alaşım. Özel formda bölümlendirilmiş veya daha az blok halinde yayınlayın. Kesitler, contayı sızdırmaz hale getirmek için bir conta kullanarak dişli bir eklem tarafından birbirine bükülür. Bölümün tasarımı, daha iyi ısı transferi için çeşitli bölümlerin montajının konveksiyon geçitleriyle yaprakları oluşturması için tasarlanmıştır.
Bimetal radyatör
Daha önce de belirtildiği gibi, alüminyuma benziyor, fakat cihazda bir fark var. Radyatör bölümünün içi yatay ve dikey çelik borulardan oluşmaktadır. Yatay borular, dikey olanlardan daha büyüktür. Alüminyum dışında "giyinmiş" boru dışında. Alüminyum "kürk manto" tasarımı da tamamen alüminyumda olduğu gibi yivlidir. Buradan dışsal benzerlik. Kesitler, conta kullanımı ile dişli bir bağlantı arasında da bükülür. Ayrı tüp bölümleri, soğutucuyu içinden akıtmak için tasarlanmış bir kolektör şeklinde bir tüp sistemi oluşturur.
Çelik, alüminyumdan çok daha güçlü olduğu için, bimetalik radyatörler çok daha fazla basınç ve su darbesine dayanabilirler.
Satın alırken nasıl ayırt edilir
Şimdi, hem bu hem de diğer radyatörlerin tasarımını bilerek, alüminyum radyatörleri bimetalik olanların kisvesi altında “eşleştiremezsiniz”.
- Bağlantı bölümleri için bir iplik bulunan radyatörün yerine dikkat edin. Bimetalik bir radyatörde, iplik bir çelik boruda kesilir. Bu nedenle, çelikten aliminyumu farkli olmaktadir, genellikle ipliğin bölgesinde iki metalin sınırını gözlemlemek mümkündür (ancak bu geçiş görülebilir).
- Bir bimetalik radyatörün ağırlığını, aynı büyüklükte ve eşit sayıda bölümden oluşan bir alüminyum ağırlığı ile karşılaştırın. Çelik, alüminyumdan daha ağırdır, bu nedenle bir bölümün ağırlığı
Bimetal "ikiz" den daha fazla yarım kilo kadar ağırlığa sahip olabilir. Fakat genel olarak, bu fark, ölçeklerin kullanımı olmadan bile hassas olacaktır.
Önceden kurulmuş bir radyatör nasıl ayırt edilir
Isıtma sistemini kurmak için bir ekip kiraladığınız bir durumu düşünün, tamamen topladılar, tüm malzemeleri kendileri satın aldılar. Radyatörlerin henüz kurulmadığı anı kaçırdınız. Bimetalik piller yerine alüminyum monte etmediklerinden şüpheniz var. Bütün bu şüpheleri ortadan kaldırmak için bu gerçek kontrol edilmelidir.
Bunu yapmak için bir mıknatıs alın, tercihen neodimyum. Diğerlerinden çok daha güçlüdür. Ama normal olabilir.
Mıknatısı radyatörün kenarına yakın bir yere, metal borunun geçişine mümkün olduğunca yakın bir şekilde merkeze yaklaştırın. Çelik mıknatısa çekilir, alüminyum bu özellikten yoksun kalır. Bu nedenle, bir bimetalik radyatörde küçük bir çekicilik gözlemlenecektir, çünkü mıknatıs yoğun bir tüpe yerleştirilmeyecektir, fakat çevreleyen alüminyum kabuktan dolayı belirli bir mesafede.
Bu arada, mıknatıs, takılı olmayan radyatörde bile, bağlantı için dişe getirilerek kullanılabilir. Bir bimetal ise, çekimin etkisi açıkça hissedilecektir.
Şimdi, bu tip radyatörlerin tasarım özelliklerinde ve özelliklerinde farklılıkları bilerek, sizi aldatmak imkansız olacak ve uzun yıllar boyunca evinizde sıcaklıklarını hissedeceksiniz.
Bimetalik radyatörler ve alüminyum piller arasındaki önemli farklılıklar
Çoğu zaman, alıcının nerede duracağını bilmeden, ısıtma radyatörleri sıralarından önce düşüncede nasıl durduğunu gözlemlemek gerekir. Ve sonra pahalı malları öven rahatsız edici satıcılar, teknik terimlerle dökülen, şaşkın bir müşteriyi karıştırıyorlar. Çoğu durumda, tüketiciler bugün bimetalik veya alüminyum radyatörleri tercih ediyor - modern, kompakt, ucuz.
Alüminyum Piller: Artıları ve Eksileri
Radyatörler iki şekilde yapılır. Baskı altındaki ilk döküm bölümleri. Bitmiş ürünler mekanik yüklere ve hidrolik darbelere karşı başarılı bir şekilde direnir, formların doğruluğu ve iç gerilimlerin eşit dağılımı ile ayırt edilir.
İkinci yöntem, boşlukların matris boyunca ekstrüzyonu (ekstrüzyon). Ekstrüzyonlu birkaç blok, ekstrüzyon kullanılarak bir bataryaya birleştirilir. Bu tür ürünlerin maliyeti küçüktür, ancak işletim performansı dökümden çok daha düşüktür. Avrupa'da ekstrüzyon yöntemi uygulanmaz.
Önemli bilgiler
Radyatörler alüminyum ve silisyum - silumdan yapılmıştır. Ayrıca, Rus imalatçıları, ısıtma sistemlerimizde su kalitesini dikkate alarak, düşük reaksiyon özelliklerine sahip alaşımları kullanırlar. Bu tür piller, ithal edilen muadillerinden daha uzun süre dayanır.
Dikkat edin! Merkezi bir sistemde ısı kaybını azaltmak ve yüksek sıcaklıkta bir soğutma sıvısı sağlamak için, kamu hizmetleri suya özel kimyasal katkılar ekler. Agresif sıvı, alüminyum ile aktif olarak reaksiyona girerek pillerin hızlı bir şekilde tahrip olmasına neden olur.
İkinci önemli nokta, radyatörün güçlendirilmiş polipropilen borularla ısıtma sistemine bağlanması gerektiğidir. Bir boru hattındaki başka bir metale doğrudan bağlı olan alüminyum, artan korozyona maruz kalmaktadır. Sıcak su bu süreci hızlandırır.
Radyatörlerin bölümleri, lastik contalar kullanılarak birbirine bağlanan nipellerdir. Su bir ısı taşıyıcı olarak hareket ederse, conta malzemesi önemli değildir. Ancak, gliserin bazlı antifriz, etilen glikol, propilen glikol (“DIXIS”, “Sıcak Kan”, “XNT”, “AVT-ECO-30”) sisteme pompalanırsa, kauçuk hızlı bir şekilde kullanılamaz hale gelecektir. Bu durumda, paronit mühürlü radyatör satın almak daha iyidir.
Alüminyum pillerin avantajları
- Yüksek ısı dağılımı. Piller odayı çabucak ısıtır.
- Bölümlerin sayısını (döküm radyatörlerde) ekleme ve azaltma yeteneği.
- Yüksek çalışma basıncı Standart radyatörlerde 7-18 atm., Güçlendirilmiş modellerde - 25 atm. Örneğin, özel evlerde, sistemdeki basınç genellikle 7 atm'ı geçmez.
- Sıcaklığı düzenleme fırsatı - bugün birçok model sıcaklık regülatörleri ile donatılmıştır.
- Kompakt ve hafif. Piller az yer kaplar ve taşınması ve takılması kolaydır. Bir bölümün ağırlığı 1 kg'ı geçmez.
- Düşük fiyat Yeni alüminyum radyatörlerin takılması ya da eskilerin değiştirilmesi bimetalik olanlardan üçte bir oranında daha ucuza mal olacaktır.
- Modern tasarım Alüminyum piller herhangi bir iç mekana sığacaktır.
Alüminyumun dezavantajları
- Soğutma sıvısının kalitesine bağlı. Suyun pH'ı 7-8'in üzerindeyse, özellikle derzlerde metalin hızlı bir şekilde aşınmasını bekleyebilirsiniz. Bimetalik veya alüminyum radyatörleri seçmeye karar verirken, hangi sıvının sistem içinde dolaşacağını düşünmek gerekir.
- Arabirim bölümlerinin bulunduğu yerlere sızar.
- Havalandırma tesisatı ihtiyacı. Aküler, periyodik olarak indirilmesi gereken hidrojen biriktirir. Aydınlatılmış bir eşleşme ile gaz varlığını kontrol etmeyin. Alüminyum bölümlerin iç duvarlarında polimer tabakası yoksa, besleme boruları üzerindeki vanaları kapatmak kesinlikle yasaktır.
- Kısa servis ömrü (en fazla 15 yıl).
- Radyatörlerin montajı uzmanlar tarafından yapılmalıdır, çünkü kurulum hataları cihazların hızlı bir şekilde bozulmasına neden olur.
Bimetalik radyatörlerin özellikleri
Bu ürünlerin üretiminde iki tip metal kullanılmaktadır - çelik ve alüminyum (“bi” iki demektir). Bölüm, alüminyumdan yapılmış bir gömlek içinde yüksek basınç altında dökülmüş bir çelik boru. Çelik elemanlar boru hattına birleştirilir, basınç dalgalanmaları ve başarılı bir şekilde korozyona karşı direnç gösterir. Alüminyum kaplama, yüksek ısı transferi sağlar. Bölümler birbirine nipellerle bağlanır.
Bimetalik pillerin avantajları
- Bir iç çelik boru pahasına dayanıklılık ve uzun servis ömrü (25 yıldan fazla). Bu, alüminyum bimetalik radyatörler arasındaki ana farktır.
- Yüksek ısı dağılımı. Radyatörün ısınması için önemsiz miktarda enerji harcanmaktadır. Isı hemen hemen odaya iletilmeye başlar.
- 40 basınca kadar çalışma basıncı.
- Soğutma sıvısının maksimum sıcaklığı 130 derecedir (alüminyum piller için - 110).
- Dayanıklı kaplama. Boyama iki aşamada gerçekleştirilir: ilk olarak ürün tamamen boyama çözeltisine daldırılır, daha sonra epoksi reçinesine dayanan bir polimer tabakası püskürtülür. Bu tür bir tedavi, aküye sadece estetik bir görünüm kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda sıkılığını da arttırır.
- Taşınması ve montajı kolaydır. Bölümlerin sayısını artırın.
Bu önemli! Bazı bimetalik modeller tek bir çelik göbeğe sahiptir ve bölümlere ayrılmamıştır. Bu tür ürünlerin avantajı, çok fazla basınca dayanabilmeleri, sızıntıya maruz kalmamalarıdır.
Bimetal eksileri
Alüminyum ve bimetalik radyatörler arasındaki fark, bir bimetalın ısı çıkışının daha düşük olmasıdır. Çelik çekirdek bu rakamı önemli ölçüde azaltır.
Bimetalik pillerin maliyeti, alüminyumun fiyatını yaklaşık% 30 oranında aşmaktadır. Daha yüksek ve işletme maliyetleri - bimetal daha yüksek bir hidrolik dirence sahiptir, bu nedenle su pompalama enerjisinin daha fazlasına ihtiyacı olacaktır.
Uygun olmayan akü çalışması, çelik hücrelerin korozyonuna neden olur. Bu, ısıtma mevsiminin sonunda suyun sistemden boşaltılması durumunda gerçekleşir. Hava ve su ile eşzamanlı temas, çeliğin paslanması için koşullar oluşturur.
Demir borunun dar akış alanı tıkanma riskini artırır ve ürünün ömrünü kısaltır.
Dikkat edin! Çelik ve alüminyumun farklı termal genleşme katsayıları vardır, bu nedenle radyatör bir süre sonra karakteristik sesler yaymaya başlar. Tehlike yok.
Alüminyum ve bimetalik radyatörlerin karşılaştırılması
- Harici olarak, alüminyum ve bimetalik radyatörler benzerdir - düz kenarlı, nötr renklerde boyanmış metal dikdörtgenlerdir. Bu ve diğerleri için bölümlerin sayısı 6 ile 12 arasındadır. Cihazlardan gelen ortalama ısı transferi, 180 ile 200 watt arasında değişmektedir. Ancak cihazların kullanımının kendine özgü özellikleri vardır.
- Alüminyum bataryalar, düşük basınçta ve ısı taşıyıcısının iyi kalitede, yani özel evlerde maksimum ısı transferinin gerekli olduğu yerlerde monte edilir. Otonom bir sistem ve bimetal bölümler koyabilirsiniz, ancak bu haksız bir para kaybı olacaktır.
- Yerli merkezi ısıtma şebekelerinin özellikleri dikkate alınarak bimetalden cihazlar oluşturuldu. Pilin çelik dolumu, borulardaki sık basınç düşüşlerine, hidrodinamik etkilere, soğutucudaki agresif kirliliklere karşı dayanıklıdır. Bu nedenle, merkezi ısıtma sisteminde bimetalik radyatörler monte edilmelidir.
Sonuç olarak. Radyatör alırken, para kazanmak ve ünlü markaların ürünlerini seçmemek daha iyidir. Üretim teknolojisi takip edilmezse, ekipman uzun sürmez. Kurulumun deneyimli profesyoneller tarafından yapılması zorunludur, çünkü bataryaların doğru şekilde yerleştirilmesi, tüm ısıtma sisteminin çalışmasına ve evde ısıya bağlıdır.
Bimetalik ısıtma radyatörlerinin çelik ve alüminyum analogları ile karşılaştırılması
Isıtma bataryaları insanları kışın soğuktan korur.
Bu yüzden eski dökme demir "akordeonlar" ile oldu, aynı yeni neslin şık tasarımları ile olur.
Ağır yivli ürünleri dökme demirden değiştirmek gerektiğinde, tüketiciler genellikle bimetalik radyatörler ile alüminyum veya çelik yapılar arasındaki farkın ne olduğunu merak ederler.
Bu sorunun cevabı, üretim ve teknik özelliklerinin yöntemindedir.
Alüminyum pillerin yapısı ve avantajları
Tüketicilerin dikkatini ve sevgisini kazanmak için, üreticiler her yıl ısıtma radyatörlerini modernize eder ve iyileştirir. Mucize alaşımları, konvektörler, yeni renkler ve boyama yöntemleri, metallerin ve zarif formların bir kombinasyonu kullanılır. Böylesine çeşitli seçeneklerde, müşteriler bimetalik radyatörlerin alüminyum, çelik veya dökme demir analoglarından farklı olup olmadığını merak ediyorlar. Anlamak için, onların üretim teknolojisi, güçlü ve zayıf yönleri hakkında bilgi sahibi olmalısınız.
Üreticiler aşağıdaki özelliklerinden dolayı alüminyuma dikkat ettiler:
- Hafiftir, bu da ürünleri Sovyet döneminin ağır dökme demir akülerinin yanında daha çekici hale getirir.
- Bu metal, ısıtma sisteminin basıncı ile 12-15 atmosfer arasında başa çıkacak kadar güçlüdür.
- En farklı konfigürasyonlarda ısıtma cihazları üreten, tasarımcıların kullandığı şekilden herhangi bir şekil vermek kolaydır.
- Özel alüminyum alaşımlar ek güç sağlar, böylece bitmiş ürünün ömrünü uzatır.
- Korozyona dayanıklı iç kaplamalar, bunları ısıtma sisteminin agresif ortamından korur.
Birincisi alüminyum radyatörler ve bimetalik radyatörler arasındaki farktır, bunlar teknik parametrelerdir. Avantajlar arasında aşağıdaki noktalar bulunur:
- Alüminyum radyatörlerin kesitlerinin enjeksiyon kalıplama ile üretilmesi, bunların formlarının doğruluğunu korurken, her türlü mekanik yüke karşı dayanıklı olmasını sağlar.
- Alüminyum ve silikon kombinasyonundan oluşan silum alaşımı, bataryaların ısıtma sistemindeki düşük kaliteli soğutma suyuna direnmesini sağlar.
- Alüminyum, bakırdan sonra en yüksek ısı basıncına sahiptir - 190 W, aynı çeliğin sadece 47 W. Bu hem enerji tasarrufu sağlar hem de radyatör ve oda daha hızlı ısınır.
- Birçok alüminyum radyatör modeli termostatla donatılmıştır, bu da onları bir daireyi veya özel bir evi ısıtmak için daha ekonomik bir seçenek haline getirir.
- Bitmiş ürünler çok ağırdır, bu da onları taşımayı kolaylaştırır ve uzmanlardan davet almadan kurulum yapmanızı sağlar.
- Maliyetleri düşüktür, bu da onlara tüketicilerin gözünde ek bir avantaj sağlar.
- Herhangi bir iç mekana şık görünüyorlar.
Alüminyum radyatörlerin dezavantajları
Bimetalik ve alüminyum radyatörler arasındaki farkı ararsak, en önemlisi, ikincisinin esansı ile dikkat çekicidir, ki bu ikinci eksiktir.
Hangi ısıtma radyatörleri seçmek daha iyidir: alüminyum veya bimetalik?
Yeni bir daireye ya da eve yerleşirken, bakım sırasında birçok kişi odayı ısıtmak sorunuyla karşı karşıya. Zamanla, radyatörler yıpranır ve ekipmanı yenisiyle değiştirmelisiniz. En uygun pil tipini seçmek çok önemlidir. Sonuçta, bir apartman veya evdeki yaşam koşullarının ne kadar rahat olacağına bağlıdır.
Ama ne tür bir ısıtıcı seçilir? Bugün en çok kullanılanlar alüminyum ve bimetalik agregalardır. Hangi ısıtma radyatörlerinin alüminyumdan veya bimetalikten daha iyi olduğunu anlamak için, her bir batarya türünün, ana pozitif ve negatif yanların özelliklerini dikkate almak gerekir. Bu makale buna adanacaktır.
Bimetal ve alüminyum piller arasındaki fark nedir?
Alüminyum ve bimetalik radyatörler göz önüne alındığında, aralarındaki fark çok büyüktür. Sonuçta, üretimleri için farklı malzemeler kullanılmaktadır: birincisi alüminyum, ikincisi ise bir alüminyum ve çelik (bakır) alaşımından yapılmıştır. Alüminyum ve bimetal farklı özelliklere sahiptir. Bitmiş ürünün teknik ve operasyonel parametreleri üzerinde önemli bir etkisi vardır. Isıtıcıların her birini daha ayrıntılı olarak ele alın.
Alüminyum Piller: Özellikleri ve Faydaları
Alüminyum piller, döküm yöntemi kullanılarak üretilmektedir. Bu nedenle, ünitenin tasarımı monolitiktir. Bu, bu tür ürünlerin ana avantajı. Sonuçta, sağlam bir batarya sızmaz. Değerlendirmeleri inceledikten sonra, alüminyum radyatörler aşınmaya dayanıklı ve dayanıklı cihazlar olarak adlandırılabilir. Birçok tüketici, yukarıdaki pozitif özelliklerin varlığı nedeniyle bu tip ısıtıcıları tercih etmektedir.
Ayrıca, alüminyum piller de aşağıdaki avantajlarla karakterize edilir:
- Yüksek ısı dağılımı. Özel bir kenarın varlığıyla elde edilir. Alüminyum ısıtıcıların termal iletkenliği, diğer malzemelerden (örneğin çelik, dökme demir veya bimetal) yapılan ürünlerden birkaç kat daha yüksektir. Bu bağlamda, hangi radyatörün alüminyum veya bimetaldan daha iyi olduğu sorusu güvenli bir şekilde yanıtlanabilir: alüminyum.
- Yüksek korozyon direnci. Ünite, soğutucu maddeyi yüksek düzeyde asitliğe dayanabilir.
- Cihazı hem açık hem de kapalı ısıtma sistemlerinde kurma olanağı.
Ancak, tüm bu olumlu özellikler sadece kaliteli modellere özgüdür. Ve pazarda buluşmak ve taklit etmek çok kolaydır. Bu nedenle, satın alma güvenilir ve güvenilir şirketlerden yapılmalıdır. Ucuza kovalamayın. Sonuçta, radyatör bir yıl boyunca satın alınmaz. Düşük kaliteli bir sahte, iyi olandan daha fazla sorun getirecektir: Ürün sık sık tamir edilmesini gerektirecek ve evi uygun seviyede ısıtamayacaktır.
Alüminyum radyatörler: modele genel bakış
Bugün, alıcılar özellikle ilgileri Rus yapımı ısıtmanın alüminyum radyatörleridir, çünkü bu ürünler iyi teknik özellikler ve uygun bir fiyat ile ayırt edilir. Tüm modellerin ithal, yüksek kaliteli ekipmanlarda üretildiğini söylemeliyim. Bu nedenle, birçok yönden yabancı ısıtıcılar için daha düşük değildir. Rus alüminyum ısıtma radyatörleri farklı şirketler tarafından üretilmektedir. Ancak tüketiciler arasındaki en büyük güven, Prado ve Termal ürünler tarafından kazanıldı.
Üretici Prado
Prado markasının altındaki üniteler geniş bir yelpaze ile ayırt edilir. Üretici, boyut olarak olduğu gibi tasarım açısından da farklı modeller sunuyor. Bu tür ısıtıcıların farklı tesislerde kullanılmasını mümkün kılan şey. Prado ısıtma radyatörleri sadece konutlarda değil, endüstriyel ve ofis binalarında da başarıyla kullanılmaktadır. Kalite standartlara uygundur ve mevcut tüm standart ve normları karşılar.
Tüm Prado ürünleri iyi estetik özelliklere sahiptir, yüksek mukavemetli, termal iletkenlik ve düşük ağırlık ile ayırt edilir.
Prado, tüketicilerin ihtiyaçları ve istekleri ile ısıtma radyatörleri üretir. Ürünlerin sürekli iyileştirilmesi, şirketin pazarda lider bir konuma sahip olmasını sağlar.
Üretici "Termal"
Termal aküler de talep görmektedir. Şirket ekstrüzyonla ısı ısıtma radyatörleri üretmektedir. Bu sayede, cihazın yüzeyi herhangi bir kusur olmadan yansıtılır. Ürünler "ince" olarak sınıflandırılabilir. Kalınlıkları sadece 5,5 cm olduğu için yabancı analoglar 2 kat daha kalındır. Bu ince birimler dar bir eşik ile odalarda monte edilebilir.
Kalorifer radyatörlerinde termal incelemeler çoğunlukla olumludur. Birçok kullanıcı tasarımın dayanıklılığını ve güvenilirliğini not eder. Bu tür ürünler çift kaçak blokaj ile donatılmıştır: her bölümün bağlantı elemanlarının presli bir bağlantısı vardır, kauçuk contalar kullanılır. Tüm modeller korozyona dayanıklı alüminyum alaşımdan yapılmıştır. Ve bu, enstrümanın ömrünü büyük ölçüde uzatır.
Bimetalik radyatörler: özellikleri ve avantajları
Soruyu yanıtlamadan önce, daha iyi olan alüminyum radyatörler veya bimetal, bimetalik ürünleri dikkate almaya değer. Bu cihazlar bir çeşit alüminyum ünite olarak adlandırılabilir. Sonuçta, bunlar alüminyum ve çelikten yapılmıştır. Ama bazı farklılıklar var. Bu pillerin tasarımı ulusal bir takımdır. Bu nedenle, yanlış kurulum veya çalışma koşullarına uyulmaması durumunda ürün sızabilir. Ayrıca bimetal aşındırıcı. Özellikle su yüksek sertlik ile karakterize edilirse.
Ancak, yine de, bimetalik ısıtıcıların avantajları vardır:
- yüksek basınç testi;
- yüksek ısı emisyonu;
- yapının düşük ağırlığı nedeniyle kurulum kolaylığı;
- zarif tasarım
Bimetal radyatörler: modele genel bakış
Bimetalik radyatörlerin yerli üreticileri arasında Rifar firmasını ayırabiliriz. Ürünler yüksek termolizde farklılık gösterir, 20 atmosfer basınca göre hesaplanır. Model aralığı oldukça geniştir. Rifar'ın bimetalik radyatörleri hakkında daha ayrıntılı olarak yazdık.
Regulus birimleri talep var. Bu üreticinin bataryalarının ayırt edici özelliği, çekirdeğin çelikten değil bakırdan yapılmasıdır. Soğutucu madde donarsa, ısıtıcıya zarar gelmez.
Hangi radyatörler seçilir: alüminyum veya bimetalik?
Yani, güvenilirlik ve dayanıklılık açısından daha iyi olan bimetal veya alüminyum radyatörler? Her iki tip pilin özelliklerini incelediğimizde, bu sorunun yanıtlanması artık çok daha kolay. Termal performans alüminyumdan üretilen bataryalar için daha yüksektir. Ancak bimetalde presleme basıncı daha yüksektir. Bu gösterge yapının sıkılığı için son derece önemlidir. Alüminyum ürünler korozyona tabi değildir. Bimetalik analogların aksine.
Doğru, alüminyum sistemler bimetalik olanlardan daha hızlı istenen sıcaklığa ısıtılır. Alüminyum radyatörlerin, 25 yıldan beri ve bimetalik olanlarda 20 yıldan daha uzun bir ömrü vardır. Böylece alüminyum radyatörler daha güvenilir ve dayanıklı olarak kabul edilir. Bu nedenle, çoğu zaman kullanıcıları tercih ederken tercih ederler.
Alüminyum radyatörlerin maliyeti
Isıtma radyatörünün aluminyum masraflarından ne kadarının ne olduğuna dair kesin bir cevap yoktur. Fiyat büyük ölçüde üreticiye bağlı olduğundan. Boyut ve kalite özelliklerini etkiler. Ancak, ortalama olarak, bir bataryanın bir bölümü 540 rubleden mal olacak. Bu arada, bimetalik ürünler biraz daha pahalıdır. Bölüm başına fiyatı 8000 ruble kadar olabilir.
Alüminyum radyatörün toplam maliyeti, evin ısıtılması için kaç bölüme ihtiyaç duyulduğuna bağlıdır. Yeni bir pil satın alamazsanız, daha ucuza gelecek olan ısıtma radyatörleri b'yi satın alabilirsiniz. Halihazırda kullanılmış bir alüminyum model bile yıllarca dayanabilir.
Böylece, bugün en popüler olanları alüminyum ve bimetalden yapılmış ısıtıcılar. Hangi ürünleri satın alacağınız, bimetalik radyatörler veya alüminyum, hepsi ev sahiplerinin tercihlerine ve finansal durumuna bağlıdır. Ancak pek çok uzman alüminyum agregalar kurulmasını tavsiye ediyor. Yüksek teknik özelliklere sahip ve daha dayanıklı oldukları için.
Alüminyumdan bimetalik radyatörlerin farkı
Isıtma için cihaz seçimi ciddi bir konudur, kış mevsiminde sadece odadaki sıcaklığa değil, pillerin farklı kriterlerdeki güvenilirliği ve uzun süreli kullanımına bağlıdır. Farklı malzemelerin ürettiği ısınma ürünlerinin yetenekleri ve belli bir durumda seçimin geçerliliği üzerine etki eden temel farklılıkları.
Şu anda, bimetalik ve alüminyum olmak üzere iki tip pilin, bu gibi ve profesyoneller gibi profesyonellerin tepkilerine göre daha etkili olduğu düşünülmektedir.
Karşılaştırma yapmadan önce, alüminyum ve bimetal pillerin çalışma yeteneklerini daha iyi anlamak gerekir.
Tech. bireysellik alüminyum piller
Bu ürünlerin gövdesi alüminyum veya alaşımlarından yapılır. Yüksek sıcaklıklarda döküm veya pres yöntemini kullanarak ürünlerin üretimi için. Döküm bölümleri en yüksek kalite ve güvenilirdir. Alüminyumdan üretilen bataryalar, ön kısımlar ve dikey paneller arasındaki kanatlarla donatılmakta, bu da en yüksek termal verimliliğin elde edilmesine izin verirken, termal enerji radyasyon formundan ve konveksiyondan da gelmektedir.
Alüminyum radyatörler büyük değildir, birçok formları vardır. Geleneksel olarak, bölümler 2-3 bölümle paketlenir ve uygun hacimlerde bir bataryaya monte edilir. Eklemleri izole etmek için bağlantı noktalarına silikon veya paronitik contalar takılır.Tek parçaların bağlanması için bronz veya pirinç nipeller kullanılır.
Tech. Alüminyum radyatörlerin özellikleri iyi ve oldukça değil. Bu tür ürünlerin avantajları şunlardır:
- En yüksek termal verimlilik (bölüm başına 250 W'ye kadar).
- Önemsiz termal atalet.
- Piller kompakt ve ağır değildir.
Alüminyum pillerin dezavantajları şunlardır:
- Isıtma sisteminde yüksek basınca dayanamayacağı (10 atm'dan fazla olmayan);
- Malzemenin kimyasal dengesizliği.
- Küçük fitness süresi (10 yıl).
- Soğutma sıvısının kalitesine güvenmek.
Yukarıda listelenen özellikleri incelediğimizde, bu radyatörlerin merkezi ısıtma kriterinde kullanılmaması gerektiği açıktır, çünkü alüminyum aletler hiçbir şekilde yüksek basınçta çalışmaya ve ısı taşıyıcı olarak iyi çalışmaya uygun değildir.
Bimetalik ısıtma radyatörleri, özellikleri
Bu ürünlerin adı, diğer pillerle karşılaştırmaya göre ana vurgularının, çerçevenin üretiminde 2 farklı metalin kullanımında yer aldığını söylüyor. Bu tip radyatörler, ısıtılmış sıvı sirkülasyonlarına uygun olarak demir borulardır, alüminyumdan veya alaşımından üretilen dış bileşenlerle preslenirler.Bu verimli bireyselliğe bağlı olarak, bimetalik ürünler, alüminyumdan ve demir parçaların artan mukavemetinden dolayı mükemmel ısı transfer karakteristiklerini korurlar..
Bir çelik çekirdeğin kullanılması, sadece 1. alüminyumdan imal edilen bir ısıtma aküsünün minimum sayıda kusuruna kadar azalacaktır.
2 metal kullanılarak üretilen pillerin ana özellikleri şunlardır:
- Mükemmel ısı dağılımı (bir bölümden 200 W).
- Hızlı ısıtma oranı.
- Cihazlar küçük ve ağır değildir.
- Çok miktarda soğutucu içermez.
- Büyük basıncı alın (20 atm çalışıyor)
- Metal çekirdek inerttir, orta soğutma sıvısının reaksiyonunu değiştirerek etkilenir.
- Güvenilir (20 yıllık iş ve daha fazlası).
Kötü kalite bimetalik cihazlar. Demir çekirdeğin dar bir lümeni, bu durum, hızlı bir kirliliğe ve ürünlerin küçük bir fiyatına (benzer alüminyumdan ortalama yüzde otuz pahal daha pahalı) yol açmaz. Bimetalik radyatörler, görünüşte alüminyum radyatörlere benzer, dış parçaları da aynı malzemeden yapılmıştır.
Alüminyum bataryaların özelliklerinden ve 2 alaşımın ürettiği özelliklerden de anlaşılabileceği gibi, aynı kriterlerdeki sabit kullanımları mümkün değildir. Özellikle alüminyum ürünler için, tehlikeli basınç dalgalanmalarına ve su kalitesine duyarlılığa dayanamadıkları için, ısı taşıyıcılarının merkezi olarak tedarik edilmesinde kullanılan kriterler için uygun değildirler.
Bu nedenle, merkezi ısıtma için 2 radyatör verisinden sadece bimetalik cihazlar uygundur. Alüminyum ürünler düşük güçlü ısıtma sistemleri için uygundur ve dolaşım suyunun sıcaklığının nispeten düşük olduğu bağımsız ısıtma sistemleri kriterlerinde iyidir.
Otonom bir kazanın varlığında uygun bir cihaz seçilmesi, bimetalik radyatörlerden alüminyum radyatörlerin farklılıklarını hesaba katmak, bir özelliği değil, fakat karmaşık olanları dikkate almaktır. 2 metalden gelen cihazlar daha pahalıdır ve ısı transferi daha düşüktür, ancak bunlar 2 kat daha dayanıklıdır.
iklim
Isıtma radyatörü, içinde sıcak haldeki maddenin dolaştığı çeşitli tipte kavitelerden oluşan ısıtma cihazı olarak adlandırılır. Su genellikle böyle bir madde olarak kullanılır, ancak diğer tip sıvılar kullanılabilir (genellikle bireysel yapımda kullanılırlar). Ürün bimetalik ve alüminyum radyatörleri karşılaştırır.
İçindekiler:
Radyatörler, yaşamak veya soğuk mevsimde bir insan bulmak için rahat şartlar yaratmak için gerekli olan bu odaların her yerinde kullanılmaktadır. Ayrıca, bu tür cihazlara piller denir. Merkezi ısıtma sistemine veya bireye (otonom) bağlanırlar ve odayı radyasyon ve konveksiyonla ısıtırlar, yani sıcak su radyatöre girer, ısıtır ve ısıyı yayır, etrafındaki alanı ısıtır.
Görünüşte, radyatörler birkaç ana türe ayrılabilir:
- Seksiyonel radyatörler birbirine bağlı ayrı bölümlerden oluşur, bu tür bölümler herhangi bir miktarda monte edilebilir ve bu nedenle cihazın boyutu değişir ve bu nedenle, ısıtma kapasitesi (termal güç). Bu, bölümlerin boyutunun standart ve değiştirilebilir olması, konveksiyon ve radyasyon nedeniyle ısı transferinin gerçekleşmesi nedeniyle elde edilir;
- sütunlu veya boru şeklinde - bu, geliştirilmiş bir kesitsel akü tipidir, radyatör ayrıca bölümlerden oluşur ve ana fark, her bölümün, bir bölümde 2'den 6'ya sıralar halinde düzenlenebilen birkaç boruya sahip olması, ısı salınımının sadece konveksiyon yoluyla gerçekleşmesidir;
- Panel veya plaka - düz veya profilli düz pillerdir. Isı gücünü arttırmak için konveksiyon plakasının bulunduğu dikey panellerden (genellikle ikiden az olmamak üzere) oluşmakta, bir tasarımda ikiden fazla plakanın monte edilmesi tavsiye edilmektedir, bu tip radyatörler modern modellere aittir, imalatçılar termostatik vanalarla donatılmış ürünler sunmaktadır. odadaki ısının bir kısmı radyasyon ile verilir.
Tüm modern ısıtma cihazları, görünümden, ısı transfer büyüklüğünden, boyutlarından ve ayrıca yapıldıkları malzemeden farklıdır. Daha önce sadece demir veya çelik kullanılmışsa, bugün bu tür piller alüminyum veya bimetalik radyatörlerin yerini almaktadır. Bu iki modern pil türü arasındaki temel fark nedir? Bunu anlamak için, her bir tipte operasyon ve üretim teknolojisi prensibini daha ayrıntılı anlamak gerekir.
Alüminyum radyatörler
- Alüminyumdan yapılmış radyatörler, hem merkezi bir ısıtma sistemi hem de bağımsız bir sistemle ısıtma için en uygun seçimdir. Alüminyum radyatörlerin özelliklerinden biri de, çalıştıklarında, asitliğin içlerinde dolaşan suyun içinde bulunması önemlidir.
- İlk kez, 20. yüzyılın ortalarında İtalya'da bir alüminyum ısıtma sistemi devreye alındı. Bu metalden radyatör üretimi için bir teknoloji geliştiren Gaetano Gruppioni, yüksek basınçlı reflü yöntemleri ile üretildi. Ve 1965 yılında, bu tür piller seri üretime girdi.
- Tasarım gereği, alüminyum radyatörler kesitsel veya panel olabilir. En çok Rus pazarında, ısıtma bölümlerinden oluşan ve nipellerle bağlanan cihazları bulabilirsiniz. Bu elemanlar arasında özel mühürler vardır. Çoğu modern model lastik contalarla donatılmıştır. Akü, su dolgusu ile ısıtılan bir eve monte edilmişse, soğutucu madde antifriz (etilen glikol, propilen glikol veya gliserin bazlı düşük donma sıvısı, örneğin Hot Blood, AVT-) ise contanın yapıldığı malzeme önemli değildir. EKO-30 "," KhNT "," DIXIS "ve diğerleri), daha sonra kauçuk contalar yakında sipariş dışı olacak. Bu durumda, paronit contaları olan cihazların satın alınması veya kendi kurulumlarını yapmak (yani ayrı olarak satın almak) tavsiye edilir.
- Ayrıca önemli göstergelerden biri, cihaz tarafından satın alınan çalışma basıncıdır. Standart radyatörlerde bu rakam, 7-18 atmosfer değerine karşılık gelir. Takviyeli alüminyum ısıtma cihazlarının çalışma basıncı, en fazla 25 atmosferdir. Yeni ekipman satın alırken bu parametre dikkate alınmalıdır. Kural olarak, çok katlı binalarda, borulardaki basınç 7-10 atmosfer arasındadır, ancak küçük bir marjın olması her zaman daha iyidir. Bir kır evi için, bu rakam genellikle 6 atmosferi aşmaz ve standart bir değere sahip bir batarya yüklemek için yeterlidir.
Alüminyum radyatörlerin avantajları
- Kolaylık - alüminyumun küçük bir özgül ağırlığa sahip olması ve bu metalden yapılmış ürünlerin oldukça hafif olmasından dolayı (bir bölümün ağırlığı 1-1.5 kg aralığındadır), bu gösterge, ürünün taşınmasını ve kurulmasını etkiler. sadece;
- kompaktlık - dökme demir akülerin aksine, alüminyum radyatörler daha az yer kaplar, genişliği genellikle 10 cm'yi geçmez;
- yüksek ısı transferi - aynı zamanda alüminyumun ana göstergelerinden biri, bu kalite sayesinde, ısıtıcı odadaki havayı olabildiğince çabuk ısıtabilir;
- yüksek çalışma basıncı - bu gösterge ısıtma cihazının kesintisiz çalışması için çok önemlidir, çünkü radyatörün çalışma basıncı, ısıtma sisteminin basıncından daha az ise, malzemenin bir kopması meydana gelebilir ve bu da acil bir duruma yol açar;
- herhangi bir sayıda bölüm kurma yeteneği - cihazdaki daha fazla bölüm, sahip olduğu güç ve dolayısıyla daha büyük bir oda ısınabilir;
- yüksek karlılık - alüminyumun etkili ısı transferi nedeniyle;
- Sıcaklığı ayarlama yeteneği - bazı modellerde özel bir termostat bulunur;
- görsel cazibe - genellikle üretici ürünlerini maksimum estetik vermeye çalışır, böylece pili uyumlu bir şekilde herhangi bir iç mekana kurabilirsiniz;
- Bir alüminyum veya bimetalik radyatör seçimi için ana kriter fiyat ise, o zaman seçim ilk seçeneğin lehine olacaktır.
Elbette, bu ekipmanı satın almadan önce bilmeniz gereken alüminyum radyatörler ve dezavantajları vardır.
Alüminyum radyatörlerin dezavantajları
- Suyun pH seviyesine bağlılık - bu gösterge% 7-8 aralığında olmalıdır, çünkü bu metal çoğu zaman başarısız olur, çünkü aşındırıcı oluşumlar ortaya çıkar ve zamanla radyatörün kırılmasına neden olur;
- bir havalandırma deliğine olan ihtiyaç - böyle bir sistem kesinlikle alüminyum ısıtma cihazlarına monte edilmelidir, aksi takdirde cihaz bölümleri gaz oluşumu olasılığından dolayı kırılabilir;
- Ürünü aynı metalden yapılmış borulara alüminyumdan bağlayın - bu maddeye uymuyorsanız, paslanma işlemi mümkün olduğunca yoğun bir şekilde gerçekleşecek ve kısa bir süre sonra aküyü değiştirecek;
- Birbirleriyle bölümler arasındaki eklemlerde sızıntı olasılığı;
- sıcaklığın ana kısmı bataryanın kenarlarında yoğunlaşır, yani eşitsizlik gözlenir;
- üreticiye bağlı olarak 5-15 yıl içinde kısa hizmet ömrü, ancak bu ürünlerin bazı üreticilerin 20-25 yıl olan daha uzun bir çalışma süresine ulaşabildiğini belirtmek gerekir;
- Düşük konveksiyon;
- İç polimer tabakasının yokluğunda, besleme boruları üzerindeki muslukların kapatılması yasaktır;
- kurulum sırasında meydana gelen hatalar da radyatörün bozulmasına yol açar, yani bu işler profesyoneller tarafından güven altına alınmalıdır.
Teknik özellikler
Piller, saf alüminyumdan veya bir alüminyum ve silikon (silyon) alaşımından yapılır. Bu bileşim, aşınma direnci ve mukavemetin büyük bir göstergesidir, alkali ve zayıf asidik ortamlarda korozyona dayanıklıdır. Radyatörlerin çalıştırılmasının üç ana sürümü vardır:
- döküm bölümler, her biri ayrı ayrı gerçekleştirilir ve tek bir yapıya kolayca bağlanır;
- ekstrüzyonlu bölümler, bir kısımda birkaç eleman birbirine bağlı olduğunda (genellikle üçe kadar);
- Bu düzenlemede, birleşik radyatörler, birinci ve ikinci tiptir.
Bölümlerin dökümü yüksek basınçta yapılır, elemanlar dişli parçalarla birbirine bağlanır. Bağlantılar, kauçuk veya paronitten yapılabilen özel astarlarla kapatılmıştır. Alüminyum ısıtıcıların özelliği, her bölümün içinde yer alan tasarımlarında ince kaburgaların bulunması gerçeğinde yatmaktadır. Bu cihaz sayesinde maksimum ısı transfer oranı elde edilir.
- Bir alüminyum radyatörün standart boyutu 10 cm kalınlığında (derinlik), 35 ila 100 cm yüksekliğinde ve bir bölüm 8 cm genişliğindedir.Alüminyum bataryalar iki yönden uzaya ısı verir - radyasyon ve konveksiyonla (yani, sıcak hava fizik kurallarına göre yükselir). alttan üste ve yavaş yavaş tüm oda ısınır).
- Eloksal ürünler, alüminyum cihazların çeşitlerinden biri olarak kabul edilir. Bu tür radyatörler, anad ile oksidasyona sahip alüminyumdan (yüksek derecede arıtılmış) imal edilir. Bu etki metalin yapısını değiştirir ve özelliklerini, özellikle paslanmaya karşı direnci artırır. Bu cihazın ek bir avantajı, ısı transferinin önemli ölçüde artmasıdır. Öğeler, nipel değil, özel kuplajlarla birbirine bağlanır. Çalışma basıncı 50-70 atmosfer aralığındadır.
- Modern ısıtma radyatörleri pazarı oldukça geniş bir yelpazede alüminyum aletler sunmaktadır. Hem yerli hem de yabancı üretim olabilirler. Temel farklılık, yabancı üreticilerin ürünlerinin tasarımını çok dikkatli bir şekilde düşünmeleridir, ancak bazı özellikler daha yüksek olabilir. Doğru, ciddi bir dezavantajı vardır, ki bu tür bataryaları sadece ısıtma sisteminin ideal koşulları altında monte etmek mümkündür, aksi takdirde ürün çok hızlı bir şekilde başarısız olacaktır.
Alüminyum radyatörler ana üreticileri:
Bimetalik radyatörler
- Bu ürünlerin ana özelliği, benzersiz bir teknoloji kullanılarak üretilmeleridir. Bu gibi radyatörlerin üretiminde iki metalin bir kombinasyonu kullanılmıştır (önek "bi" iki anlamındadır). Bu metaller alüminyum ve çelik içerir. Bu kombinasyon sayesinde, alüminyum (kesit) ve çelik (boru şeklindeki) radyatörlerin özellikleri aynı anda ısıtıcıda ortaya çıkar. Bu tip ürünler Rusya'da hem bağımsız (özel ev yapımı) hem de merkezi (apartman binası) çalışma prensibi ile ısıtma sistemleri için en uygun seçim olarak kabul edilmektedir.
- Radyatörlerin tasarımı, alüminyum bölümlerin içinde çalışan çelik bir borudur. Bu teknoloji, çelik ısıtma borularının (yükselticiler) uygulandığı Rus gerçekleri için ideal çözümdür. İç demir parçası, ısıtma borusuna uyar ve uygulanan herhangi bir basınca mükemmel bir şekilde dayanır ve alüminyum bölümler yüksek ısı iletkenliği sağlar.
- Bimetalik radyatörler, üretimleri için daha sofistike bir teknoloji kullandıkları için, alüminyumdan biraz daha pahalıdır. Güvenilir üreticiler enjeksiyon kalıplama yöntemini kullanırlar. Bugün, nokta kaynağı kullanan daha ucuz bir teknoloji var. Ancak bölümlerin sağlam değil de bağlı olmasına rağmen, piller mükemmel mukavemet özelliklerine sahiptir. Çeşitli metallerin elemanları birbirine çok yakındır, böylece aralarında hava için bile bir boşluk yoktur.
Alüminyumdan daha iyi bimetalik radyatörler
Isı taşıyıcısının hacmi küçüktür ve aynı zamanda yeterli miktarda ısı sağlar;
- Isıtma akışkanının kimyasal bileşimi önemli değildir;
- yüksek basıncı destekleyin - çalışma basıncının göstergesi 35 atmosfere ve bazen daha yükseklere ulaşabilir;
- bölümler güvenilir bir sızdırmazlık maddesine sahiptir - bölümlerin döşenmesi için paronit gibi bir malzeme kullanılır; bu, kauçuktan daha pratiktir ve çoğu soğutucu maddenin, hatta agresif olanların etkilerine dayanabilir;
- yüksek güvenlik payı - yapıdaki çelik borunun varlığı nedeniyle, aşındırıcı süreçlere ve mekanik etkilere karşı mükemmel direnç gösterir;
- Dirençli boyama - ilk etapta iki aşamada gerçekleşir - radyatör tamamen boyama bileşimine (anaporez teknolojisi) sahip bir banyoya daldırılır ve ikinci aşamada, polyester esaslı boyama epoksi çözeltisi püskürtülür, buna ek olarak, bugün sadece beyaz ürünler değil seçenek, ancak farklı renklerde de;
- uzun hizmet ömrü - 25 yıl veya daha fazla, çelik boru yapımında kullanımının yanı sıra, tüm çalışma süresince uzun süre kalıcı renk tutan iki aşamalı bir boyama tekniği ile;
- alüminyum kasa ve soğutucu madde arasında etkili ısı değişimi nedeniyle iyi ısı transferi;
- montaj ve kurulum kolaylığı - doğrudan kurulum alanında düşük özgül ağırlık ve yapı bölümleri teknolojisi nedeniyle;
- ergonomi ve üst düzey tasarım - bu gösterge alüminyum ürünlerden daha düşük değildir.
Bimetalik radyatörlerin dezavantajları
- Bu ürünlerin başlıca dezavantajları, yüksek fiyatını içerir, ancak büyük güçlerini ve güvenilirliklerini dikkate alırsak, bu maliyetin tamamen haklı olduğunu söyleyebiliriz. Kural olarak, ısıtma sisteminin daha büyük bir çalışma basıncı olduğundan, çok katlı binaların dairelerine bimetalik pillerin takılması tavsiye edilir.
- İkinci dezavantaj, piller yanlış kullanıldığında ortaya çıkar. Çelik çekirdek, su ve hava ile temas halinde aynı zamanda bir paslanma işlemine tabi tutulabilir. Bu, ısıtma mevsiminin sonunda, radyatörlerden suyun tahliye edildiği durumlarda olur. Antifriz bir soğutucu olarak kullanılıyorsa da mümkündür.
Teknik özellikler
- Bimetalik radyatörler alüminyumdan (dış gövde) ve çelikten (iç yapı) yapılır, bazen çelik bakır ile değiştirilir. İç çelik kaplamanın kalınlığı 2,5 mm'dir, bu, yüksek çalışma basıncına (40 atmosfere kadar) dayanmak ve uzun yıllar boyunca korozyona karşı dayanıklı olmak için yeterlidir.
- Çeliğin bir diğer önemli özelliği de, alkali ve asit etkisiyle çökmediği ve bu nedenle neredeyse her türlü soğutucuyla çalışabileceği düşünülmektedir. Alüminyum kasa, aküyü ek ısı transferi ile sağlar (radyatörün 70 derecelik bir soğutma sıvısı sıcaklığında verebileceği ısı miktarı). Bu gösterge 170-190 W aralığındadır (eksenler arasındaki mesafenin 50 cm'den fazla olmadığı durumlarda standart bir göstergedir).
- Isı transferi, alüminyum modellerde olduğu gibi, konveksiyon ve radyasyon ile gerçekleşir. Çelik borular 110 ° C'de su sıcaklığına ve bazı modellerde 130 dereceye dayanabilir. Ancak piller, maksimum su sıcaklığının 90 dereceden fazla olmamasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır (bir kural olarak, bu gösterge normal bir ısıtma sisteminde aşılmamıştır). Belirli modellerin en güncel özellikleri, ürünün teknik pasaportunda bulunabilir.
Bugün iki çeşit bimetalik birimleri sattı:
- Bir çelik çekirdekten yapılmış ve alüminyum ile çevrelenmiş bir bimetal radyatör, alüminyum parçalar soğutucudan tamamen ayrılırken, yani suyla temas dışarıda tutulur. Bu modeller genellikle İtalyan üreticilerinden, “Global Style” ve “Royal Thermo BiLiner” ın en ünlü markaları tarafından üretiliyor, ancak bu modellere Rus şirketi Santechprom BM'den de ulaşabilirsiniz.
- İkinci radyatör tipi geleneksel olarak "yarı metalik" olarak adlandırılır. Bu tür modellerde, sadece dikey kanalları güçlendiren çelik borular ve alüminyum kısmen suyla temas halinde olabilir. Bu ünitelerin avantajı, yüzde yüz bimetalik ürünlerden yaklaşık% 20 daha azına mal olması ve ısıyı% 10 daha fazla vermesidir. En ünlü üreticiler Çin menşeli Gordi, Rus firması Rifar ve İtalyan endişesi Sira olarak kabul ediliyor.
İki tip metale ve ayrıca alüminyum pillere dayanan ürünler, ayrı bölümlerden oluşabilir; bu durumda, her bir eleman fabrikada üretilir ve daha sonra master, parçaları nipellerle birbirine bağlayarak gerekli büyüklüğü bağımsız olarak birleştirebilir. Radyatörlerin, fabrikada gerekli sayıda bölümün monte edildiği tek bir çelik göbeğe sahip olduğu bir varyasyon da vardır. Bu tipin avantajı, çok fazla basınca dayanabilmesi ve eklemlerdeki boşlukların görünmemesidir.
Bimetalik ısıtma cihazlarının üreticileri neredeyse alüminyum ünitelerle aynı şirketlerdir. Popüler ve en güvenilir modellerin çoğu İtalyan kökenlidir.
Ana üreticileri:
Alüminyum ve bimetal radyatörler farkı
İlk bakışta, her iki tipin radyatörlerinin birbirine çok benzediği ve aralarında pratik olarak hiçbir fark olmadığı görülüyor. Bu, ısıtıcının hatalı bir şekilde seçilebileceği bir şekilde yanlış bir görüştür. Para biriktirmek ve en düşük maliyetle birimi seçmek istersek, o zaman yakında değiştirilmesi basitçe gerekli olacaktır. Ve bu cehaletin bir sonucu olarak, fazladan ödeme yapmak, malları yeniden elde etmek ve hatta pahalı onarımlar için para harcamanız gerekecek.
- Yani, bimetalik radyatörler ve alüminyum arasındaki fark nedir? Her şeyden önce, görünüşte çok benzer olduklarına dikkat etmek gerekir - bunlar genellikle beyaz boyalı düz dikdörtgen pillerdir. Her iki türdeki bölümlerin sayısı 6'dan 12'ye kadar değişebilir (standart varyasyonlarda). Bu nedenle, estetik kriteri ve bu durumda radyatörün boyutu, seçimi etkilemez. Ayrıca, sunulan düzenlemelerde, ısı transfer elemanı alüminyumdan yapılmıştır, yani ısıtma kapasiteleri yaklaşık olarak aynı seviyededir.
- Ana farklılıklar iç yapıdadır. Alüminyumun çeşitli hafif ve yumuşak metallere ait olduğu bilinmektedir, bu nedenle ürünleri her zaman büyük strese karşı dayanıklı değildir. Yani, bunların içinden geçen soğutucu akışının (çoğunlukla su), standart modeller için 6-12 atmosfer aralığında ve güçlendirilmiş radyatörler için 25'ten fazla olmayan atmosferde bir çalışma basıncına sahip olması gerekir. Bimetalik agregatlar, çelikten (veya bakırdan) bir çekirdeğe sahipken, içinden su, 35 atmosfere kadar basınçla dolaşabilir ve bu gösterge bir sınır değeri değildir. Yani, eğer ısıtma sisteminde veya ani sıçramalarında (hidrolik şoklar) yüksek bir basınç olabileceği yüksek bir olasılık varsa, bu özellikteki büyük bir boşluğa sahip bir cihaz elde etmek daha iyidir.
- Aynı üreticinin harici olarak benzer modellerinin maliyeti göz önünde bulundurulduğunda, ancak farklı malzemelerden, alüminyum cihazların daha az bimetalik bir mertebede olduğu dikkati çekmektedir. Örneğin, benzer özelliklere sahip Global marka radyatörleri düşünün. Bu yüzden, “Global Style Plus 500” bimetalik cihaz - 57x80x95 cm boyutlarında ve 185 W ısı transferi ile 1 adet 750 ruble fiyatına sahip. "Global Klass 500" alüminyum radyatör - benzer boyutlarda - 58x80x80 cm ve hemen hemen aynı ısı çıkışı olan - 187 W, 500 ruble maliyete sahiptir. Yani, ısıtma sistemindeki çalışma basıncı sabit ise ve 6 atmosferden (özel konutlarda) geçmezse, ürünü alüminyumdan güvenle satın alabilirsiniz.
- Bir sonraki nokta ürünlerin ağırlığıdır. Çelik, saf alüminyumdan biraz daha yüksek bir kütleye sahiptir, bu nedenle, bimetalik bir pilin 1 bölümü, 1.3-1.8 kg'lık bir ağırlığa sahiptir ve bir alüminyum cihazın kesiti, 0.7-1 kg'lık bir ağırlığa sahiptir. Yani, prensipte, küçük bir radyatörün gerekli olması halinde bu fark önemli değildir, fakat bölümler ne kadar büyükse, malların kütlesindeki fark daha büyüktür. Bu dikkate alınmalıdır, tek başına kurmak için ağır bir birim biraz daha zor olacaktır.
- Ve son önemli nokta, cihazların servis ömrü. Bu planda alüminyum radyatörler bimetalik seviyeye kadar inferiordur. Küçük bir operasyon dönemine sahip olduklarından, genellikle 15 yılı geçmezler. Aynı zamanda, iki metal bazlı ürünler 25 yıllık ve üzeri bir hizmet ömrüne sahiptir. Bu nedenle, cihazın uzun süreli kullanımı için bir hesaplama varsa, o zaman bimetalik bir radyatörde seçimin durdurulması gerekir.
Her şey pilin kullanılacağı yere göre değişir. Bu, otonom bir doğanın güvenilir bir ısıtma sistemi ise, o zaman bir alüminyum radyatör en iyi seçenek olacaktır. Bu durumda, bütçeyi önemli ölçüde koruyabilir ve uzun süre dayanan kaliteli bir ürün satın alabilirsiniz (servis süresi genellikle soğutma sıvısının agresifliğine bağlıdır ve dikkatli bir işlemle, üreticiden çok daha uzun olabilir). Batarya merkezi bir ısıtma sisteminde çalıştırılırsa, yapılacak en iyi şey bimetalik ürün seçimini durdurmaktır. Ve cihaza hiçbir şey olmayacağından emin olmak için, kusurlu bir ısı taşıyıcının olumsuz etkilerine dayanacak ve güvenilir bir ısı kaynağı olacaktır.
Gerekli sayıda radyatör bölümü nasıl hesaplanır
Yeni bir pil satın almadan önce, her bir oda için tam olarak hangi boyutta gerekli olduğunu hesaplamanız gerekir. Bölüm sayısı aşağıdaki faktörlere bağlı olacaktır:
- Isıtılan odanın hacmi, hesaplamalardaki ilk ve en önemli kalemdir;
- odada kaç adet kapı ve pencere bulunmaktadır - kural olarak, her bir pencerenin altında ısıtma cihazına monte edilir, bu, radyatör tarafından yayılan sıcak havanın yükselmesi ve pencereden soğuk hava akışının engellenmesi için yapılır;
- Isı transfer radyatörü miktarı - ısıtıcının tasarımında ne tür bir malzemenin kullanıldığına bağlıdır.
Kural olarak, her 10 metrekarelik alan için 1 kW akü kapasitesi olması gerektiğine (oda sadece bir pencere ve bir dış duvara sahip olması ve tavanların yüksekliğinin 2'den yüksek olmaması koşuluyla hesaplamalar yapılması önerilir. 7 m). Yani, herhangi bir parametreyi değiştirirken, akünün gerekli gücü de değişir. Yani, iki dış duvarlı bir oda 200 watt daha fazla güç gerektirir ve iki pencere ve iki duvarlı bir oda zaten 300 watt daha fazladır. Bu gereksinimler göz önünde bulundurulduğunda, gerekli sayıda bölümü kolayca hesaplayabilirsiniz.
- Bir sonraki adım oda kuadratürünün termal güçle çarpılması olacaktır. Ve sonra ortaya çıkan değer basitçe bir bölümün gücüne bölünür (bu parametre pasaporta belirli bir ürünle belirtilir).
- Ayrıca, bir ev için bir batarya seçerken, “bina ısı kaybı” gibi bir parametreyi hesaba katmak gerekir. Bu süreç kaçınılmaz olarak gerçekleşir, çünkü herhangi bir malzeme belli bir ısı miktarından geçer. Isıtma sisteminin ilk parametrelerini bilmek de önemlidir. Panelde yüksek katlı binalarda ısı kaybı 100 W / m2'yi aşmaz, özel konutlarda bu özellik biraz daha düşüktür ve yaklaşık 75 W / m2'dir.
Bir şehir dairesi için bir ısıtma cihazı alırken, radyatörün merkezi ısıtma sistemindeki çalışma koşullarını tam olarak karşıladığından emin olmanız gerekir. Borularda dengesiz basınç, düşük ısı taşıyıcı (alkali ve muhtelif tuz içeriği) gibi sorunlar, yüksek su kaynağı hızları mümkündür. Bu faktörlerin kombinasyonu, ısıtma için ünitelerin hızlı bir şekilde bozulmasına yol açar, bu yüzden en güvenilir ürünleri seçmeniz gerekir.
Rusya pazarında, “Style Extra” ve “Style Plus” markaları altında en iyi üretilen piller kendilerini İtalyan şirketi Global'den bimetalik aletler olarak kanıtladılar. Style Plus bimetalik ürünlerin ana özelliği, 9.5 cm derinliğe sahip bir bölümün 185 W'lık bir ısı transfer değerini göstermesidir ki bu çok iyi bir özelliktir.
Yukarıdakilere dayanarak, alüminyum radyatörlerin özel konutlar için en iyi seçenek olduğu ve bimetalik olanların çok katlı binalardaki daireler için daha uygun olduğu belirtilebilir. Modern bataryalarla birlikte, duvar braketleri (iki parçadan), tapalar, hava tutacağı ve contaları gibi aşağıdaki montaj parçaları verilir. Bu nedenle, kendi başına alüminyum veya bimetalik radyatörlerin kendi başlarına monte edilmesi pratik olarak zor değildir, ancak kendi nitelikleriniz hakkında hala şüpheleriniz varsa, en iyi çözüm deneyimli bir uzmanı davet etmek olacaktır.