Bir GFCI Çıkışını Değiştirme
GFCI veya Topraklama Hatası Devre Kesicisi, çıkışlar, dış mekan çıkışlarındaki kod veya su kaynağının yakınındaki herhangi bir çıkış tarafından gereklidir. Bunun tek istisnası, yıkayıcılar ve kurutucular gibi motorlu cihazlar için tasarlanan çıkışların bir GFCI'ye ihtiyaç duymamasıdır, çünkü GFCI'ler endüktif yüklerle çalışmaz.
Yeni olduklarında iyi çalışırlar, ancak sonunda başarısız olurlar ve değiştirilmesi gerekir. GFCI çıkışını veya herhangi bir çıkışı gerçekten değiştirmek veya standart bir çıkışı GFCI çıkışıyla değiştirmek için:
Adım 1: Gerekenler
Bu işi yapmak için çok fazla araç gerekmez - işte ihtiyacınız olan şey:
- Yeni GFCI çıkışı
- Yalıtılmış tornavida
- Çıkış test cihazı
- Temassız test cihazı
- Elektrikçi pensesi
Hepsi ucuz. Temassız test cihazı bir devrenin "sıcak" olup olmadığını, yani üzerinde voltaj olup olmadığını görmek için kullanılır. Outlet test cihazı, her şeyi doğru bağladığınızdan emin olmak için kullanılır.
Adım 2: Gücü Kapatın!
Elektrik panelinize gidin ve priziniz için devreyi kapatın. Hangisinin olduğundan emin değil misiniz? Endişelenme, ilerlerken kontrol edeceğiz.
3. Adım: Ön plakayı çıkarın
Ön plakayı çıkışa tutan iki kısa vidayı sökün ve plakayı ve vidaları bir kenara koyun. Vidaları baş aşağı ön yüz plakasına koyarsanız, onları kaybetme şansınız daha azdır!
Adım 4: Çıkışı Çıkarın
Çıkışı kutuya tutan iki uzun vidayı sökün ve dikkatlice geri çekin ...
Adım 5: Gücü iki kez kontrol edin!
Temassız test cihazını kullanarak siyah kabloyu kontrol edin ... ayy, hala sıcak gibi görünüyor. Çıkışı kutudan tamamen çıkana kadar beklemeyin - ön plakayı çıkardığınız andan itibaren kontrol etmeye devam edin!
Bu prizdeki açıkta kalan tüm konektörlerin bir sargı elektrik bandı ile kaplandığına dikkat edin - bu, bir priz veya anahtar taktığınızda iyi bir önlemdir. Bir dahaki sefere kutuya servis yaptığında kazara şokların önlenmesine yardımcı olur.
Adım 6: Yeni Çıkışı Hazırlayın
Eski prizin montaj tırnaklarında "kulakların" bu konuma sığması için kırılmış olduğuna dikkat edin. Bunu kolaylaştırmak için puanlanırlar.
Burada, yeni çıkıştaki sekmeyi pense ile puan çizgisinin hemen yanına aldım. Her sekmeyi birkaç kez ileri geri bükeceğim ve hemen çıkacak.
Adım 7: Yeni Prizin Kablolanması
GFI prizinizde beş farklı konektör vardır ve hangisinin ne için kullanıldığını bilmek önemlidir.
Topraklama vidası kutuya gelen ve giden topraklama kablolarına bağlanır.
Sıcak (siyah) ve nötr (beyaz) kablolar için iki set konektör vardır. Bir dizi, LINE etiketli kutuya gelen güç için ve diğeri LOAD etiketli GFCI'nin "akış aşağısında" olacak ve onun tarafından korunacak çıkışlar için kullanılır. Hangisinin hangisi olduğunu bildiğinizden emin olun - eski priz, yenisi gibi etiketlenecektir.
Eski prizdeki işaretleri göremiyorsanız, gücü kısa bir süre açın ve sıcak kabloyu bulmak için temassız test cihazınızı kullanın - kutuya güç getiren budur. Bu kabloyu ve beyaz arkadaşını LINE konektörlerine bağlayacaksınız. (Ve sonra gücü tekrar kapatın.)
Bu GFCI çıkışında hem itmeli hem de vidalı terminal konektörleri bulunur; GFCI üreticilerine göre bazı eski zamanlayıcılar (ve bazı yeni zamanlayıcılar) yalnızca vidalı terminalleri kullanır, ancak aslında itmeli konektörler daha güvenilirdir.
Kabloların doğru uzunlukta soyulduğundan emin olun - çıkışın hemen yanında bir mastar vardır.
Kabloları deliklere ittim, vidaları sıktım ve çıkışın etrafına birkaç bant sardım. Şimdi yeniden yükleme zamanı.
Adım 8: Çıkışı Değiştirin
Çıkışı dikkatlice kutuya doğru itin ve içinde tutan iki vidayı yerine takın. Çok sıkı yapmayın - sadece prizle neredeyse aynı hizada olacak şekilde vidalayın.
Adım 9: Kapak Plakasını Değiştirin ve Test Edin
Kapak plakasını tekrar takın ve gücü tekrar açın.
Şimdi devre test cihazınızı takın. İki sarı ışığın yandığını görmelisiniz, ancak kırmızı ışığın yanmadığını görmelisiniz.
Test düğmesine basın. Bir çırpıda duymalısınız ve tüm ışıklar sönecektir.
Sıfırlama düğmesine bastığınızda sarı ışıklar tekrar yanmalıdır. Eğer öyleyse, tebrikler. Sen bittin.