1 OTOMATİK GAZLI SÖNDÜRME VE KONTROL SİSTEMLERİ Serdar ERGİNTÜRK Siemens San. ve Tic. A.Ş. ÖZET Yangının var olabilmesi için, oksijen, ısı ve yanıcı maddeye ihtiyaç vardır. Söndürme sistemleri oksijen ya da ısıyı engelleyerek yangını söndürür. Kimyasal söndürme gazları ısıyı soğutarak yangını söndürürler. Kimyasal söndürme gazlarının en bilinenleri HFC227 ea ve Novec 1230 dur. Deşarj süreleri kısadır (10 sn.) ve yangını hızlı söndürürler (10-15 sn.). Özellikle A sınıfı katı ve elektronik malzeme yangınlarının söndürülmesinde tercih edilir. Asal söndürme gazları ortamdaki oksijeni belli bir seviyenin altında tutarak yangını söndürürler. Asal gazlar için için yanan yangınlar da dahil olmak üzere tüm yangın sınıflarında etkilidirler. Asal gazlar kimyasal gazlara göre daha büyük depolama alanına ihtiyaç duyar. Asal söndürme gazlarının başlıcaları: Nitrojen, azot, karbondioksit, argonite ve inergendir. Bu gazların karbondioksit haricinde çevreye olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır. Otomatik söndürme sistemlerinin aktivasyonunda çapraz zonlama prensibi uygulanır. Söndürme sistemi elle (manuel) devreye sokulabilir ve bloke edilebilir. Söndürme bölgesi içerisinde ve dışarıda sesli ve görsel yangın anonsu yapılmalıdır. Etkili bir söndürme için havalandırma sisteminin, yangın damperlerinin, vb ünitelerin söndürme kontrol paneli tarafından kontrolü gerekir. GİRİŞ Bütün yangınların üç elemente ihtiyacı vardır: ısı, oksijen ve yanıcı madde. Bu üç elementten birinin ortamdan uzaklaştırılması durumunda yangın yayılamaz ve söner. Söndürme sistemleri bu prensibe göre tasarlanmıştır. KİMYASAL SÖNDÜRME GAZLARI Kimyasal söndürme gazları yangın anında oluşan yüksek ısıyı uzaklaştırarak yangını söndürürler. Kimyasal söndürme gazlarının iki temel soğutma etkisi vardır: direkt ve endirekt. 1. Direkt soğutma etkisi: Yangın alevlerine ulaşan gaz molekülleri ısıyı emerek yangın ısısını düşürürler. 2. Endirekt soğutma etkisi: Yangın alevine oksijen transferini azaltarak alev ısının düşmesini sağlarlar. Her iki söndürme yönteminde de iki soğutma etkisi birden vardır. Biri baskın durumdadır, diğeri onu destekler.
2 Isının Uzaklaştırılması Oksijenin Uzaklaştırılması Yanıcı Malzemenin - Kimyasal söndürme gazları - Asal (inert) gazlar Uzaklaştırılması - Su Şekil 1: Söndürme esasları: Isının, oksijenin veya yanıcı malzemenin ortamdan uzaklaştırılması Molekül HFC 227ea Novec 1230 Isı (Direkt soğutma etkisi) Hacimsel genleşme (Endirekt soğutma etkisi) HF (Hidrojen fluoride) CO 2 CO H 2 Ov F 2 Şekil 2: Kimyasal gazlı sistemlerin söndürme esasları Günümüzde söndürme amaçlı kullanılan kimyasal gazların en bilinenleri HFC 227ea (FM200) ve Novec1230 dur. Bu gazların moleküler yapısı çok büyük olduğundan ve 400 C üzerinde termik olarak dengede olmadığından daha küçük moleküllere bölünür. (Şekil 2 ye bakın) Alevlere yakın olan gazların hacimsel olarak artmasından dolayı 1 mol gazın hacmi, gazın kendisinden bağımsız olarak 22,414 litredir alevler ile oksijen arasındaki moleküler buluşma sınırlanır. Bu şekilde oksijenin ateşe erişmesinin azaltılması, yanma reaksiyonun enerjisinin düşürülmesini ve sürekli olarak alevlerin soğutulması ile yangının söndürülmesini sağlar.
3 HFC 227ea (FM200) Söndürme Sistemlerinin Genel Özellikleri HFC 227ea, heptafluoropropane (C 3 F 7 H) HFCs halonfluorocarbons Moleküler ağırlığı : 170,03 Kaynama noktası (1 barda) : -16,34 C Yoğunluk: kg/m 3 Buhar Basıncı (25 C de) : 4,55 bar Şekil 3: HFC227 ea nın moleküler yapısı ve kimyasal özellikleri HFC 227ea 1942 yılından beri ilaç sanayinde astım spreylerinde kullanılmaktadır. Herhangi bir toksik etkisi bulunmamaktadır, insan sağlığına zararlı değildir. gaz haline geçişin tam olarak gerçekleşmesi. HFC227 ea nın söndürme bölgesinde uygun ve hızlı homojen dağılımı. Kimyasal olarak asal ve temizdir: Tamamen buharlaştığı için boşalım sonrası artık kalmaz. Mevcut cihazlarla etkileşime girmez. HFC 227ea ozon tabakasına zarar vermez. (ODP = 0). HFC 227 ea nın küresel ısınma potansiyeli Kyoto Protokolünde belirtilen yayınım oranlarını aşmaz (GWP 2900). Elektriksel iletkenliği bulunmamaktadır. 10 sn. içerisinde gazın tamamı söndürme mahaline deşarj olur ve deşarjın tamamlanmasından itibaren azami 15 sn. içerisinde yangın söndürülür. Deşarj esnasında önemli bir sıcaklık düşüşü yaşanmaz. HFC227 ea nın söndürücü kimyasal olarak söndürme performansı, aşağıdaki ana kıstasları en kısa zamanda ve tam olarak sağlayacak şekilde, tam söndürme konsantrasyonuna ulaşılmasına bağlıdır: HFC227 ea nın söndürme bölgesine çabuk deşarjı. HFC227 ea nın söndürme bölgesinde hızlı bir şekilde, sıvıdan Deşarj esnasında ve sonrasında söndürme bölgesinde HFC227 ea sızıntısı olmaması büyük önem taşımaktadır. Aksi takdirde Söndürme konsantrasyonuna erişilemez. Uluslararası yönetmelik ve standartlara göre deşarj sonrasında en az 10 dakika konsantrasyon korunamaz ise tekrar alevlenme olabilir. Kimyasal söndürme gazları su veya asal (inert) gazlar ile karşılaştırıldığında, yangının söndürülmesi esnasında genellikle bozunmadan oluşan yan ürünler meydana getirirler. HFC227 ea, bir hidrojen ve yedi flor atomuna sahip olduğundan reaksiyon bölgesinde bozunarak hidrojen florür (HF) oluşmasına neden olur. HF nin sudaki çözeltisi asit (hidroflorik asit) olup, insan sağlığına zararlıdır. Bu neden ile yangının çok kısa sürede söndürülmesi (deşarj başlangıcından itibaren en fazla 30 saniye) önemlidir. HFC227 ea ile alevlerin temas süresinin azaltılması, dolayısı ile söndürme süresinin düşürülmesi HF oluşumunu sınırlayacaktır.
4 Novec 1230 Söndürme Sistemlerinin Genel Özellikleri Novec 1230 CF3CF2C(O)CF(CF3)2 C6 Fluoroketone Moleküler ağırlığı : 316,04 Kaynama noktası (1 barda) : 49,0 C Yoğunluk: kg/m3 Buhar Basıncı (25 C de): 0,4 bar C Şekil 4: Novec 1230 un moleküler yapısı ve kimyasal özellikleri Novec 1230 kimyasal bir söndürme gazı olup, söndürme özellikleri HFC227 ea ile aynıdır. Ancak HFC227 ea ile mukayese edildiğinde daha çevreci bir gaz olduğunu söyleyebiliriz. Ozon tabakasına hiçbir zararı yoktur(odp=0). Küresel ısınma potansiyeli yok denecek kadar azdır (GWP=1). Atmosferik ömrü ise 5-7 gündür. Alevlere yakın olan büyük Novec 1230 molekülleri, 18 daha küçük bölüme (molekül) ayrışarak hacimsel olarak genişler ve alevlere oksijen iletimini kısıtlar, böylece yangın söndürülür. Novec 1230 un alev ve sıcak yüzeyler ile olan direk temasından dolayı söndürme işlemi boyunca üretilen HF miktarı, HFC 227ea da üretilenle eşittir. Bu neden ile Novec 1230 un A sınıfı yangınlar (katı malzemeler) ve elektronik malzeme dışında yavaş gelişim gösteren yangınların söndürülmesinde kullanılması tavsiye edilmez. ASAL SÖNDÜRME GAZLARI Asal söndürme gazları yangın anında ortamdaki oksijeni belli bir seviyenin altına düşürerek yangını söndürürüler. A (yanıcı katılar), B (yanıcı sıvılar) ve C (yanıcı gazlar) sınıfı yangınlar için kullanılabilir. Ayrıca kimyasal söndürme gazlarının çok etkili olmadığı için için yanan (deep seated fires) yangınlar için de uygun söndürme gazlarıdır. Asal gazlar havadan ayrıştırılarak elde edilir. Bu nedenle çevreye olumsuz bir etkileri yoktur. Renksiz ve kokusuz doğal gazlardır. Yangın anında diğer gazlarla reaksiyona girmez ve yüksek sıcaklıklarda kimyasal yapısında bozulma meydana gelmez. Havada doğal olarak bulundukları için temini kolay ve ucuzdur. Söndürme sisteminde kullanılan asal gazlar; karbondioksit, nitrojen ( azot) ve argondur. Bunun yanında bu gazların belirli oranlarda karıştırılmasıyla elde edilen argonite, inergen. vb. gazlar da söndürme sistemlerinde kullanılmaktadır. Karbondioksit gazı söndürme tüplerinde sıvı halde diğer asal gazlar ise yüksek basınç altında gaz olarak depolanırlar. Asal gazlı söndürme sistemlerinde kimyasal gazlara göre daha çok depolama tüpü kullanılır.
5 Argon 1% Oksijen 20.9% Nitrojen 78% Diğer gazlar 0.1% CO2 Krypton, Xenon Neon, vb. Şekil 5: Havayı oluşturan gazlar ve oranları Karbondioksit Gazlı Söndürme Sistemlerinin Genel Özellikleri Karbondioksit oldukça etkili bir asal söndürme gazıdır. Sıvı olarak depo edilebildiği için azot ve argon gazlı söndürme sistemlerine göre çok daha az söndürme tüpüne gereksinim duyar. Ozon tabakasına zararlı bir etkisi yoktur(odp=0). Küresel ısınma potansiyeli yok denecek kadar azdır (GWP=1). Ancak atmosferik ömrü oldukça fazla, 200 yıl civarındadır. Karbondioksit gazının ağırlığı havanın ağırlığından yaklaşık %50 fazladır. Bu nedenle odanın tamamına yönelik olan hacim korumaya uygun olduğu gibi, makine, trafo, vb ekipmanların korumasına yönelik nesne koruması için de idealdir. Karbondioksit gazının üstün söndürme performansına rağmen, insan sağlığına zararlı olması nedeniyle kullanımında ciddi kısıtlamalar bulunmaktadır. Ortamda karbondioksit gazı oranının %5 ten fazla olması insan sağlığı için tehdit oluşturmaktadır. Deşarj sonrasında CO2 oranı yaklaşık %50 civarındadır ki bu oran ölümcül bir risk oluşturmaktadır. Deşarj sonrasında odanın çok iyi havalandırılması gerekmektedir. Şekil 6: Karbondioksit deşarjı öncesi ve sonrasında oda gaz dağılımı
6 Nitrojen (azot) Gazlı Söndürme Sistemlerinin Genel Özellikleri Soluduğumuz havanın % 79 u nitrojendir. Nitrojen gazının herhangi bir toksik etkisi bulunmamaktadır. Bu nedenle insanların bulunduğu ortamlarda rahatlılıkla kullanılabilmektedir. Çevreye olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır. Ozon tabakasına zararı yoktur (ODP=0). Küresel ısınma potansiyeli yoktur (GWP=0). Atmosferik ömrü ise sıfırdır. Nitrojen gazlı söndürme sistemleri metal yangınları haricinde katı, sıvı, gaz bütün yangın tipleri için uygundur. Çok ucuz bir gazdır, rahatlılıkla temin edilir. Sistem tasarımı oldukça esnektir, büyük hacimlerde de uygulanabilir. Nitrojen gazı ortama deşarj olduktan sonra oksijen seviyesi %10-12 seviyelerine düşmektedir. Bu oksijen seviyesi insan hayatını riske edecek bir seviye olmayıp, deniz seviyesinden m. yükseklikte bir noktada yapılacak solumayla aynı etkiyi gösterir. Şekil 7: Nitrojen deşarjı öncesi ve sonrasında oda gaz dağılımı Argon Gazlı Söndürme Sistemlerinin Genel Özellikleri Argon gazının söndürme özellikleri nitrojeninkiyle benzerdir. Ancak söndürme etkinliği nitrojene göre daha düşük olduğu için, aynı hacmi söndürmek için daha çok argon gazına ihtiyaç duyulur. Argon gazı nitrojene göre daha pahalıdır. Argon gazının çevreye olumsuz hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Argon A,B ve C sınıfı yangınların dışında D sınıfı metal yangınlarında da başarılı bir söndürme gazıdır. Hidrojenin açığa çıktığı ve patlamaya karşı önlem alınması gereken tesislerde, yüksek ısılarda magnezyum ve lityum gibi metallerle reaksiyon olasılığı bulunan yerlerde argon gazlı söndürme sistemlerinin kullanılması önerilmektedir. Argonite ve Inergen Söndürme Sistemlerinin Genel Özellikleri Argonite %50 Nitrojen (Azot) ve %50 Argon gazından oluşmuş karışım ve basınç altında depolanan bir gazdır. Inergen ise % 52 Nitrojen, % 40 Argon ve % 8 CO2 den oluşan bir gazdır. Söndürme özellikleri diğer asal gazlarla benzerlik gösterir. Bu gazların çevreye olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır. Argonite ve Inergen lisanslı gazlardır. Bu nedenle yeniden dolumu saf asal gazlar kadar pratik değildir ve daha pahalıdır.
7 Şekil 8: Asal söndürme gazlarının konsantrasyon değerleri (Kaynak: ISO Toplantısı New Orleans 09/2002 ) GAZLI SÖNDÜRME KONTROL SİSTEMLERİ Otomatik gazlı söndürme sistemleri elektriksel olarak bir söndürme kontrol paneli tarafından kumanda edilmektedir. Söndürme yapılacak mahalde otomatik yangın algılama detektörler tarafından yapılmaktadır. Hacmin büyüklüğüne bakılmaksızın en az iki adet detektör ve iki ayrı detektör hattı tesis edilir. Detektör hatları, çapraz zonlama şeklinde yapılır. Bu sayede yan yana iki detektörün farklı detektör zonlarına bağlanmış olması sağlanır. Tek bir detektörden ya da detektör zonundan yangın alarmının gelmesi söndürme sisteminin aktivasyonu için yeterli değildir. Diğer detektör hattından da alarm gelmesi durumunda söndürme organizasyonu başlar. Söndürme sisteminin elle (manuel) olarak devreye sokulması da mümkündür. Bunun için Şekil 9 da sarı renkle gösterilmiş söndürme başlatma butonu kullanılır. Ayrıca söndürme tüpleri üzerinde sistemin mekanik olarak devreye sokulabilmesine imkân tanıyan boşaltma kolu bulunmaktadır. Sistemde söndürme aktivasyonunu bloke edilmesini sağlayan durdurma butonları kullanılır. (Şekil 9. da mavi renkle gösterilmektedir.) Ancak gaz deşarjı başlamışsa durdurma butonları fonksiyonunu yerine getiremez. Gazın fiziksel olarak deşarjının engellenebilmesi için ise mekanik bloklama ünitesi kullanılması gerekir. Durdurma butonları yanlış alarmlarda ya da ufak olaylarda sistemin gereksiz yere deşarj olmasını önler. Ayrıca söndürme mahallinde bulunan personelin güvenli bir şekilde tahliyesine imkan tanır. Sistemin bu şekilde bloke edildiği bilgisi söndürme kontrol panelinden ve yangın ihbar panelinden uyarı ikazı olarak alınmalı ve sistem normal çalışma durumuna kısa sürede döndürülmelidir. Söndürme yapılacak mahalde yangın anonsunun sesli ve görsel olarak yapılması gerekir. Söndürme bölgesine giriş yapılan bütün kapıların üzerinde alarm sirenleri ve flaşörleri konulmalıdır. Ayrıca söndürme mahalli içerisinde alarm sirenleri ve flaşörler konularak içerdeki personelin durumdan haberdar edilerek, tahliyesi sağlanmalıdır.
8 Şekil 9: Otomatik Gazlı Söndürme Sistemleri Prensip Bağlantı Şeması Gazlı söndürme sistemlerinde söndürme işleminin başarılı bir şekilde gerçekleşebilmesi için odanın sızdırmaz olması çok önemlidir. Bunun için alınacak fiziksek tedbirlerin yanı sıra elektronik tedbirler de bulunmaktadır. Söndürme mahaline açılan tüm kapılar manyetik kontak ile izlenmelidir. Eğer bu kapılar açık bırakılırsa uyarı sinyali olarak kontrol panelinden izlenmeli ve bu durumda söndürme işlemi başlatılmamalıdır. Ayrıca bu kapılara elektrik tahrikli kapı kapama üniteleri konularak, söndürme işlemi başlamadan önce kontrol panelinden verilecek kumanda çıkışıyla otomatik olarak kapatılması sağlanabilir. Söndürme işlemi gerçekleşmeden önce havalandırma sisteminin durdurulması gerekmektedir. Aksi takdirde ortama deşarj edilen söndürme gazının havalandırma sistemiyle dışarı atılma riski bulunmaktadır. Söndürme bölgesine taze hava girişi muhakkak engellenmelidir. Söndürme gazının mahal içerisinde sirküle edilmesi de gazın homojen bir şekilde yayılımını engelleyebilir. Havalandırma kanallarından söndürme gazının yürüyüp gitmesini engellemek için kanallarda yangın damperleri kullanılmalı ve bu damperler söndürme aktivasyonu öncesi kontrol panelinden kumanda edilerek, kapatılmalıdır. Söndürme tüplerinin aktivasyonu söndürme panelinden kontrol edilen selenoid valf ya da pnömatik aktivatör vasıtasıyla olur. Söndürme tüplerinde
9 herhangi bir gaz kaçağı olup olmadığı ve söndürme aktivasyonun başladığı bilgisi basınç anahtarları vasıtasıyla söndürme kontrol paneline iletilir. Söndürme sisteminin çalışma senaryosunu şu şekilde özetleyebiliriz: Söndürme bölgesindeki bir yangın dedektörü algılama yaptığında bu durum söndürme kontrol panelinde sesli ve ışıklı olarak ikaz edilir. Söndürme bölgesi içerisindeki sesli ve ışıklı uyarı cihazları aktif olur. Böylelikle içerideki personelin uyarılarak tahliyesi sağlanır. Havalandırma sistemi durdurulur. Yangın damperleri aktif edilerek kapatılır. Otomatik kapı kapama sistemi varsa aktif edilir. Ancak henüz söndürme işlemi başlamamıştır. Bunun için diğer çapraz zondan da yangın alarmının gelmesi gerekir. Diğer detektör zonundan da yangın alarmı geldiğinde ya da söndürme başlatma butonuna basıldığında önceden belirlenmiş bir gecikme süresi geri saymaya başlar (0-60 sn aralığında). Bu sefer hem söndürme mahali içindeki hem de söndürme mahali dışındaki flaşör ve sirenler birlikte çalmaya başlar. Böylelikle içerdeki insanların tahliyesinin yanı sıra dışarıdan söndürme mahaline girişin engellenmesi hedeflenmiştir. Bu süre içerisinde durdurma butonuna basmak suretiyle söndürme işlemi bloke edilebilir. Aksi takdirde gecikme süresinin sonunda kontrol paneli tüplerin üzerindeki patlatıcıyı aktif eder ve söndürme gazı ortama deşarj olur. Gazın deşarj olduğu bilgisi de söndürme kontrol paneline iletilir. Söndürme kontrol panellerinin kurulduğu tesislerde eğer mevcut bir yangın algılama sistemi varsa bu iki sistemin birbiriyle entegrasyonu sağlanmalıdır. Söndürme sistemine ilişkin ön alarm, söndürme başladı, söndürme bloklandı ve hata bilgilerinin yangın ihbar kontrol panelinden izlenebilmesi gerekir. Ayrıca işletme özelliklerine göre yangın ihbar kontrol panelinden söndürme sistemine ait tasdik, reset, bloklamaya alma/çözme gibi ana fonksiyonlar da gerçekleştirilebilir. SONUÇ Otomatik yangın söndürme sistemlerinin tasarımda öncelikle söndürme bölgesinin hangi yangın sınıfına ait olduğu belirlenmelidir. Bu yangın sınıfına uygun bir söndürme yöntemi ve söndürme ajanı seçilmelidir. Gazlı söndürme sisteminin elektrik kumandası basit bir selenoid aktivasyonundan ibaret olmamalıdır. Bir söndürme senaryosuna uygun olarak algılama ve uyarı donanımlarının çalışması kurgulanmalıdır. Sistemden çok detaylı durum bilgisi alınabilmelidir. Havalandırma sistemi, yangın damperleri vb. ünitelerin yönetimi otomatik söndürme sistemi tarafından gerçekleştirilmelidir. KAYNAKLAR [1] Siemens CEE Extinguishing Training Notes [2] Sinorix Carbon dioxide, Technical Manual [3] XC1001-A Extinguishing Control Unit, Technical Manual
BÖLÜM 10 Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri 10.1 Amaç ve Kapsam Bu bölümde, ISO14520 Seri Standardı Gazlı Söndürme Sistemleri Fiziksel Özellikler ve Sistem Tasarımı baz alınarak, temiz gazlı söndürme sistemlerinin
Protek Mühendislik ve Teknolojik Sistemler San. Tic. Ltd. Şti. www.protek.gen.tr FİRMAMIZ PROTEK Mühendislik ve Teknolojik Sistemler San. Tic. Ltd Şti. 2005 yılında, Gökhan AKTAŞ ve Yasin ÖZEL kurucu ortaklığında
SU SİSİ SİSTEMLERİ SUNUMU LEVENT KARAKOÇ ARTI YANGIN KORUNUM SİSTEMLERİ ŞTİ. 4/16/2011 GİRİŞ : Günümüzde yaygın olarak kullanılmaya başlayan ve yaşam alanlarımızın bir parçası haline gelen Sprinkler Söndürme
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ FM 200 GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMİ FM 200 NEDİR? FM 200 (CF3 CHFCF3 Heptafluoropropane) karbon,flüor ve hidrojenden oluşan bir bileşiktir. FM 200 ÜN FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ
Yangın algılama ve alarm sistemleri Kıbrıs EMO Seminer Notları HAZIRLAYAN: Özcan Uğurlu Elektrik Mühendisi email@example.com 21.02.2015 Bölüm-1 İhtiyaçların Belirlenmesi Projelendirdiğiniz binada
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİNİN BAĞLANTILARI ANKARA 2007 Milli Eğitim
www.d-sistem.com.tr D SİSTEM YANGIN GÜVENLİK SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER Hakkımızda FM200 Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri CO₂ Gazlı Söndürme Sistemleri Inert Gazlı Söndürme Sistemleri NOVEC 1230 Söndürme Sistemleri
Yang n Güvenlik Güvenliği 28 TEKN K MAKALE Gazlı yangın söndürme sistemleri Yangın söndürme sistemlerindeki en etkili gaz hangisidir? Sorusunun tek bir doğru cevabı yoktur. Doğru cevap; uygulama yapılacak
T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİNİN BAĞLANTILARI 523EO0117 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve
Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 2003 YAPILARDA YANGIN GÜVENLİĞİ VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ Muhsin KILIÇ * Özet: Bu çalışmada yapılardaki yangın güvenlik önlemleri
MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ Yangın Not: Sunumun bazı kısımları güncel değildir. Derste güncel ifadelerle anlatılmıştır. Bu sunum Kimya Öğretmeni Elif Hanım tarafından
TS 2510 (Nisan 1977) TS 11386 (Nisan 1994) Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları III- MAKİNE TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 Kapsam
ORMAN YANGINLARINDA KULLANILAN KİMYASAL MADDELER Mertol ERTUĞRUL ZKÜ Bartın Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü ÖZET Orman yangınları ile mücadelede geleneksel olarak su kullanılmaktadır. Su, kolay
1 Yanma ve yangının tanımı, nedenleri Yanma, bir maddenin oksijenle tepkimesidir. Dolayısı ile bir kimyasal olaydır. Örneğin, C + O₂ CO₂ ΔH = - 394 kj Karbo Oksijen Karbondioksit gibi. Bunun için genellikle
1. İşin Konusu FM-200 GAZLI OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ projesinin odalarına yangına karşı otomatik FM-200 gazlı söndürme sistemleri ve otomasyonu sağlayacak olan yangın algılama
YANGIN Yangın, kısaca " yanıcı özellik gösteren katı sıvı ve/veya gaz maddelerinin kontrol dışı yanması" olarak tanımlanabilir. Yanma olayı ise yanıcı maddenin, oksijenin ve ısının, girdileri oluşturduğu
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ MONTAJI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı
Yangın ve Gazlı Söndürme Sistemleri Değer Verdiklerinizi Koruyoruz! Yangın Söndürme Sistemleri Yangın Algılama Sistemleri Elektronik Güvenlik Sistemleri İ aiye Malzemeleri Proje ve Mühendislik Hizmetleri
Hazırlayan Ender Barış AKBULUT ÇANKIRI-2006 YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ YANGIN TARİHÇESİ HAKKINDA BİLGİ Acil durumlarda kullanılan madeni çanlardan sonra ilk elektrikli zil 1891'de ABD'de üretilmiştir.
CUMHURİYET MİLLİYET AKŞAM SABAH HÜRRİYET RADİKAL POSTA En iyi yangın söndürme yöntemi tedbir almaktır. Eğitilmiş bilgili toplumlar için yangın bir sorun olmaz. Yangınlara neden olan faktörlerle savaşalım.
BĠNALARDA YANGIN GÜVENLĠĞĠ Türkiye ve Dünyada zaman zaman görülen ve büyük maddi ve manevi zararlara yol açan yangın, günümüzde yapı tekniği açısından önemli sorunlardan birini teşkil etmektedir. Yapılar
BÖLÜM 8 Ekipmanların Seçimi ve Yerleşimi 8.1 Genel Kurallar 8.1.1 Sprinkler sistemlerinin güvenilirliği ve performansını etkileyen diğer bir faktör, ekipman ve malzeme seçimidir. Malzeme ve ekipman seçiminde