OpenStudio Advanced - Gelişmiş Metodolojiler 22 Aralık 2021
Bu dizide, OpenStudio'da çeşitli simülasyonları uygulamak için metodolojileri tartışıyoruz.
İçindekiler:
1. OpenStudio - BCL Measure ile VAV Sistemi Oluşturun
2. OpenStudio - Merkezi Santral Sistemleri Oluşturun
3. OpenStudio - Hava Döngüleri Oluştur
4. OpenStudio Chiller Karşılaştırması - İçe Aktarma Programı
5. OpenStudio Chiller Karşılaştırması - Soğutucular Oluşturun
6. OpenStudio Chiller Karşılaştırması - Eğrilerde Sorun Giderme
7. OpenStudio - Derinlemesine: Alan Türleri Oluşturma
1. OpenStudio - BCL Measure ile VAV Sistemi Oluşturun
Bu videoda, Building Component Library'den indirilen bir ölçüyü kullanarak, soğutulmuş su ve ısıtma suyu döngülerine sahip bir Değişken Hava Hacmi (VAV) klima santrali sisteminin nasıl hızlı bir şekilde oluşturulacağını ve binanıza nasıl atanacağını göstereceğiz.
Transcript:
Oldukça karmaşık ve büyük bir ofis binamız var.
Size bu bina için HVAC sisteminin nasıl girileceğini göstereceğim.
Ama önce, size ortak bir sistem girişi için gerçekten iyi çalışan bir yapı bileşeni kitaplığı (BCL) ölçüsü göstereceğim.
Bu bina için geçerli olmayacaktır. Bu bina daha eski bir sistemle daha eskidir.
Ama önce size kısayolu göstereceğim. Sadece size bina bileşeni kütüphane önlemlerinin gücünü göstermek için.
Modelinize gidin ve ölçü sekmesine gidin.
Şimdi yapı bileşeni kitaplığına bir göz atalım. Bu önlemin herhangi bir güncellemeye ihtiyacı olup olmadığını kontrol edeceğiz.
Bu önlem HVAC-Tüm Sistem kapsamındadır.
Gelişmiş enerji tasarımı kılavuzu (AEDG) önlem serisinin bir parçasıdır. AEDG'yi arama terimi olarak kullanacağız.
Şuna bir bakalım. Kullanacağımız, Soğutulmuş Su Sistemli (AedgOfficeHvacVavChw) bu AEDG Office HVAC VAV'sidir.
Güncel gibi görünüyor. Güncel olmasaydı, bu önlemin güncel olmadığını söylerdi.
En son sürümü indirebilirsiniz. Kontrol edin ve indirme düğmesine tıklayın.
Ancak güncel gibi görünüyor.
Size göstermek istediğim diğer şey; Yapı bileşeni kitaplığında indirebileceğiniz yepyeni bir dizi önlem var.
Önlemler bina sistemlerinizi değiştirecek ve hatta tüm sistemleri binanıza kuracaktır.
Bunlar, ulusal yenilenebilir enerji laboratuvarı (NREL) tarafından oluşturulmuştur.
ASHRAE Advance Energy Design Guide tavsiyelerine dayanmaktadırlar.
Aralarından seçim yapabileceğiniz bir sürü farklı seçenek göreceksiniz.
Ancak, soğutulmuş su tesisi olan ofis binası VAV sistemini seçeceğiz.
Bileşenlere ve önlemlere gidin-şimdi uygulayın.
HVAC'a gidin ve bu bir "bütün sistem" olacak. Soğutulmuş su ile VAV sistemini seçelim.
İlk girdi, herhangi bir tavan dönüş havası plenumumuz olup olmadığını soruyor.
Tavan boşluklarımız var, ancak tüm (hava) dönüşlerimiz kanallı.
Dolayısıyla herhangi bir tavan iade plenumumuz yok.
Ancak, bir dönüş havası plenumuna hangi alan tipinin atanacağını seçebilirsiniz.
Tavan boşluklu plenumlarımız var ama dediğim gibi, tüm dönüşler o plenumun içine kanalize ediliyor.
O yüzden şimdi uygulamamıza gerek yok.
Burada sistemin maliyeti soruluyor.
Bu onay kutusu, “hava işleyicileri için önerilen kullanılabilirlik ve havalandırma planlarını uygula”; bunu işaretli bırakacağız.
"Ölçü uygula"yı tıklayın.
Görünüşe göre önlem başarılı oldu. sıfır hava döngüleri veya tesis döngüleri veya şartlandırılmış bölgeler ile başladık.
Sonunda, koşullandırılmış on hava döngüsü, iki tesis döngüsü ve altmış dokuz bölge elde ettik.
Bu önlemin her kata bu vav hava döngülerinden birini uyguladığını söylemeliyim.
Bina modelinize hikayeler atamanız gerekecek.
Atanmış birkaç hikayem olduğunu görebilirsiniz. "Hikaye oluşturarak render" olarak ayarlayacağım.
Bu hikayelerin her birine bir HVAC klima santrali sistemi atandı.
Buradaki bilgilerde sıfır hata veya uyarı olduğunu görebilirsiniz.
Bazen, önlem çalışmıyorsa modelinizde sorun gidermeniz gerekeceğine dair bazı hatalar veya uyarılar alabilirsiniz. Önemli bilgiler eksik olabilir.
Ölçüyü modele uyguladı. Devam edelim ve bunu daha yeni bir sürüm olarak kaydedelim.
Peki. Hava döngülerimize gidebiliriz ve burada açılan hava döngülerini seçebilirsiniz.
Tüm bu hava döngülerini hikayeden yola çıkarak oluşturduğunu ve bu hava döngülerini o hikaye içindeki mekanlara atadığını fark edeceksiniz.
Isı geri kazanımı için havadan havaya ısı eşanjörüne, bir soğutma suyu serpantinine, bir ısıtma suyu serpantinine ve bir değişken akışlı fana sahip bir VAV hava işleyici yaratmıştır.
Dış hava sıfırlamasına dayalı bir ayar noktası yöneticisine sahiptir. Yeniden ısıtmasız ve elbette bölgeleri olmayan bir grup VAV terminal kutusu vardır.
Termal bölgeler sekmesine gidebilirsiniz ve bu termal bölgelerin her birine bir VAV terminal kutusu atandığını göreceksiniz.
Bölgede ayrıca bölge seviyesinde ısıtma için konvektif sıcak su süpürgeliği bulunur.
HVAC sistemleri sekmesine geri dönebiliriz ve ayrıca oluşturulmuş bir soğutulmuş su tesisi ve bir ısıtma suyu tesisi görmeliyiz.
Evet, burada soğutulmuş bir su döngüsü var. Hava soğutmalı chiller. Değişken akış pompası. Tüm soğutulmuş su serpantinleri ve hava işleyicileri.
Aynı şekilde, ısıtma suyu döngüsü, stame olayı. Değişken akış pompası. Kazan. Ayar noktası kontrolörü ve tüm klima santrali ısıtma bobinleri ve süpürgelik bobinleri.
Son olarak, gidip simülasyonu çalıştırabilir ve çalışıp çalışmadığını görebiliriz.
İlk olarak simülasyon ayarları sekmesine gideceğiz. Simülasyon çalışmasını tek bir güne kısaltacağız. Böylece sonsuza kadar burada oturmayacağız.
Daha da hızlandırmak istiyorsanız, saat başına zaman adımlarını yalnızca bire koyabiliriz.
Kaydet'i tıklayın.
Gölgelendirme ve yakınsama ve benzeri şeyler için simülasyonunuzu hızlandırmak için yapabileceğiniz başka gelişmiş ayarlar da vardır.
Ancak, hemen devam edip koşacağız.
Yani... um... çıktı uyarıları var gibi görünüyor...um...ama sonuçta aslında başarıyla tamamlandı.
Bazı çıktı değişkenleri seçtiğimi unuttum, bu muhtemelen sql dosyası için son işlemeyi arttırdı.
Aksi takdirde başarılı bir şekilde çalıştı ve aslında enerji artı bir dakika otuz saniye aldı.
Böylece, önceden herhangi bir sistem girişi yapmadan bir HVAC sistemini bir enerji modeline hızlı bir şekilde atayabilirsiniz.
Sonraki videoda bu binaya çift kanallı bir vav sisteminin manuel olarak nasıl girileceğini anlatacağız.
Teşekkür ederim. Lütfen beğenin ve abone olun.
2. OpenStudio - Merkezi Santral Sistemleri Oluşturun
Bu videoda, bölgesel ısıtma ve soğutma nesnelerini kullanarak buhar ve su döngüsü sistemlerinin nasıl oluşturulacağını göstereceğiz. Ayrıca akışkandan akışkana ısı eşanjörlerini ve ekipmanın döngüler arasında nasıl bağlanacağını tartışacağız.
Transcript:
İlk görev: Bazı merkezi tesis döngülerini kurmamız gerekiyor.
Bu binaya merkezi buhar sistemi ile hizmet verilmektedir.
Merkezi bir buhar sistemi tesisi döngüsü oluşturmalıyız. Üstteki artı düğmesine gidin.
Boş bitki döngüsüne geçelim. Modele ekleyin.
Şunu not etmeliyim: EnergyPlus desteklese de OpenStudio buharı desteklemiyor.
Sadece sistem çalışma sıcaklığını artırarak bunun üstesinden geleceğiz.
Simülasyonu çalıştırdığımızda bazı hatalar verecektir fakat ciddi bir hataya sebep olmaması gerekir.
Döngü için çok sıcak bir sıcaklık kullandığımızı söyleyen bir uyarı olacak.
Döngümüzü başlatmak için bir pompa kuracağız. Kütüphane sekmesine gidin, değişken hızlı bir pompa girelim.
Değişken hızlı pompayı buraya sürükleyip bırakmanız yeterlidir. Bunu seçebiliriz.
Bir kez daha, bu bir buhar sistemidir, yani aslında bir sirkülasyon pompamız yok.
Bunu aşmak için anma pompa kafasını sıfıra koyabiliriz.
Bu şekilde bu pompa simülasyon sırasında enerji kullanmayacaktır. Yani sistem buhar olduğu için pompa enerji cezası almayacağız.
Geri kalan şeyleri otomatik boyutta bırakabiliriz.
Bu önemli olmamalı. Bu pompa için "aralıklı" yapacağız.
Bu pompa için bir cezamız olmayacağı için önemli değil. Çünkü bu bir buhar sistemidir.
Ardından, bir bölge sistemi kurmak istiyoruz.
Bir kazan sistemini ve dağıtım borularını ve diğer şeyleri boyutlandırmakla uğraşmak istemiyorsanız, bölgesel ısıtma veya bölgesel soğutma sistemlerini kullanabilirsiniz.
İlçe sistemleri sınırsız kapasiteye sahip oldukları anlamına gelir. Bununla birlikte, kapasiteyi zor boyutlandırabilirsiniz.
Otomatik boyutlandırma ile temel olarak, ısıtma veya soğutma için sınırsız kapasiteye sahip olacakları anlamına gelir.
Şimdi, bir adyabatik boru kurmamız gerekiyor. Hadi görelim. Adyabatik boruya gitmeliyiz.
İç ve dış ısı kayıpları olan borularınız varsa bunları takabilirsiniz.
Ancak, önemli boru ısı kayıpları olmadıkça, çoğunlukla bunlar için endişelenmiyorum. sisteminizde.
Buraya adyabatik bir baypas borusu yerleştireceğiz.
Yine, bu bir buhar sistemidir, bu yüzden gerçekten önemli olmamalıdır.
Bir döngü oluşturduğunuzda ve özellikle sabit hacimli bir sisteminiz varsa, bir baypas borunuz veya kanalınız olmalıdır.
Bu, kazanınız veya soğutucunuz veya VAV kutularınız çalışmadığında içindir.
Sabit hacimli bir pompanız veya fanınız varsa, etrafta dolaşabilir.
Değişken hızlı bir pompanız veya fanınız varsa, genellikle bu baypaslara ihtiyacınız yoktur. Ama yine de onu buraya koyacağız.
Ardından, bir ayar noktası yöneticisi oluşturmak istiyoruz. Bir SetpointManager:Scheduled seçeceğiz.
Planlanan sıcak su sıcaklığı. Muhtemelen bunları yeniden adlandırmalıyız. Bölge buharlı ısıtma.
Planlanan buhar sıcaklığı. Bizim için "sıcak su sıcaklığı" denen bir çizelgeye sürüklendiğini görebilirsiniz.
Programlar sekmesine gitmemiz ve onu yeniden adlandırmamız ve buhar sıcaklığına ayarlamamız gerekiyor.
Sanırım yaklaşık 240 fahrenhayt. ne olduğunu hatırlayamıyorum Bunun için buhar basıncı.
HVAC sistemleri sekmesine geri döneceğiz.
Bitki döngüsü 1'e gidin. Ayar noktası yöneticisine bakın. Şimdi programın adı buhar sıcaklığı.
Biz buna buhar döngüsü diyeceğiz. Bunu sadece su olarak bırakacağız. Hata çıktılarında işleri daha da kötüleştirmek istemiyoruz.
Bu maksimum döngü sıcaklığı: 240 fahrenhayt.
Bu şeylerin geri kalanını varsayılan olarak bırakabiliriz. Bu binanın üzerinde buhardan sıcak suya ısı eşanjörü vardır.
Isı eşanjörünü bu döngünün talep tarafına koyacağız.
Isı eşanjörüne gidin. Bu sıvıdan sıvıya mıydı... onu buraya koyabiliriz.
Baypas borusu ile aynı şey. Şimdi sıvıdan sıvıya ısı eşanjörümüz var.
Buna "buhardan suya ısı eşanjörü" diyebiliriz.
Özellikle hangi boyutta olduğunu bilmiyorsanız, çoğu şeyi otomatik boyutta bırakabiliriz.
Model tipi için yine ne tür bir ısı eşanjörünüz olduğunu seçebilirsiniz. Şimdilik ideal olarak bırakacağız.
Önceki videolarda söylediğim gibi, bu bileşenler hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız EnergyPlus giriş çıkış referansına gidebilirsiniz.
HeatExchanger:FluidToFluid'e bakabilir ve bununla ilgili her şeyi okuyabilirsiniz. HeatExchanger:FluidToFluid yazın ve ardından EnergyPlus giriş çıkış referansında öğeyi arayın.
Bu belirli nesne için tüm girdiler ve çıktılar hakkında bilgi edinebilirsiniz.
Bunları kontrol tipi için otomatik boyutlu olarak bırakabiliriz.
Isıtma suyu sıcaklığımızı kontrol etmek için buharı modüle edeceğimiz için "ısıtma ayar noktası modülasyonlu" seçeneğini seçeceğiz.
Bu, ısı eşanjörünü etkinleştirmek için sıcaklık farkıdır.
Isı değiştiricinin çalışmasına izin veren ısı değiştiricideki sıcaklık farkıdır.
Bakalım... döngüden döngüye. Bunu sadece "loop to loop" olarak bırakacağız.
Geri kalan her şeyi, birinin varsayılan boyutlandırma faktörü olarak bırakabiliriz. Gireceğimiz maksimum sıcaklık 250°F.
Bir şey daha. Buhar döngümüze geri dönüyoruz. Bahsetmeyi unuttum.
Eğer bir...şeyiniz varsa, bu bir buhar döngüsüdür, bu yüzden gerçekten uygulanabilir değildir.
Ancak ortak bir boru sisteminiz varsa, buradan ortak boruyu seçebilirsiniz.
Bu durumda bir pompayı tam buraya yerleştirmeniz gerekir ve bu şekilde ortak bir boruya sahip bir birincil-ikincil pompalama sistemi oluşturmuş olursunuz.
Böylece buhar döngüsünü yaratmış olursunuz.
Ardından, su döngüsünü oluşturmamız gerekiyor. En üstteki artı düğmesine çıkacağız.
Boş bitki döngüsü için aşağı kaydırın. Modele ekleyin.
Sonraki, kütüphaneye git. Bu adyabatik boruyu buraya sürükleyip bırakacağız.
Değişken hızlı bir pompa koymak istiyoruz...değişken hız.
Bu ısıtma suyu pompasını arayacağım. Bunları otomatik boyutlu olarak bırakabilirim.
Hatırlayamıyorum. Bu özel proje için düşünüyorum... Bu pompa için bilgiye sahip olduğumu sanmıyorum.
Bunu sadece varsayılan olarak bırakacağız.
Pompa performansıyla ilgili ayrıntılara sahipseniz, bunları buraya girebilirsiniz.
Pompa kontrol tipi: Bunu aralıklı olarak ayarlayacağız. Yalnızca gerektiği kadar çalışacaktır.
Sürekli olarak ayarladıysanız, her zaman çalışacaktır. Bu nedenle, bunu aralıklı olarak ayarlamak önemlidir.
Pompanız, bölgeye ısı kaybettiği bir bölgede bulunuyorsa, buradan seçebilirsiniz.
Bunu bodrum termal bölgesine koyacağız.
Son olarak, tasarım minimum akış hızı oranı.
Bu, pompa için minimum akış hızını seçmezseniz de geçerlidir. Pompa için minimum kararlı akış hızı.
Ayrıca buraya sadece bir kesir koyabilirsiniz ve bence tipik olarak pompaların yüzde 30'un altında çalışmasına izin vermiyoruz.
Buraya sadece %30 koyacağız.
Ardından, ısı eşanjörümüzü düşürmemiz gerekiyor. Modelim sekmesine gidin. Isı değiştirici sıvıdan sıvıya.
Bunu oradan sürükleyin. Bunun bağlı olduğunu ve bir önceki döngüye otomatik olarak bağlandığını görebilirsiniz.
Burada bu konektörlere sahip olduğunu görebilirsiniz. Konektöre tıklarsanız, bizi tam buradaki bölge buhar döngümüze götürecektir.
Benzer şekilde, ısı eşanjörü, buhar döngüsünün talep tarafında aşağıdadır.
Bu konektöre tıklarsak, bizi ısıtma suyu döngümüzün besleme tarafına götürecektir. Bitki döngüsünü seçeceğiz.
Buna "ısıtma suyu döngüsü" diyeceğiz. Sıvı tipi
Su. Buradaki maksimum döngü sıcaklığı 180°F'dir.
Sanırım bu bilgiye sahiptim...oh...bakalım...belki 120°F idi.
Her neyse, şimdilik bunu 180°F olarak bırakacağız.
Minimum döngü sıcaklığı... ve bunların geri kalanını varsayılan olarak bırakabiliriz.
Yük dağıtım şeması. Döngünüzde birden fazla kaynağınız varsa, yük dağıtım şemasına ve bu kaynakların nasıl açılıp kapatıldığına bakabilirsiniz.
Bunu şimdilik "optimal" olarak bırakacağız. Optimal, her bir ekipman parçası için en verimli kısmi yük oranına dayalı olarak bunu aşamalar.
Birincil-ikincil sisteminiz varsa, bunu seçersiniz. Ya ortak bir borunuz ya da iki yönlü bir ortak borunuz olur.
İkincil döngü pompasını burada talep tarafına kurmanız gerekir. Döngü tipi ısıtmadır. 180°F.
Gerisini olduğu gibi bırakacağız. Ardından kütüphaneye geri dönmemiz ve bir ayar noktası yöneticisi kurmamız gerekiyor.
Tekrar planlanmış bir ayar noktası yöneticisi kullanacağız. Planlanan sıcak su sıcaklığı.
Bu durumda otomatik olarak sıcak su sıcaklığı olarak adlandırılır. Bu ismi pek sevmiyorum.
Buna "sıcak su sıcaklığı" değil "ısıtma suyu sıcaklığı" demeliyiz.
Isıtma suyu sıcaklığı. Sanırım bunu döngü sıcaklığı için 180°F'ye ayarladık.
Üzerine gelip istediğiniz sıcaklığı yazabilirsiniz.
HVAC sekmesine geri dönelim.
Isıtma suyu döngüsü. Ayar noktası yöneticimizi kurduk. Artık döngü, herhangi bir talep tarafındaki ekipmanı almaya hazırdır.
Ve hem bölgesel buhar sistemini hem de ısı eşanjörünü ve ısıtma suyu döngüsünü bu şekilde girersiniz.
Ardından, tekrar artı işaretine gidebiliriz.
Bölge soğutma sistemimizi kuracağız. Boş bitki döngüsüne gidin, modele ekleyin. Aşağı kaydır.
Değişken hızlı pompa, adyabatik boru, bölgesel soğutma yapalım.
Bunun üzerinde otomatik boyutlandırma yapın. Pompa kafasını normal şekilde bırakacağız. Bu soğutma suyu tesisi döngüsüne isim vereceğiz.
Bunun geri kalanını varsayılan olarak bırakabilirim. Hadi görelim. Tasarım döngüsü çıkış sıcaklığı 45°F idi.
Bunu sadece 80°F'ye ayarlayabiliriz. Gerçekten önemli değil. Bu şeylerin geri kalanını normal şekilde bırakabiliriz.
Kitaplık sekmesine gidin. Bir set noktası yöneticisi koymamız gerekiyor. Planlanmış ayar noktası yöneticisini seçin: programlanmış soğutulmuş su sıcaklığı.
Programlara geri dönün. Soğutulmuş su sıcaklığı. Bunun 45 ° F için ayarlandığından emin olun.
Döngüye geri dönün.
Bölge soğutmalı su sistemini bu şekilde kurarsınız. Artık herhangi bir talep tarafı ekipmanı almaya hazır.
Teşekkür ederim. Lütfen beğenin ve abone olun.
3. OpenStudio - Hava Döngüleri Oluştur
Bu videoda ısıtma, havalandırma ve klima sistemleri için özel hava döngülerinin nasıl oluşturulacağını tartışıyoruz. Basit bir ısı tahliye sistemi ve çift kanallı bir sistem oluşturacağız ve bunları merkezi tesis sistemlerimize bağlayacağız.
Transcript:
Bir sonraki görev, bodrum alanı için bir ısıtma ve havalandırma sistemi kurmaktır.
Bu bodrum alanı ayrıca zonlarda süpürgelik sıcak su ısıtıcılarına sahiptir.
Termal bölgeler sekmesine gidin.
Neyse ki bizim için bodrum, tek bir termal bölge olarak kabul ediliyor.
Sadece bu termal bölge için endişelenmemiz gerekiyor. Bodrum.
Kitaplık sekmesine gidin. Süpürgelik konvektif su arayacağız.
Bunu bölge ekipmanımıza sürükleyin. Şimdi bodrum katında, birincil ısıtma kaynağı olarak süpürgelik sıcak su ısıtıcıları var.
Şimdi, buradaki düzenleme sekmesindeki bu zincir bağlantı simgesine gidin. Tıkla.
Bu süpürgelik konvektörleri için ısıtma suyu kaynağı olarak ısıtma suyu döngüsünü seçin.
Bu şeylerin geri kalanı özelleştirilebilir.
Nominal ortalama su sıcaklığı belki 160°F (71,1°C) olabilir.
Bu öğelerin geri kalanını varsayılan ve otomatik boyutlu olarak bırakacağız.
Ayrıntıları biliyorsanız, o öğeleri orada değiştirebilirsiniz.
HVAC sistemleri sekmesine gidelim. En üstteki artıya gidin.
Bir yenisini ekleyeceğiz... Peki bu sıcak hava gazlı fırını yapabiliriz.
Bunu modele ekleyeceğiz. Her şey bizim için hazırlanmış olarak geliyor.
Ancak, ısıtma için bir gaz ocağı kullanmayacağız.
Sıcak su ısıtma bataryası kullanacağız. Yani, bunu sileceğiz.
Kitaplık sekmesine gidin. Bobin ısıtma suyu aramamız gerekiyor.
Sıcak su ısıtma bobini. Bunu buraya bırakacağız.
Isıtma suyu bobinini seçebiliriz. Bu HV'yi sadece ısı ve havalandırma için arayacağız.
Yine ısıtma suyu bataryası için edit sekmesinden zincir bakla butonuna çıkıyorsunuz. Tıkla.
Bu ısıtma suyu bobinini ısıtma suyu döngümüze bağlamamız gerekiyor.
Düzenleme özellikleri sekmesine geri dönün. Geri kalan tüm bu şeyleri varsayılan değerlerinde bırakabiliriz.
Bu sistemin sabit hacimli bir sistem olduğunu hatırlıyorum.
Bunu sadece sabit hacimli bir fan olarak bırakacağız.
Tüm bu şeyleri yeniden adlandıracağız.
Bu bir HV olacak. Ben sadece HV-1 diyeceğim.
Bunun için hava akış hızı 3.000 cfm (5.100 m3/sa) idi.
Dış hava akış hızı tasarlayın. Bu bilgiye sahip olduğumu düşünmüyorum.
Bunun geri kalanını şimdilik varsayılan olarak bırakacağız.
Tasarım besleme havası sıcaklığı 105°F (40.6°C) idi.
Peki görelim. Bu boyutlandırma içindir. Muhtemelen bobini ısıtma ve soğutmada %100 dış hava için boyutlandırmak istiyoruz.
Sistemin boyutu bu olurdu. Geri kalan tüm bu şeyleri şimdilik varsayılan olarak bırakabiliriz.
Talep tarafında zaten bir hava terminali (sabit hacim difüzörü) olduğunu fark edeceksiniz.
Bunların hangi boyutta olduğunu biliyorsanız, her zaman düzenleme sekmesine gidebilir ve bunları düzenleyebilirsiniz.
Sadece bölgeleri atayacağız. Burada ayırıcıya tıklayacağız.
Sadece bir bölgemiz var, bu yüzden bodrumu (bölgeyi) tıklayacağız. Bu bodrum bölgesini HV sistemine ekleyin.
O zaman, daha önce tartışıldığı gibi, bu sabit hacimli bir sistemdir, bu nedenle bir baypas kanalına sahip olmak iyidir...
ah...görelim...
Bir baypas kanalının gerekli olup olmadığından emin değilim...ama...hayır
Bunu yapmamıza izin vermeyecek. Evet... bu sadece...
Bunun sadece VAV sistemleri için olacağına inanıyorum.
Sabit hacimli sistemlerde baypas için hava döngüsü sisteminizin altında bazı ek ayarlar olabilir.
Isı tahliye sistemimiz için bu kadar.
Şimdi, çift kanallı hava işleyicilerini eklememiz gerekiyor.
Artı düğmesine gidin. Bu sefer çift kanallı bir hava döngüsüne geçeceğiz. "Modele ekle"ye tıklayın.
Biz buna AHU1 diyeceğiz.
Şimdilik bu otomatik boyutunda bırakabiliriz. Merkezi ısıtma maksimum sistem hava akış oranı.
Bakalım...Sanırım bu sistem için %50 idi.
Başka.
Tasarım besleme havası sıcaklığı. Bu, 105°F (40.6°C) idi. Evet.
Bu şeylerin geri kalanını varsayılan olarak bırakabiliriz.
Kaydet'i tıklayın.
Daha sonra bir dış hava sistemi kurmamız gerekiyor. Hava döngüsü hvac dış hava sistemi.
Bakalım, burada bir kütüphane bağlantısından bir sürü şey var.
Varsayılan kütüphanelere geri dönelim ve bunu kaldıralım. Tamam'ı tıklayın.
Bu sayede listemizde o kadar dağınıklık olmuyor.
Hava döngüsüne geri dönelim.
Bir hava döngüsü hvac dış hava sistemi eklememiz gerekiyor.
Bunu oraya bırakın... AHU1 Dış Hava Sistemi olarak adlandırın.
Ayrıca bir havadan havaya ısı eşanjörü eklememiz gerekiyor.
Havadan havaya. İşte başlıyoruz. Ne tür bir ısı eşanjörü seçebilirsiniz.
Bu sistemde bir enerji geri kazanım çarkımız olduğuna inanıyorum.
Arada bırakalım bunu. Bir enerji geri kazanımlı ısı eşanjörü.
Ayrıca bir hayranımız var. Bir egzoz fanı. Elektrikli egzoz fanı; değişken hız.
Bunu buraya bırak.
Hadi görelim. Bu fanın giriş kılavuz kanatları olup olmadığını hatırlamaya çalışıyorum.
Bu ayrıntılara daha sonra gireceğiz.
Açık havaya çıkalım. Bu 17.500 cfm (29.730 m3/sa) idi.
Maksimum debi 150.000 (254.850 m3/h) idi.
Tamam, yani minimum 17.500, maksimum 150.000'di.
Ekonomizer kontrol tipi: sabit kuru ampul.
Dış hava sistemi için bu olmalı.
Ardından ısı eşanjörümüze gitmemiz gerekiyor.
Sanırım bunun için performans kriterlerini varsayılan değerlerde bıraktım.
Akış hızı hariç.
Bu varsayılan değerler, ısı eşanjörünün performansına oldukça yakındı.
Bir bakalım, bir döner ısı eşanjörümüz vardı.
Don kontrol stratejisi sadece egzozdu.
Ve ekonomizör için kilitleme: evet. Sistem ekonomizeri (serbest soğutma) çağırıyorsa, bu temelde ısı çarkını kilitler.
Elektrikli egzozumuza gidelim.
Fan toplam verimliliği %80 idi. Basınç artışı: 7"WC (1.740 Pa).
Maksimum debi 60.000 cfm (101.940 m3/h) idi... bu doğru görünmüyor...
Maksimum akış hızımız...oh...bu 60.000 cfm idi.
Evet. Benim hatam. Dış hava sistemi için maksimum debi de 60.000 olmalıdır.
Yüzde yüz dış hava sistemidir.
Fan gücü minimum akış hızı giriş yöntemi: Bunun için kesir seçeceğiz.
Kesir seçersek, buraya minimum bir akış kesri koymamız gerekir.
Sistem için minimum akış %33 olduğuna inanıyorum.
Bunun yerine sabit debiyi seçerseniz, bu kategoride bir minimum hava debisi değeri girmeniz gerekir.
Fan gücü katsayıları: Bunların varsayılan olarak bırakıldığına inanıyorum.
Oldukça iyi uyuyorlar çünkü bu tek bir hayrandı.
Çift fanınız veya paralel fanınız varsa bu fan güç katsayıları değişecektir.
Bunların daha detaylı analizine farklı bir videoda girmem gerekecek.
Ardından, ısıtma bobinimizi takmamız gerekiyor.
Bobin, ısıtma, su arayalım. Kalorifer suyu bataryamızı buraya bırakacağız.
Bu, AHU1 Ön Isıtma Sıcak Su Isıtma Bataryasıdır.
Yine ısıtma suyu döngümüze bağlamak için zincir bağlantı düğmesine gitmemiz gerekiyor.
Sanırım şimdilik tüm bunları otomatik boyutta bıraktım.
Tüm bunları otomatik boyutlu olarak bırakabiliriz.
Nominal giriş...bunu değiştirdiğinizden emin olun...bu 180 idi.
Sanırım sıcak su sistemimiz buydu.
Nominal çıkış havası sıcaklığı. Bu sadece bir ön ısıtma bobinidir, bu yüzden sadece 55°F (12,8°C) olarak ayarlayacağız.
Anma kapasitem var. Zaman açısından, bunlardan bazılarını atlayacağız. Sadece çoğu şeyi otomatik boyutlandırın.
Bu değerlere sahipseniz, onları oraya koymak iyidir.
Ardından, bir ayar noktası yöneticisi kurmak istiyoruz.
Bu, bir karma hava veya bir ön ısıtma güvertesidir. Karışık hava güvertesi ayar noktası sıcaklığı.
Planlanan ayar noktası yöneticisine gideceğiz.
Sadece programlanmış güverte sıcaklığını yapabiliriz. Gerçekten önemli değil. Yine de bunu yeniden adlandıracağız.
Planlanmış karışık hava güverte sıcaklığı.
Şimdi tekrar programlara gidin. Bunu karışık hava güverte sıcaklığı olarak adlandırmak için düzenleyin.
Bunu 55°F (12,8°C) olarak ayarlayacağız. Hava döngüsü hava işleyicisine geri dönün.
Ardından, bir fan takmamız gerekiyor. Bunun neden her zaman çöktüğünü bilmiyorum. Her zaman çok küçüktür.
Fan, değişken hacim. Bunu buraya yapıştıracağız ve buna AHU1 besleme fanı değişken hızı diyeceğiz.
Yine bu değerlerin hepsini düzenleyebilirsiniz.
Dediğim gibi paralel fanlarınız varsa fan güç katsayılarınız biraz farklı olabilir.
Şimdi, bir sıcak güverte ısıtma suyu serpantini takmamız gerekiyor.
Şimdilik tüm bunları varsayılan değerler olarak bırakacağız.
Nominal çıkış havası; Sanırım bu, çıkış havası sıcaklığı için 105 ° F (40.6 ° C) idi.
Bir set noktası yöneticisi yapmamız gerekiyor. Bunun bir dış hava sıfırlama ayar noktası yöneticisi olduğuna inanıyorum.
Ayar noktası yöneticisine geçeceğiz: dış hava sıfırlama.
Bunu buraya sürükleyin. Bu sıcaklıktı. Dış mekan düşük sıcaklık.
Düşük sıcaklıkta ayar noktası 105°F(40,6°C) idi. Maksimum. Dış havanın düşük sıcaklığı 50°F (10°C) idi.
Böylece, 50°F'ye düştüğünde, maksimum 105 fahrenhayt derecesinde hava sağlıyor.
Dış hava sıcaklığı 0 dereceye yükselirse...
Bakalım... dış hava sıcaklığı 65°F(18.3°C)'ye çıkarsa, minimum 70°F(21,1°C) hava sağlıyor olacak.
Bu çok basit. Bu değerleri bir programa göre değiştirdiğiniz daha karmaşık bir sisteminiz varsa, bu bilgileri oraya ekleyebilirsiniz.
Biz buna sahip değiliz.
Bir bobine gidelim: soğutma bobini, soğutma suyu.
Bunu tekrar soğuk güverteye bırak.
Linki tıkla. Bu sefer bağlantı olarak soğutulmuş su döngüsünü seçeceğiz.
AHU1 soğutulmuş su bobini. Bunların tümü, soğutulmuş su bataryası performansına sahip olduğunuza göre özelleştirilebilir.
Ayar noktası yöneticisine gitmemiz gerekiyor; dış hava sıfırlama.
Bunun için, düşük sıcaklık için ayar noktası, 50°F(10°C) düşük dış hava sıcaklığında 65°F(18.3°C)'ye kadar sıfırlanır.
Dış hava sıcaklığı 65°F(18.3°C) veya üstüne çıktığında en düşük soğuk güverte sıcaklığı 55°F(12,8°C) besleme havası olacaktır.
Sistemin arz tarafı için bu kadar.
Şimdi kütüphanemize gitmemiz ve çift kanallı bir terminal kutusu bırakmamız gerekiyor.
Bunlara ne denir...evet...vav çift kanal...neredeydi bunlar...hava terminali.
İşte başlıyoruz. Hava terminali, çift kanal, vav. Bunu buraya bırakacağız.
Soğuk güverte kanalını ve sıcak güverte kanalını otomatik olarak o çift kanallı terminal ünitesine bağladığını görebilirsiniz.
%30'dan farklı bir bölge minimum hava akışı oranınız varsa, bunları buradan ayarlayabilirsiniz.
Bu, ısıtma veya soğutma talebi olup olmadığına bakılmaksızın bölgeye minimum havalandırma hava akışı sağlar.
Bunu sıfırlarsanız, bölgede ısıtma veya soğutma talebi yoksa o vav kutusunu tamamen kapatacaktır.
Normalde, bunu yapmak istemezsiniz. Alana minimum düzeyde havalandırma hava akışı sağlamak istiyorsunuz.
Bir sonraki görev bölgelerimizi atamak.
Bu plenum 2-3, 3-4, 4-5, 5-6,...oops...evet, çalışmıyor mu?
Bu plenum bölgelerini içine çekebilmeliyiz... otomatik olarak terminal kutuları ile doldurulmalıdır.
Ancak kütüphanemize gidip termal bölgelere gidebilir ve bunları buraya sürükleyebiliriz.
2-3NTZ...bunu buraya sürükleyebiliriz.
Ardından, ayırıcıyı seçersek, terminal kutuları ile doldurması gerekir. İşte gidiyor.
Şimdi orada terminal kutularımız var. 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9 ve bir sürü bölge...
Peki. Artık tüm bölgelerimizin atandığını görebilirsiniz.
Bunlarla uzaklaştırmak isterseniz buradaki büyüteçleri kullanabilirsiniz.
Uzaklaştırmak için büyüteç üzerine tıklamamız yeterli.
Sistemimizin bir sürü bölgeye sahip olduğunu görebilirsiniz.
Daha iyi görmek isterseniz yakınlaştırabiliriz.
Çift kanallı bir vav hava işleyicisini bu şekilde kurarsınız.
Görünüşe göre bunu ısıtma suyu sistemimize bağlamayı unutmuşuz.
Bobin üzerinde konektörler olmadığı için bunu anlayabilirsiniz.
O halde zincir baklasına gidelim ve onu ısıtma suyu döngümüze bağlayalım.
Yine, bu konektörlere tıklayabilirseniz sizi o döngüye götürecektir.
Isıtma suyu döngüsünün birdenbire kendisine bağlı çok sayıda bobin olduğunu görebilirsiniz.
Bunun AHU1 bobini, süpürgelik ısıtıcısı ve ısı tahliye ünitesi olduğunu görebilirsiniz.
Sizi klima santraline geri götürmek için bunlara tıklayabilirsiniz.
Bakarsanız termal bölgeler sekmesine geçebiliriz.
Artık termal bölgelerimize atanmış donanıma sahip olduğumuzu görebilirsiniz.
Isıtma ve soğutma serpantinli HVAC sistemlerini bu şekilde kurarsınız.
Isıtma suyu veya soğutulmuş su sistemleri olan serpantinler.
Teşekkür ederim. Lütfen beğenin ve abone olun.
4. OpenStudio Chiller Karşılaştırması - İçe Aktarma Programı
Bu videoda, soğutulmuş su tesisi yükü ve akışı için 8.760 saatlik bir programın nasıl içe aktarılacağını tartışacağız. Alınan yük ve akış profilleri, tesisimizin soğutulmuş su yükünü simüle etmek için LoadProfile:Plant nesnesi tarafından kullanılacaktır. Sonraki videoda, soğutucuların nasıl girileceğini ve performans eğrilerinin üretici tarafından sağlanan verilere uyacak şekilde nasıl özelleştirileceğini göstereceğiz.
Transcript:
İki farklı soğutma grubu arasında soğutma grubu performansını karşılaştırma örneğini inceleyeceğiz.
Hava durumu dosyalarıyla model kurulumumuz zaten var. Çoğunlukla soğutulmuş su ve kondenser devrelerimizi bir araya getiriyoruz.
Kondenser su döngüsüne ve soğutulmuş su döngüsüne sahibiz. Bu modele girilecek tek şey soğutucular ve sistemdeki yük profilidir.
İki farklı chiller arasındaki chiller performansını karşılaştıracağız.
İlk önce bir yük profili gireceğiz. Bu yük profili, bina otomasyon kontrol sisteminden veya ekipmana kurulu trend cihazlarından trend günlüklerinden çıkarılabilir. Veya modellenebilir.
Bir kombinasyon kullanacağız. Yılın yaklaşık dörtte üçünü fabrikada trend olarak geçirdim. Tüm yıl boyunca toplam yük profilini tahmin etmek için bazı regresyon modellerini kullanarak yılın geri kalanını doldurmam gerekiyordu.
Öncelikle yük profilini girmeliyiz. Sağdaki kitaplık sekmesine gidin. Profili Yükle - Tesis seçeneğine ilerleyin.
Bu yük profilini soğutulmuş su döngünüzün talep tarafına bırakın.
Tıkla. Adının "Profil Yükle" olduğunu göreceksiniz. Birkaç girişi vardır; bir yük programı adı ve akış hızı fraksiyon programı adı.
Bunlar 8,"760 veri noktası dosyası olarak girilebilir. Bunları bir "".csv"" dosyası kullanarak OpenStudio modeline gireceğiz."
Bina bileşenleri kitaplığında belirli bir ölçü bulmalıyız.
"Bileşenler ve Ölçüler", ""Ölçü Bul"'a gidin. ""Bütün Bina""ya gidin. İşte burada; ""Dosyadan Aralık Çizelgesi Ekle"".
Bunu tıklayacağız...bunun hakkında daha fazla bilgi edinmek için Bina Bileşeni Kitaplığına gidebilirsiniz.
"Önlemlere Göz Atın", ""Tüm Bina Programları"na gidin. Bu, burada."
Bu ölçüyü kullanarak OpenStudio modelinize aralık programları eklemenizi sağlar. Bu aralık programlarını herhangi bir şey için kullanabilirsiniz.
Tüm yıl boyunca ölçülen aydınlatma gücü yükleri olabilirler. Bir odadaki doluluk oranları olabilir.
OpenStudio'da programlanabilen her şey bir program olarak girilebilir. Programlar saatlikten 15 dakikalık aralıklara kadar gidebilir.
Bu nedenle, örneğin bir doluluk sensöründen alınan trend verileriniz varsa, bu tam bir yıllık programa girilebilir ve OpenStudio'da simüle edilebilir.
Bu soğutulmuş su tesisi için yük ve akış fraksiyon profillerini simüle edeceğiz.
Devam edin ve bu önlemi indirin. Bileşenler ve Önlemler'e geri dönün...bakalım...Üzgünüm...geri dönelim...
Verilerimizi bir ".csv" dosyasına veya daha doğrusu iki ".csv" dosyasına almamız gerekiyor.
İşte verilerimiz. Verilerin uygun birimlerde girildiğinden emin olmalısınız. EnergyPlus / OpenStudio için temel güç birimi watt'tır. Akış kesri kesirli, ondalık bir sayı olacaktır.
Önce yükleri yapalım. Tüm verileri seçmek için bir shift-ctrl-down ok tıklaması yapacağız. Kopyalamak için Ctrl-c.
Bunu elektronik tablo programımıza bırakın. Yapıştırmak. Aşağı kaydır. Birde başladığını ve en alta kadar inebileceğimizi görebilirsiniz. 8760 veri noktası olduğunu görüyorsunuz.
Bu, yılda 8.760 saati temsil eder, yani bu yüklerin her biri watt cinsindendir ve her saattir.
Yapmamız gereken son şey, bu değerlerin uygun sözleşme olduğundan emin olmaktır. EnergyPlus, negatif değer veya soğutma yükleri için bir yük kuralına sahiptir.
Soğutmayı temsil etmek için tüm bu sayıların negatif bir değer olduğundan emin olmamız gerekir.
Bunları sadece negatif bir değere değiştireceğiz. Kaydet'e basın.
Bunu "Load.csv" dosyası olarak kaydedin. Proje klasörümüze bırakın. Evet tamam. Peki.
Aynı şeyi akış fraksiyonu için de yapmamız gerekiyor. Tüm verileri seçin. Yapıştırmak. Farklı kaydet. Biz buna "Akış" diyeceğiz. Peki.
Şimdi bir csv dosyasına yük ve akış kesri girdisine sahibiz. Bu csv dosyalarını Load Profile Plant nesnesi tarafından kullanılacak bir program olarak OpenStudio'ya aktarmamız gerekiyor.
Bileşenler ve Ölçüler'e gidin, Ölçüyü Şimdi Uygulayın. Bunun Tüm Bina, Çizelgeler altında olduğuna inanıyorum. Tam burada, tamam.
İlk programı "Yükle" olarak adlandıracağız. csv dosyasının yolunu girmemiz gerekiyor. Shift-sağ tıklama. Yol Olarak Kopyala. Yapıştırmak. Orası.
Son olarak, hangi birimlerin olacağını seçiyoruz. Bu bir yük profili olduğundan watt kullanılacaktır.
Ölçüyü uygula'yı tıklayın. Peki. Başarılıydı. Uyarı ve hata yok. Değişiklikleri kabul edin.
Aynı şeyi akış profili için de yapmalıyız. Şimdi Ölçümü Uygulayın. Bunu kurtaralım.
Aynı şey...Tüm Bina," Çizelgeler...bu çizelgeye "Akış""...dosya yolu diyeceğiz...sonra...tamam", bu birimsiz bir çizelgedir çünkü bir akış kesridir . Ölçü Uygulayın.
Başarı. Sıfır uyarı. Sıfır hata. Değişiklikleri kabul edin. Tamam, şimdi OpenStudio modeline bu 8.760 program girişinden her ikisine de sahibiz.
Soğutulmuş su döngümüze gidebiliriz. Yük Profili, Tesis nesnesi. Sağ tarafta, onu düzenleyebiliriz. Yükleme programı adını bulun. Burada olmalı...buna Yük deniyor.
O zaman, akış hızı fraksiyonunun adı Flow'dur...görünüşe göre buraya daha önce girilmiş olanlardan birkaçı var... sorun değil. Bunu Flow olarak bırakacağız.
Son olarak, bu yük profili için bu soğutulmuş su sistemi için tepe akış hızını girmemiz gerekiyor.
En başa dönebilirim...Pik akış hızının 8200 gpm (517 l/s) olduğuna inanıyorum.
Böylece, bir su döngüsüne veya bir hava döngüsüne bir yük profili girersiniz. Özellikle, bu bizim soğutulmuş su döngümüzdür.
Bir sonraki videomuz, soğutucuların nasıl girileceğini ve üretici verilerine göre soğutucu performansının nasıl özelleştirileceğini tartışacaktır.
Teşekkür ederim. Lütfen beğenin ve abone olun.
5. OpenStudio Chiller Karşılaştırması - Soğutucular Oluşturun
Bu videoda, temel chiller parametrelerinin, referans koşullarının ve karakterizasyon eğrilerinin nasıl girileceğini tartışacağız . Daha sonra kütüphane dosyaları olarak kullanmak üzere iki chiller kütüphane bileşeni oluşturacağız. Son olarak, simülasyon için soğutma gruplarını soğutulmuş su döngümüze yerleştireceğiz.
Transcript:
Şimdi soğutucularımızı özelleştireceğiz. Öncelikle projemizi kaydedelim.
Soğutucularımızı içeren bir kitaplık dosyası oluşturmak faydalı olacaktır. Yeni dosyaya gidin.
Hvac sistemleri sekmesine gideceğiz. Artı düğmesine basın. "Boş Tesis Döngüsü"ne ilerleyin. Modele ekleyin.
Kütüphanemize gidin ve Chiller-Electric EIR'ye gidin. Su soğutmalı bir chiller seçeceğiz.
Sürükleyin ve döngüye bırakın. Seçin. Chiller için referans koşullarını girmeliyiz.
İlk olarak, bu soğutucuyu model numarasıyla çağırmak istiyoruz... O halde, onları gözden geçirelim.
Bunların hepsi referans değerlerdir. Bu referans değerleri, performans eğrilerine karşılık gelir. Soğutma grubunun bi-kuadratik ve ikinci dereceden performans eğrileri.
Referans ve eğrilerin birbirine uyması önemlidir. Bu referans değerlerini değiştirirseniz, performans eğrilerini de değiştirmediğiniz sürece beklediğiniz sonuçları alamayabilirsiniz.
Referans Kapasitesi; bu, chiller'in soğutma kapasitesidir. Büyük olasılıkla tasarım kapasiteniz de olacaktır, ancak zorunlu değildir.
Belirtildiği gibi, tüm bu referans değerleri performans eğrisine karşılık gelmelidir. Ve tasarım değerleriniz bu eğrinin sınırları arasında yer almalıdır.
Referans Kapasite, chiller'in soğutma kapasitesidir.
Şimdi chiller performans verilerimize bir göz atalım. Referans kapasite için 1.184 ton (4.037 kW) tasarım kapasitesini kullanacağız.
Referans Performans Katsayısı; 5.785 olacak.
Referans Soğutulmuş Suyu Çıkış Sıcaklığı; 40°F (4,44°C) olacaktır.
Referans Kondenser Akışkan Sıcaklığının Girilmesi; 80°F (26.7°C) olacaktır.
Referans Soğutulmuş Su Debisi; 2.022 gpm'dir (127.6 l/s).
Kondenser Akışkan Akış Hızı; 2.400 gpm'dir (151.4 l/s).
Burada ayrıca bu üç değerin gri renkte olduğunu fark edeceksiniz.
OpenStudio'da OpenStudio dosyasına girip bu değerleri doğrudan yeniden adlandırmamız gerekecek. Şimdilik bunları geçelim.
Minimum Parça Yük Oranı; bu, chiller'in kapanmadan gerçekleştirebileceği en düşük çıkış olacaktır. Chillerimiz için 1.517'dir.
Maksimum Parça Yük Oranı; 1 olacaktır. Bazen uygulama için büyük boy soğutuculara sahip ekipman üreticileri alabilirsiniz. Bu nedenle, chiller daha büyük bir maksimum kısmi yük oranına sahip olabilir.
Optimum Parça Yük Oranı; Chiller'in referans koşullarda çalıştığı noktadır.
Sistemimiz için bu, 40°F (4,4C) soğutulmuş su sıcaklığı ve 80°F (26.7°C) kondenser akışkan sıcaklığı ve tasarım kondenser akış hızında olacaktır.
Tasarım akış hızı, bu koşullar sırasında en yüksek performans katsayısı olacaktır.
Örneğin, burada tasarım koşullarımız var. Burada performans katsayımız var.
En yüksek performans katsayısı 6.417 gibi görünüyor. Bu, 0,5998'lik bir kısmi yük oranına karşılık gelir. Bu nedenle, optimum kısmi yük oranı 0,5998'dir.
Minimum Boşaltma Oranı; soğutucunun çalışabileceği minimum kısmi yük oranı olacaktır.
herhangi bir yanlış yükleme uygulamadan.
Bu, daha küçük soğutucular için yaygındır. Sanırım günümüzde büyük soğutma gruplarının çoğu yanlış yükleme veya sıcak gaz baypası yapmıyor. Kullandığımız soğutucu çalışmıyor.
Minimum kısmi yük oranı ile aynı değerde yapacağız.
Kondenser fanımız yok çünkü bu su soğutmalı bir chiller.
Kondenser Tarafından Reddedilen Kompresör Elektrik Tüketiminin Kesri; %100 koyacağız.
Mekanik odaya giden önemli kondenser ısı kayıplarınız varsa, bunun birden az olduğunu söyleyebilirsiniz.
Soğutulmuş Su Çıkışı Alt Sıcaklık Limiti; bu, soğutucunun üretebileceği en düşük su sıcaklığı olacaktır. Bunu sadece varsayılan olarak bırakacağız.
Chiller Akış Modu; bunu varsayılan olarak bırakacağız. Farklı bir konfigürasyonunuz varsa bu değeri değiştirebilirsiniz.
Örneğin, bir birincil-ikincil chiller konfigürasyonunuz varsa. Veya soğutucu, soğutulmuş su akışını modüle edebiliyorsa (içinden geçer). Bu diğer seçeneklerden bazılarını seçebilirsiniz.
Boyutlandırma Faktörü; herhangi bir otomatik boyutlandırma yapmıyoruz, bu yüzden önemli değil. Tüm değerleri zaten zor boyutlandırdık.
Son Kullanım Alt Kategorisi; sadece bu soğutucunun gücünü veya enerji tüketimini takip edebilen bir elektrik sayacıdır.
Bunu yeniden adlandırabiliriz. Bu şekilde, bu soğutucunun enerji tüketimini sistemin geri kalanından ayrı olarak takip edebiliriz.
Yani bunlar Elektrikli EIR Chiller nesnesi için temel girdilerdir. Devam edin ve bu dosyayı bir kitaplık dosyası (OSM dosyası) olarak kaydedin.
Buna chiller model numarası diyeceğiz. Kaydet'i tıklayın.
Şimdi aynı işlemi diğer chiller modeli için de yapmamız gerekiyor. Model numarasını seçin. Bu dosyayı farklı bir OSM dosyası olarak kaydedin. Kaydet'i tıklayın.
Yine, diğer chiller için verileri girerken aynı süreçten geçiyoruz.
Peki. Dosyayı kaydedeceğiz.
Şimdi soğutucular için iki kitaplık dosyamızı oluşturduk. Daha sonra, soğutma grupları için bi-kuadratik ve ikinci dereceden performans eğrilerini oluşturmamız gerekiyor.
İlk olarak, tüm performans bilgilerimizi toplamamız ve bunları bir elektronik tablo halinde derlememiz gerekiyor.
Ekipman üreticisinden bilgi toplamak ve verileri gerektiği gibi sıralayabileceğiniz bir tabloya yerleştirmek yararlıdır.
Bilgileri toplamak için...burada filtreleri temizleyeceğiz...bi-kuadratik eğrileri oluşturmak için, bağımsız değişkenler için iki veri parçasına ve bağımlı değişkenler için iki veri parçasına daha ihtiyacınız var.
İlk bağımsız değişken, evaporatör çıkış sıcaklığıdır (soğutulmuş su besleme sıcaklığı).
Ekipman üreticisine, soğutulmuş su besleme sıcaklığınızın aralık dahilinde olması gerektiğini söylemeniz gerekir. Artı veya eksi belirli bir miktar.
Tedarik sıcaklığımız 40°F ± 5°F (4.44°C ± 2.7°C) olacaktır. Bu nedenle, şu soğutulmuş su değerlerini verebiliriz: 35°F ila 45°F (1,7°C ila 7,2°C) ekipman üreticisi.
Akışkan sıcaklığına giren kondenser için aynı şey olacaktır. Bu, chiller ve soğutma kulesinin/kulelerinin performansına bağlı olacaktır.
Örneğimiz için, maksimum 80°F (26.7°C) ve minimum 41°F (5°C) kondenser suyu sıcaklığı aralığında olacaktır.
Bu eğrileri oluşturmak için sabit bir nominal akış hızında olması gerektiğine dikkat etmek çok önemlidir.
Örneğimiz için, kondenser sıvı akış hızı 2.400 gpm (151.4 l/s) ± %10 ve evaporatör sıvı akış hızı 2.050 gpm (129.3 l/s) ± %10 olmalıdır.
Bu artı veya eksi yüzde 10 önemlidir. EnergyPlus, eğrilerin ne kadar iyi oturduğu konusunda ± %10'luk bir toleransa sahiptir.
%10'dan daha düşük bir toleransa sahip olmak daha iyidir. %5'in aslında daha iyi çalıştığını buldum. Daha güvenilir bir performans eğrisi oluşturacaktır.
Ancak, üreticiden sınırlı verileriniz varsa, %10 çalışacaktır.
Üreticiden sabit bir nominal evaporatör ve kondenser akış hızında ve soğutulmuş su ve kondenser suyu sıcaklık aralığınızla ilgili verileri talep etmeniz gerekir.
İstenen performans verileri, soğutulmuş su kapasitesini ve chiller giriş gücünü içerecektir.
Tüm bu verilere sahip olduğunuzda ve bir tablo halinde derlendiğinde, tabloyu sıralayabilir ve tüm bilgileri kullanışlı bir elektronik tablo üzerinde derleyebilirsiniz.
Ardından, bu değerleri alıp özelleştirilmiş bir regresyon analizi hesaplayıcısına bırakacaksınız.
Bu hesap makinesine erişebilmeniz için aşağıdaki açıklamaya bir bağlantı bırakacağım.
Bu klasöre "chiller karakterizasyon eğrileri" koyduk. O özel hesap makinesini açacağız.
Bu hesap makinesi... Bunu internette başka bir yerde bulabilirsiniz. Bunun farklı versiyonları var.
Bunu kullanışlı buldum çünkü eğrinin bir görselleştirmesi var. Sorunları gidermeye çalışıyorsanız yararlıdır.
Önünde talimat var. Bu hesaplayıcı, ısı pompalarının performans eğrilerini oluşturmak için de iyidir. Ve split sistem klimalar.
Ve EnergyPlus'ta iki-kuadratik, kübik ve ikinci dereceden eğriler gerektiren çeşitli diğer nesneler.
Talimatlar, burada, bir ısı pompası için bir performans eğrisinin nasıl oluşturulacağına ilişkin bir örneği içermektedir.
Örneğimiz için, bir chiller için iki kuadratik bir eğri oluşturacağız.
Açılır menüden "Diğer"i seçin. Açılır menüden "Sıcaklık" öğesini seçin. "İki kuadratik". Emperyal sistem birimlerinde çalışıyoruz, bu nedenle IP birimlerini seçeceğiz.
Şimdi, üreticinin performans verileriyle oluşturduğumuz performans elektronik tablosuna geri dönün.
Um...geri dönelim...şimdilik mevcut soğutucu üzerinde çalışacağız. Bu bilgiyi seçeceğiz. Kopyala. E-tabloya yapıştırın.
Soğutucu için referans koşulların vurgulanması yararlıdır.
Dediğim gibi, referans koşullar burada bu koşullar olacak.
40°F (4,44°C) derece soğutulmuş su sıcaklığına, 80°F (26.7°C) giren kondenser su sıcaklığına ve 14.400.000 Btu/saat (4.220 kW) soğutulmuş su kapasitesine sahibiz.
Bu...ah...üzgünüm...bu yeni soğutucu için, ki bu da tam burada.
Mevcut soğutma grubu 14.208.000 Btu/sa (4,164 kW) değerine sahiptir. Öyleyse, özel hesap makinesine geri dönelim
ve bu değerleri bulun.
40, 80, 14.208...bu yüzden bu değerleri vurgulayacağız. Bu değerleri vurgulamakta fayda var çünkü bunlar bizim referans koşullarımız.
Bu referans koşullarının... bunları kopyalayıp derecelendirilmiş verilere yapıştırdığından emin olmak istiyorsunuz. "Derecelendirilen Veri" dedikleri şey, referans koşullarıdır.
Bu veri setinin aşağıdaki tabloda da görünmesi önemlidir.
Bu elektronik tabloyu değiştirdim. Bu biraz titiz. Bulut tabanlı dosya klasörlerini sevmiyor, bu yüzden değiştirmek zorunda kaldım.
Hemen çıktı dosyalarını nereye bırakacağımızı soracak. Chiller karakterizasyon eğrileri klasörümüze bırakacağız. Tamam'ı tıklayın.
Bizim için iki-kuadratik eğri değişkenlerinin çıktısını verir. OpenStudio modelimize geri dönelim.
Mevcut soğutucuyu açalım...um...burada. hvac'a git. Soğutucumuzu seçeceğiz.
Burada üç eğri olduğunu fark edeceksiniz. İki bi-kuadratik eğri ve bir ikinci dereceden eğri.
Aşağı kaydırırsanız, bu değerleri burada düzenleyebilirsiniz.
Bu Katsayı 1 Sabitini burada görebilirsiniz, bir girdidir. Bu Katsayıya karşılık gelir
1 Sabit.
Bu eğrinin sıcaklığın bir fonksiyonu olarak bir kapasite olduğunu görebilirsiniz. Bu da sıcaklığın bir fonksiyonu olarak soğutma kapasitesidir.
Ne yazık ki, OpenStudio bu grileşmiş değerleri düzenlemenize izin vermeyecektir. Bu yüzden OSM dosyasına girmeli ve bunları manuel olarak düzenlemeliyiz.
Sorun değil, çünkü OpenStudio uygulamasında tek tek gitmek yerine bu verileri girmek çok daha kolay. Sadece kopyalayıp OSM dosyasına yapıştırabiliriz.
Klasörümüzde bulunan bu OSM dosyasına göz atacağız. Bir metin düzenleyiciyle açın.
Chiller model numarasını arayın...um...aslında "kuadratik" anahtar kelimesiyle arama yapabiliriz. Her neyse, işte orada.
İlk iki-kuadratik eğri, sıcaklığın bir fonksiyonu olarak bir soğutma kapasitesidir. Bu eğriyi model numarasına karşılık gelecek şekilde yeniden adlandırmak istiyoruz. Yeniden adlandırın.
Sıcaklığın bir fonksiyonu olarak soğutma kapasitesi için özel hesaplayıcı bu verileri oluşturdu. Bu değerleri kopyalayıp OpenStudio OSM dosyasına bırakabiliriz.
İkinci çift-kuadratik eğri, sıcaklığın bir fonksiyonu olarak...üzgünüm...enerji girdi oranının bir fonksiyonu olarak bir enerji girdisidir.
Bu çok iyi bir açıklama değil. Model adını yapıştırın. Bu EIR'yi sıcaklığın bir fonksiyonu olarak yeniden adlandıracağız.
Şimdi, sıcaklığın bir fonksiyonu olarak EIR değerlerini seçin. Onları kopyalayın. Bunları OpenStudio model dosyamıza yapıştırın.
İhtiyacımız olan üçüncü eğri, ikinci dereceden eğridir. Bunları hesap makinesiyle oluşturmamız gerekecek.
Bunu sadece yeniden adlandıracağız. Adı model numarasını ekleyin. Bu, kısmi yük oranının bir fonksiyonu olarak EIR'dir.
Bunun ikinci dereceden bir eğri olduğunu fark edeceksiniz. Kaydet'i tıklayın. Özel hesap makinemize geri dönelim.
Bunu bir kopya olarak kaydedeceğiz ve mevcut kısmi yük oranının bir fonksiyonu olarak yeniden adlandıracağız. Kaydetmek. Peki.
Bu verileri şimdi silebiliriz. İkinci dereceden eğri için "Diğer"i seçeceğiz.
Bağımsız değişkenler için "Flow" seçeceğiz. Bunu "Kuadratik" olarak değiştirin. "IP" İmparatorluk birimleri.
Elimizdeki performans verilerine geri dönün. Bu sefer kısmi yük oranının bir fonksiyonu olarak enerji girdi oranını seçin.
Chiller kapasitesini, chiller giriş gücünü ve kısmi yük oranını seçecek, kopyalayacak ve yapıştıracağız.
Dediğim gibi, bu referans değerler burada derecelendirilen veriler olmalıdır. Bu değerler de bu listede burada yer almalıdır.
Yani, bunları bu şekilde giriyorsunuz. Eğriler oluştur düğmesine tıklayın. Yine, varsayılan dosya yoluna göz atın.
Verileri çıkarır... bir bakalım... bu son seferden beri berbattı. Bunları düzeltmek gerekiyor. Peki.
Bir kez daha... um... girdi budur. Söylemeyi unuttuğum bir şey...
Eğri oluşturma hesaplayıcıları yapılırken bu hesaplayıcıların ürettiği bir R-kare değeri vardır.
İlk oluşturduğumuza bakmak için geri döneceğiz. Bu çıktıların (performans eğrisi için katsayılar grubu) her biri için bu R-kare değerini burada görebilirsiniz.
R-kare değeri bir regresyon analizi istatistiğidir. Verinin eğriye ne kadar yakın olduğunun bir göstergesidir.
Ham verilerimizin oluşturulan matematiksel eğriye ne kadar yakın olduğudur. Bunun eğriye yaklaşık %92 oranında uyduğunu görebilirsiniz, ki bu oldukça iyi.
Yüzde yüz değil, ama oldukça yakın. Dolayısıyla, bu hesap makinesinde kullanacağımız tek şey, tam akışın bir fonksiyonu olarak bu enerji girdi oranıdır.
Bu değerleri buraya kopyalayacağız. OpenStudio model dosyamıza geri dönün. Bunları ikinci dereceden eğri değerlerine yapıştırın. Peki.
Tüm eğrilerimizi tanımladık. İki çift-kuadratik eğri ve ikinci dereceden eğri. Metin düzenleyicide kaydet'e tıklayabiliriz.
OpenStudio uygulamasına geri dönebiliriz. Dosyaya git. Kaydedilene geri dön...oh...Üzgünüm. Bir adım daha var.
Nesnelerin sonu noktalı virgülle bitmelidir. OpenStudio model dosyasına geri döneceğiz ve bu eğri nesnelerine noktalı virgül ekleyeceğiz. Kaydet'i tıklayın.
Yeniden yükleyelim. Peki. Hadi görelim. Peki. Şu anda elimizde... bu soğutucu eğrilerinin sağda yeniden adlandırıldığını görebilirsiniz.
Tüm bu değerlerin üzerine yazılır. Kontrol edebiliriz. Üzerinde çalıştığımız ikinci dereceden eğriye gidelim.
Negatif 0.3959...ve...evet. Negatif 0.3959. Bir sonrakini kontrol et. Katsayı 2x = 4,1756...0,1756. Peki.
Yani, chiller için eğri nesnelerini bu şekilde girersiniz. Diğer soğutucu için de eğri nesnelerini gözden geçirip düzenleyeceğiz...
Peki. Bu ikinci soğutma grubu için performans eğrilerini inceledik ve düzenledik.
O değerleri oraya koyduğumuzu görebilirsiniz. Tüm bu değerler düzenlendi. Dosyayı kaydettik.
Şimdi projemizi tekrar açacağız. Bir sonraki adım, bu soğutma gruplarını proje kitaplığımıza eklemektir.
Dosya, Kitaplığı Yükle'ye gidin. Oluşturduğumuz soğutma gruplarına göz atın. Bu mevcut soğutucuydu. açacağız.
Yine Dosya, Kitaplığı Yükle'ye gidin. Diğer soğutucuya göz atın. Bu yeni soğutucu. Seçin. Açık. Bunlar kütüphane dosyalarımıza eklendi.
Bunu kontrol edebilirsiniz. Tercihler, Varsayılan Kitaplıkları Değiştir'e gidin. Bu iki soğutucunun varsayılan kitaplıklarımıza eklendiğini görebilirsiniz.
Bu, artık kütüphaneler sekmemizde oldukları anlamına gelir. Şimdi hvac sistemleri sekmesine gidelim. Soğutulmuş su döngüsü. Peki.
Buradan kütüphane sekmemize gidebiliriz. Soğutucular - Elektrikli EIR'ye ilerleyin. O soğutucuları şimdi kütüphanede görmeliyiz...
Peki. Tam burada. Chiller su soğutmalı WME ve chiller su soğutmalı YKTH. YKTH bizim mevcut soğutucumuzdu.
Bir sonraki adım, bu mevcut soğutucuyu soğutulmuş gövde döngümüze sürükleyip bırakmaktır. Döngünün kapasitesini karşılamak için bunlardan üçüne ihtiyacımız var.
Bu şekilde özel chiller nesneleri yaratır ve yük profilini girersiniz.
Mevcut soğutucularımız çalışmaya hazır. Projeyi kaydedebiliriz.
Ve bu soğutucuları kondenser su döngüsüne bırakmayı unutmayın. Kondenser su döngüsüne gidin.
Modelim sekmesine gidin. Bu üç soğutma grubunu seçin ve bunları kondenser su döngüsüne bırakın.
Şimdi hem soğutulmuş su döngüsüne hem de kondenser su döngüsüne bağlı bu soğutma gruplarının üçüne sahibiz.
Dosyayı kaydedebiliriz. Çalıştırma simülasyonu sekmesine gidin. Çalıştıra tıkla. Bir sonraki videomuzda sonuçları tartışacağız ve bazı sorun giderme teknikleri hakkında konuşacağız.
Teşekkür ederim! Lütfen beğenin ve abone olun.
6. OpenStudio Chiller Karşılaştırması - Eğrilerde Sorun Giderme
Bu videoda, biquadratic ve quadratic karakterizasyon eğrilerinin nasıl giderileceğini tartışacağız. Bazı yaygın hataları tartışacağız ve eğrilerin EnergyPlus tarafından nasıl kullanıldığını kısaca açıklayacağız. Son olarak, eski soğutucuları yenileriyle değiştirerek enerji tasarrufunu ölçmek için simülasyonu çalıştıracağız.
Transcript:
Peki. Başarılıydı. Hata dosyamıza gidelim ve üretilen herhangi bir uyarı olup olmadığına bakalım.
Peki. Şüphelendiğim şey buydu. Kapasite oranımızın sıcaklığın bir fonksiyonu olarak olduğunu söylüyor.
eğri, nominal koşullarda bire eşit değildir.
Ayrıca, kısmi yük oranı (PLR) eğrisinin bir fonksiyonu olarak enerji girişinin de nominal koşullarda 1'e eşit olmadığını söylüyor.
Diğer iki chiller için uyarıyı tekrarlıyor. Biraz daha yakından bakmamız gereken iki eğrimiz var.
Önce sıcaklık eğrisinin bir fonksiyonu olarak kapasiteye gidelim. Hadi görelim.
Sıcaklığın bir fonksiyonu olarak kapasite. Bu değerler SI birimlerinde olduğundan, sıcaklıklar santigrat cinsindendir.
Modelimize geri dönebiliriz. HVAC sekmesine gidin.
Soğutulmuş su döngümüze bir göz atacağız. Soğutucular. Bunların hepsi IP birimlerindedir.
Tercihler, Birimler, Metrik'e giderek hızlı bir şekilde metrik birimlere dönebiliriz.
Artık tasarımımızın referans koşullarının ne olduğunu görebiliriz. Bu soğutucu için referans koşullarımız yaklaşık 4,5 santigrat derece evaporatör ve 26,6 santigrat santigrat derece kondenserdir. ~4.5°C ve ~27°C.
Tasarım koşullarımızda eğrimizin çıktısının 0.65 olduğunu görebilirsiniz. Bunu çıktı dosyasında görebilirsiniz.
Bu eğrinin çıktısı için 0,653'tür. Tasarım koşullarımızda bu değer 1 olmalıdır.
Bu değer, 1, referans kapasitemiz ile çarpılır. Tasarım koşullarında referans kapasitemiz 14,208 kBtu/saat (4,16kW) idi. Yani 14,208 kBtu/sa x 1 (tasarım koşulları) 14,208 kBtu/sa.
Yani, bu bir sorun. Benzer şekilde verimliliğe bakacak olursak, tasarım koşullarındaki verim de 1 olmalıdır. 0.99'a oldukça yakın.
Bunu eğrilerimizin çıktısından görebilirsiniz. Bu matematiksel eğri verilere %92 oranında uyuyor. Bu oldukça iyi bir eğri olduğu anlamına gelir.
Ne yazık ki, bu eğri sadece yaklaşık %16'lık bir uyumdadır. Kapasite için %16 uygunluk.
Kapasiteye geri döndüğünüzde, bunun çok kapalı olduğunu görebilirsiniz. 1'e daha yakın olmalı.
bununla ilgili sorunlar.
Düşük kondenser sıcaklığı ve yüksek soğutulmuş su sıcaklığı için eğrinin sıfır kapasiteye düştüğünü hemen fark edebiliriz. Mantıklı değil.
Kondenser sıcaklığınız düşükse ve soğutulmuş su sıcaklığınız yüksekse, en fazla kapasiteyi chiller'den almalısınız.
Bu eğri gerçekten bu köşede 1'e yakın bir yerden aşağıya, buradaki bu köşeye kadar eğimli olmalıdır.
Bu eğriyi oluşturan bazı veriler eksik.
Girdiğimiz sayılara bir göz atabiliriz. 40°F (4,4°C) soğutulmuş su sıcaklığı için çok sayıda iyi veriye sahibiz.
Kondenser sıcaklığı için çoğunlukla değişken verilerimiz var.
Soğutulmuş su sıcaklığının değişken olmadığını görebilirsiniz. Hepsi 40°F (4.4°C). Bu nedenle, burada bazı bilgileri kaçırıyoruz.
Chiller performansına bakarsak...sınır koşullarımız için belirttiğimiz şey bu...tasarladığımız soğutulmuş su sıcaklığımız 40°F (4.4°C).
Artı veya eksi 5°F (2,7°C). Bu soğutulmuş su aralığı 35°F (1,7°C) ila 40°F (4.4°C) ila 45°F (7.2°C) arasında olmalıdır. Girdiğimiz veriler yalnızca 40°F'ye (4,4°C) gider. Yüksek sıcaklıklarda çok seyrektir.
35°F'ye (1,7°C) kadar düşen herhangi bir sıcaklığımız yok.
Bu, üreticiye sormamız gereken bazı veriler.
Diğer şey; tasarım koşullarımızın 40°F (4,4°C) ve 80°F (26.7°C) olduğunu fark edeceksiniz.
Bu değer için sabit bir kapasitemiz ve sabit bir enerji girdimiz var.
Ama burada 40 ve 80'de daha birçok değerimiz var. Bunlar, chiller %100'den minimum kısmi yüke inerken farklı kısmi yük oranlarını (PLR'ler) temsil eder.
Bu tablodaki tüm değerler, referans koşullar için %100 PLR'de olmalıdır.
Bu düşük PLR değerlerinden bazılarından kurtulmamız gerekiyor. Matematiksel eğri çıktısı %100 PLR'de.
Bu %100 PLR, minimum kapasiteye kadar size birden fazla adım vermek için kapasite ile çarpılır.
Bu eğri, chiller özelliklerine bağlı olarak gerçekten biraz düz olmalıdır. Bu kadar eğimi olmamalı.
PLR'nizi küçülttüğünüzde, bu düz yüzeyden aşağı iner, PLR'sine bağlı olarak daha da alçalır.
Bu eğri %100 PLR'de oluşturulmalıdır.
Soğutma grubu performansımıza geri dönersek... burada sıkışmış bir sürü fazladan PLR var.
Bu, bu değerlerden bazılarını doldurmak için satıcı/ekipman üreticimize geri dönmemiz ve daha fazla bilgi almamız gereken başka bir şeydir.
Bu rejimde, çeşitli kondenser sıcaklıkları için düşük soğutulmuş su sıcaklıkları için daha fazla veriye ihtiyacımız var. Eğrinin bu tarafında veri eksik.
Ayrıca daha yüksek soğutulmuş su sıcaklığı ve kondenser sıcaklıkları aralığı için daha fazla veriye ihtiyacımız var. Eğrinin bu tarafında veri eksik.
Elimizdeki veriler şu anda bu yüzeyin sadece ortasında.
Satıcımıza geri dönüp daha fazla bilgi alacağız......
Peki. Verileri konsolide ettik. Daha yüksek evaporatör sıcaklıkları ve düşük evaporatör sıcaklıkları ve çeşitli kondenser sıcaklıkları için çeşitli sıcaklıklarımız mevcuttur. bu yüzden sahip olduğumuz şeylerden biri
Geçen sefer karıştırdığımız şeylerden biri; biz akışın artı veya eksi %10'una bakıyor. Bu doğru.
Ancak, PLR'nin artı veya eksi %10'u da olmalıdır.
Daha önce de söylediğim gibi, PLR mümkün olduğunca bire yakın olmalıdır.
Bunu buraya bir gösteri olarak bıraktım. Hala iki katına çıkan değerlerimiz var. 40 ve 70 burada...40 ve 70 burada.
40 ve 60...40 ve 60...40 ve 60. Kurtulabileceğimiz bir dizi değere sahibiz. Yapabiliriz
1 parça yük oranına (PLR) yakın olmadıkları için bunlardan kurtulun.
Hala biraz ikiye katlamamız var. Bu değerler birbirine yakın değerlerdir. Muhtemelen onlardan birinden kurtulabiliriz.
Muhtemelen 1 PLR'ye mümkün olduğunca yakın olanı tutmak isteriz. Bu yüksek olandan burada kurtulabiliriz.
40 ve 60...40 60 burada...40 ve 60 burada...o yüksek değerden kurtulabiliriz.
Orası. Bu bize oldukça iyi bir eğri uyumu sağlamalı. Bu verileri burada seçebiliriz...ve eğriyi yeniden çalıştıracağız...
Hata...referans koşullarımızın bu verilerde... aynı değerde olduğundan emin olmak istiyoruz.
masa. Oluşturmak için basın...
Peki. Bu daha iyi bir eğri uyumudur. Şu anda EIR eğrisinde %98 ve kapasite eğrisinde %80 civarındadır.
Bi-kuadratik eğrimize bir göz atabiliriz. Ki bu daha mantıklı görünüyor. Daha düzdür. Bu grafiğin dört köşesini de kapsıyor.
Verimlilik (elektrik girişi - soğutma çıkışı = EIR) eğrisine bakabiliriz. EIR daha çok eğriye sahip olacak. Eğrideki düşüş, soğutucuların optimum kısmi yük koşullarına dayanmaktadır.
Bu kıvrımlar oldukça iyi görünüyor. OpenStudio kitaplık dosyalarımıza geri döneceğiz ve bunları düzenleyeceğiz.
Diğer eğri...görelim... sıcaklığın bir fonksiyonu olarak bir kapasiteye ve kısmi yükün bir fonksiyonu olarak EIR'ye sahiptik.
Dolayısıyla, PLR'nin bir fonksiyonu olarak EIR'mize de geri dönmemiz gerekiyor. Bunu kaydedeceğiz ve Kapasiteyi PLR'nin bir fonksiyonu olarak açacağız...bunun.
Peki. Bununla... Bunu görselleştirmek için buraya bu grafiği koydum...
grafikte burada değer.
Bu açıkçası bir anlam ifade etmiyor. Negatif bir giriş gücümüz olmayacak.
Bu, çıktımızın... matematiksel eğrinin verilere uymamasına neden olan başka bir hataydı. R-kare düşüktü.
İkinci dereceden eğriye bakarsak...görelim...PLR'nin bir fonksiyonu olarak...evet...verimliliğe bakmak istiyoruz. eplusout.err dosyasındaki hata buydu.
Evet. PLR'nin bir fonksiyonu olarak EIR, tasarım koşullarında 0.837'ye çıkar. Burada çıktı veriyor.
Bu gerçekten tasarım koşullarında bir olmalıdır. Görebilirsin; 1 PLR'de çıkış 1 EIR olmalıdır. Aslında tam burada 0.84'e doğru.
Bu negatif değer buna neden oluyor. Bu verilerden kurtulabiliriz. Hesaplamayı yeniden çalıştırabiliriz.
Şimdi eğri uyumumuzun neredeyse %96 olduğunu görebilirsiniz. Grafiğe bakarsak tasarım koşullarında 1 PLR = 1 EIR olduğunu görebilirsiniz.
En yüksek performans katsayısı (COP) 1 parça yük oranından (PLR) daha az bir yerde olacağından, bu eğrinin eğimi vardır.
Bu soğutucu için 0,7 PLR gibi bir değer çıkıyor. Yani, bu ikinci dereceden eğridir.
Geri dönüp tüm bunları kütüphane dosyamızda ve proje dosyasında düzenlememiz gerekecek.
Peki. Bu eğri nesnelerini tekrar kütüphane dosyamızda ve proje dosyamızda düzenledik.
Simülasyonu tekrar çalıştırıyoruz. Yine, başarı. Gidip hata dosyasını (eplusout.err)... çalıştırma dosyasını kontrol edelim.
Peki. Harika. Başarılıydık. Bu eğri hesaplama problemlerinden kurtulmayı başardık. görünüyor
Sanki eğrilerimiz şimdi oldukça iyi uyuyor.
Bir sonraki görev, aynı şeyi diğer soğutucu için yapmaktır. Eğrilerimizi iki kez kontrol etmemiz ve gerektiğinde değişiklikler yapmamız gerekiyor. Ardından, o chiller simülasyonunu da çalıştıracağız.....
Peki. Her iki modelimizi de çalıştırdık ve sonuçlara bir göz atabiliriz.
Mevcut soğutma gruplarının yaklaşık 18 milyon kBtu/yıl (5.275.279kWh/yıl) kullandığını ve
yeni soğutma grupları yalnızca 16 milyon kBtu/yıl (4,689,137kWh/yıl) kullanıyor.
Yani, orada oldukça büyük bir enerji tasarrufu var. Bunların her birinin aylık genel görünümüne gidebiliriz. Bir göz at.
Grafiği karşılaştırabiliriz, ancak görmek çok kolay değil. Tabloyu genişletebilir ve kaç kilovat saat tasarruf ettiğimizi kontrol edebiliriz.
Mevcut soğutucular için: Bu kadar kilovat saat kullandığımız yıl için toplam.
Yeni soğutma grupları için: Bu kadar kilovat saat kullanıyoruz. Evet. Yılda yaklaşık 419.000 kilovat saat tasarruf ediyoruz.
OpenStudio kullanarak ve chiller karakterizasyon eğrilerini ve chiller girişlerini girerek bir chiller karşılaştırması bu şekilde yaparsınız.
Teşekkür ederim! Lütfen beğenin ve abone olun.
7. OpenStudio - Derinlemesine: Alan Türleri Oluşturma
Transcript:
Bugün OpenStudio'nun en önemli özelliklerinden birinden bahsedeceğiz.
Uzay türleri. Bu, boşluk türleri sekmesidir.
OpenStudio, ihtiyacınız olan tüm bilgileri bir alana uygulamak için boşluk türlerini kullanır.
Daha sonra bu alanlar termal bölgelere dönüştürülür ve bu termal bölgeler simülasyon için EnergyPlus'a aktarılır.
EnergyPlus'ın alan türleri yoktur, bu nedenle EnergyPlus'ta her alanı ayrı ayrı oluşturmanız gerekir.
OpenStudio ile boşluk türü denilen şeyi oluşturabilirsiniz.
Alan tipi, odanın tüm bilgilerini içerir. Gün boyunca odada kaç kişi olduğunu gösterir.
Gün boyu açılıp kapanan elektrik aydınlatması, elektrik fiş yükleri, gaz yükleri ve sızma özelliği vardır.
Mekan tipleri ayrıca oda için gerekli havalandırma oranlarına sahiptir.
Ayrıca, ekipmanı açıp kapatan veya doluluk veya aktivite seviyelerini gösteren tüm programlara sahiptirler.
Tüm bu bilgileri bir boşluk türü kullanarak alana uygulayabilirsiniz.
Daha sonra EnergyPlus'ta termal bölgelere dönüştürülür.
OpenStudio, boşluk türleri de dahil olmak üzere birçok özelliğiyle bir ebeveyn çocuk ilişkisine sahiptir.
OpenStudio, bilgileri EnergyPlus'a aktarmadan önce en üst düzeye bakar: termal bölgelere.
Termal bölgeler boşluklardan oluşur.
EnergyPlus ilk olarak bu seviyeye bakacak; termal bölge (boşluklar) seviyesi.
Bu düzeyde çok özel bilgileri tek bir alana uygulayabilirsiniz.
Örneğin, altı sınıfınız varsa ve sınıflardan birinde fazladan iki kişi varsa, bu seviyede uygulayabilirsiniz.
Ya da sınıflardan birinde çok daha fazla aydınlatma var, bu seviyede uygulayabilirsiniz.
Yani, OpenStudio'nun baktığı ilk yer burası.
Özellikler, yükler, yüzeyler, gölgeleme, hava akışları altındaki tüm bu bilgiler...tüm bu bilgiler...OpenStudio'nun ilk baktığı yer burasıdır.
Bu bilgiyi bulamazsa, OpenStudio tesisler sekmesine bakacaktır.
Tesisler sekmesi, genel bir varsayılan atayabileceğiniz kullanışlı bir yerdir.
program seti, inşaat seti veya alan türü.
Binanın tamamı aynı malzemelerden yapılmışsa, burada varsayılan bir inşaat seti atayabilirsiniz.
Zamanlama kümeleri ve alan türleri ile aynı.
Bu üçü, boşluklar sekmesindeki her şeye aktarılacaktır.
OpenStudio hala bu bilgiyi bulamıyorsa, burada...OpenStudio sonunda alan türleri sekmesine bakacaktır.
Bu, gidebileceğiniz en düşük seviyedir ve alan türleri sekmesi, OpenStudio'nun harika yanıdır.
Bir uzay tipi, bir sınıf oluşturacağız. Referans olarak Avustralya inşaat kanunu, ulusal inşaat kanunu 2019'u kullanacağız.
Şu anda üzerinde çalıştığımız bir projemiz yok, bu yüzden bir kod referans binası inşa edeceğiz.
Bu bilgiyi daha sonra gerçek bir binayı modellemek ve referans bina ile karşılaştırmak için kullanacağız.
Artı sembolüne gidin. Yeni bir alan türü oluşturacağız. Bu örnek için bir sınıf yapacağız.
İnşaat kodunda iki ayrı sınıf türü vardır.
Kişi başına bir alana sahip genel sınıflar vardır. Havalandırma kodu, onu iki farklı sınıf tipine ayırmıştır.
16 yaşına kadar sınıflar ve 16 yaşından büyükler için sınıflar.
Şimdilik 16 yaşından küçükler için sınıf yapacağız.
Girebileceğimiz ilk şey, varsayılan bir yapı kümesidir. Bunu buraya koymayacağız.
Oluşturduğumuz bu modelin tamamını şablon dosyası olarak kullanacağız. Bir kütüphane dosyası.
O zaman, yapıyı Avustralya'da nereye inşa ettiğinize bağlı olarak, bu inşaat türü farklı olacaktır.
Şimdilik sadece genel bir uzay türü oluşturacağız.
Daha sonra bu, iklim kuşağı nerede olursa olsun inşa edilen tüm yapılara uygulanabilir.
Sonraki, varsayılan zamanlama kümeleridir. Bu konuya biraz sonra gireceğiz.
Sonraki tasarım özellikleri dış havadır. Bir dış havalandırma yaratmamız gerekiyor...oda için gerekli bir havalandırma oranı.
Kütüphaneye gidelim ve dış hava tasarım özelliklerine tıklayalım.
Bunlardan herhangi birini sürükleyebiliriz. Yeniden adlandıracağız ve yine de değerleri yeniden atayacağız.
Bunu buraya sürükleyin. Buna Avustralya havalandırma kodu 2012 ... 1668.2'ye dayanarak diyeceğiz.
Kod, kişi başına saniyede 12 litreye (25cfm) sahip olmamızı gerektiriyor.
Kod ayrıca, metrekare başına saniyede 0,35 litre (0,07 cfm/sqft) minimum alan hava akışına sahip olmamızı gerektirir.
Kod, bu ikisini toplamamız gerektiğini söylüyor.
Alan havalandırma oranını hesaplayacak ve odadaki tüm insanları hesaplayacak ve bunu kişi başı debi ile çarpacak. Sonra bu ikisini birlikte ekleyecektir.
Eğer maksimumu hesapladığınız farklı bir uygulamanız varsa onu buradan seçersiniz.
EnergyPlus bunu hesaplayacak ve sonra bunu hesaplayacak ve ikisinden en yüksek olanı seçecektir.
Dış havanın tasarım özelliklerini bu şekilde yaratırsınız. Havalandırma oranı.
Sonraki alan sızma tasarım akış hızları veya alan sızma etkin sızıntı alanlarıdır.
Bunlar biraz farklı.
Sızma tasarım akış hızı oluşturacağız.
Kitaplık sekmesine gidin. Uzay Sızma Tasarımı Akış Hızları. Bunlardan birini sürükleyin. Yine de adını değiştireceğiz.
Seçin. Yeniden adlandırın. Saat başına hava değişimlerini belirteceğiz. Avustralya kodu böyle yazmıştır.
Saat başına hava değişimini burada 1 olarak belirteceğiz.
Avustralya kodu referans binasında, hava işleme ekipmanının açık veya kapalı olmasına bağlı olarak gün boyunca değişen hava değişiklikleri vardır.
Buna saat başına hava değişimlerini modüle eden bir program uygulayacağız.
Girdiğimiz "1" ile çarpılan bir kesirdir.
Programlar sekmesine gidin. Programları. Artı. kesirli.
Kesirli sıfırdan bire bir değerdir. Uygula'yı tıklayın...
İlk olarak... bunu uygun kod referansına göre yeniden adlandırabiliriz.
Bir Avustralya referans binası, okul binası için, HVAC ekipmanını yedide başlatan bir programı vardır.
Fareyle bu yedinin üzerine gelin... 15 dakikalık artışlarla yakınlaştırabiliriz.
Fareyi yedinin üzerine getirin ve bölme yapmak için çift tıklayın.
Bina gece saatlerinde kapatılıyor. Ekipman kapatıldığında havalandırma oranı saatte 0,7 hava değişimidir.
Bina çalışır durumdayken...bina ne işletiyordu...
Bakalım...sayfa 343.
HVAC ekipmanı çalışırken saatte 0,35 hava değişimidir.
0.35 yazın ve girin. Bu, gün boyunca sızma akış hızını modüle edecektir.
Bu kesir saatte 1 hava değişimimizle çarpacak ve sonra bu kesir saatte 1 hava değişimimizle çarpılarak satın alacak.
Boşluklar sekmesine geri dönelim. Yüklere git.
Alan türümüze uygulanan bu sızma olduğunu görebilirsiniz.
Şimdi, Modelim'e gidin. Kural Seti Çizelgeleri. Bunun sızma için oluşturduğumuz program olduğunu görebilirsiniz.
Bunu programlarımıza sürükleyin. Şimdi bu programı, saatte bir hava değişimi olan tasarım akış hızımızla çarpıyor.
Alan türünüze sızmayı bu şekilde eklersiniz.
Bir sonraki görev, uzay türümüze yükleri yüklemek olacaktır. Yüklerinizi buraya bırakacaksınız.
Bunlar elektrik yükleri, aydınlatma yükleri ve insan (kullanıcı) ısı yüklerinin yanı sıra dahili bir termal kütle yükü olabilir.
Bunu yapmak için, yükler sekmesine gitmemiz gerekiyor. Oluşturacağımız ilk yük tanımı elektrik fişi yüküdür.
Aşağıya inin ve yeni nesne ekle "artı" düğmesini tıklayın.
Referans bir bina için inşaat yönetmeliğine gitmemiz gerekecek...
Burada. Tablo 2l, referans bir bina 9b okulunun bir cihaz ve ekipmandan metrekare başına 5 watt iç ısı kazancına sahip olduğunu söylüyor.
Bir elektrik fişi yükü için bunu sadece metrekare başına 5 watt olarak adlandıracağız.
Bunu 9b okulumuz olarak yeniden adlandıracağız ve geçerli inşaat kodu tablosuna başvuracağız.
Metrekare fiş yükü başına beş watt idi.
Sadece söyleyeceğimiz radyan kesir yüzde 50'dir. Gizli fraksiyon yoktur; tamamen kuru ısı olacak.
Ayrıca, herhangi bir nedenle kaybolan yükün bir kısmını da belirtebilirsiniz.
Örneğin, bir duvara monte edilmiş ekipmanınız varsa ve bu ekipman başka bir yerde ısının bir kısmını kaybediyorsa. O alanın dışında.
Bunu burada belirtebilirsiniz.
Yani, buna elektrik fişi yükü diyeceğiz.
Ardından, bir aydınlatma yükü oluşturacağız.
Işık tanımına tekrar gidin. Buradaki "artı" işaretine tıklayın...
Tekrar inşaat koduna gitmemiz gerekiyor. Sayfa 379.
Bu, j6.2a tablosundaki çeşitli alan türleri için maksimum aydınlatma gücü yoğunluklarını gösterir.
Burada okulumuzu, genel amacımızı bulmamız gerekiyor. Metrekare başına maksimum 4,5 watt'a sahiptir.
Buraya girin: Metrekare başına 4,5 watt....
Tipik bir aydınlatma armatürü için... ışık verimliliği yüzde 25 olacak. Tipik bir T-8 led ampul için.
Geri kalan yükün radyan bir yük olacağını söyleyeceğiz.
Bu konuda herhangi bir dönüş havası fraksiyonuna sahip olmayacağız.
Bu, armatür tipine bağlı olacaktır. Referans bina yaptığımız için sadece metrekare başına 4,5 watt yazıyor.
Ancak, tavana veya bir dönüş havası plenumuna yerleştirilmiş armatürleriniz varsa, bu yükün bir yüzdesi tam burada dönüş hava akımına gidecektir.
Bunu, az önce başvurduğumuz inşaat kodu tablosuna göre yeniden adlandıracağız.
Son olarak, genel bir sınıf için bir insan tanımı oluşturmamız gerekiyor.
Yine, bu inşaat kodunda.
Gelelim insan tanımına. "artı" yı tıklayacağız. Bu bizim kod referansımızdır.
İnşaat kodunda tablo D1.13 olacak. Bu tablo burada.
Bir okul, genel sınıf için kişi başına alan iki metrekaredir (22sqft).
Kişi Başına Girilen Kat Alanı; Kişi başı 2 metrekare
İnşaat kodunuz izleme konforu gerektiriyorsa... bina sakinleri için tahmini bir ortalama oy termal konforunu izlemeniz gerekir.
ASHRAE 55 konfor uyarılarını buradan seçebilirsiniz.
Sadece Bölge Ortalaması yapacağız. Buraya genişletilebilir bir grup ekleyebilirsiniz.
Tahmini ortalama oy için yaptığınız hesaplama türü ne olursa olsun algoritmadır.
Bu örnek için Adaptive ASHRAE 55 kullanacağız.
Böylece, daha sonra bir alan türüne ekleyebileceğiniz kişi tanımlarını bu şekilde ekleyebilirsiniz.
Son olarak, dahili bir kütle tanımı oluşturmamız gerekiyor.
İç kütleye ineceğiz ve ardından "artı" yı tıklayacağız.
Bu, odanın içindeki tüm mobilyaları temsil eder.
Bu bir termal kütledir (termal volan, termal depolama ve bırakma).
İç mobilyalar, gündüz veya gece boyunca ısıyı emer ve daha sonra bu ısıyı yeniden yayar.
Radyasyon daha sonra uzayabilir.
Biz buna sadece "sınıf mobilyası" diyeceğiz.
Alan başına 4'lük bir yüzey alanı belirleyeceğiz.
Bu, oluşturduğunuz malzemenin kalınlığına bağlı olacaktır.
Kütüphanenizden bir yapıyı sürükleyip buraya bırakabilirsiniz.
Ahşap mobilyalarınız varsa, ahşap bir yapı kullanabilirsiniz. Metal eşyalarınız varsa, metal kullanabilirsiniz.
Örneğimiz için bir tane oluşturacağız.
Gelelim yapılar sekmesine. İnşaatlara git. Ey! Görünüşe göre zaten bir tane yarattım ... neyse...
En alttaki "artı"yı tıklamanız yeterlidir. Bu sınıf mobilyalarının adını koyacağız.
Kütüphaneden 25 milimetre (~1 inç) ahşap kullandım. Kitaplık sekmesine gidin.
Malzemelere gidin. Kitaplığınızdan tipik bir materyali sürükleyin. 25 mm ahşap malzeme kullandım.
Daha önce belirttiğim gibi, iç kütle o malzemenin ne kadar kalın olduğuna ve ısı depolamak için özgül ısı kapasitesinin ne olduğuna bağlı olacaktır.
Yükler sekmesine ve dahili kütle tanımlarına geri dönelim.
Bunu zaten My Model'e koydum. Modelim sekmesine gidin. İnşaatlar'a gidin. Sadece o sınıf mobilyası malzemesini yapıya sürükleyin. Orası.
Bu şekilde dahili bir kütle tanımı yaratırsınız.
Artık tüm yüklerimizi belirlediğimize göre, Space Types sekmemize dönebiliriz. Gelelim Loads'a.
İlk olarak, elektrik fişi yükleri tanımını sürüklemek istiyoruz. Modelim'e gidin. Elektrikli Ekipman Tanımlarına gidin.
İşte oluşturduğumuz sınıf elektrik fişi yük tanımı. Bunu sürükleyin ve buradaki tanımın içine bırakın.
Muhtemelen bunu, bu sınıfa daha uygun bir şekilde yeniden adlandırmak istiyoruz.
Ardından, aydınlatma yükü tanımına gireceğiz. Modelim'e gidin. Işıklar.
Aydınlatma burada. Oluşturduğumuz T-8 led aydınlatma. Bunu buradaki tanımın içine bırakın.
Bunu sınıf, 16 yaşından küçük, ışık olarak yeniden adlandıracağız. Bu, başvurduğumuz inşaat koduna dayanmaktadır.
Son olarak, Modelim'e gidin. Kişi Tanımları. Bir insan yoğunluğu tanımını sürükleyeceğiz.
Kişi başı 2 metrekare gibi dedik. Bunu "insanlar" olarak yeniden adlandırın.
Şimdi, Modelim sekmesine geri dönün. Sınıf mobilyalarımızın iç termal kütle tanımını sürüklememiz gerekiyor.
Bunu "sınıf mobilyaları" olarak yeniden adlandırın.
Peki. Artık tüm yüklerimizi bu alan türüne ekledik.
Sonraki adım, bu yüklerin her biri için çizelgeler oluşturmaktır.
Sınıf içindeki elektrikli ekipmanı açıp kapatan bir program.
Işıkları açıp kapatan bir program. İnsanların sınıfa ne zaman girip çıktığını gösteren bir doluluk programı.
Devam et ve bunu yap. Programları oluşturmak için Programlar sekmemize gidin. En üstteki Zamanlamalar sekmesine gidin.
Daha önce oluşturduğumuz Sızma programımız var.
Önce bir doluluk çizelgesi oluşturalım.
Avustralya inşaat yönetmeliği için, bir referans bina için çizelgeler, 9b sınıfı bir okul için bu tablo 2j kullanılarak belirtilmiştir.
Burada doluluk durumuna bakacağımızı görebilirsiniz. Pazartesiden Cumaya.
Kesirli bir program oluşturmamız gerekiyor. kesirli. Bire sıfır. Sıfır, sıfır yolcu ve bir tamamen dolu anlamına gelir. Uygula'yı tıklayın.
Bunu, 9b sınıfı bir okul için ulusal inşaat kodu tablosu 2j doluluk planına göre yeniden adlandırın.
Tablo diyor ki: sabah yediden başlayarak yüzde beşte.
Masayı yakınlaştıralım. 15 dakikalık artışlar. Bunu sabah yediye çekeceğiz. Bir ayırıcı oluşturmak için çift tıklayın.
Sıfır dolulukta başlar, bu nedenle sıfır yazın ve girin.
Sabah yediden sabah sekize yüzde beş. Buraya bir bölücü daha koyalım. 0.05 yazın ve girin. Yani yüzde beş.
Sonra sabah sekizden sabah dokuza yüzde 75'te. 0.75 yazın.
Sabah dokuzdan öğlene kadar yüzde doksan. Öğleden 2'ye kadar %50'dir. İkiden üçe %90'dır. Üçten dörde% 70'dir.
Sonra, dörtten beşe %50'dir. Beşten sekize %20'dir. Sekizden dokuza %10'dur. Sonra nihayet gece yarısına %5 var.
Okul için toplam doluluk profilimizi görebilmemiz için saatlik olarak uzaklaştıralım.
Sonra bir aydınlatma programı oluşturmamız gerekiyor...buraya geri dönelim...ayy
Evet, aydınlatma programı. Yapay aydınlatma programı.
Yeni bir program oluşturmak için "artı"yı tıklayın. Yine, sıfıra bir kesirli bir program olacak.
Bunu, inşaat kodu referans bina tablosu 2j'ye dayanarak aydınlatma programımıza göre yeniden adlandıracağız.
Aydınlatma programını başlatın: gece yarısından yediye kadar %5'tir. Yakınlaştır. Yedi, %5'tir.
Sonra yedi ila sekiz %30. Sekiz ila dokuz, %85'tir. Dokuzdan öğlene %95. Öğleden ikiye, %80'dir. İki ila üç %95'tir. Üç ila dört, %90'dır. Dört iki beş %70 eder.
Beş ila sekiz, %20'dir. Sekiz ile dokuz arası %10'dur. Dokuzdan gece yarısına kadar %5.
Yani, aydınlatma programımız var.
Son olarak, bir elektrikli ekipman programı oluşturmamız gerekiyor. Biz sadece elektrikli ekipman yapıyoruz.
Başka bir kesirli program oluşturun. Bu tablo 2j'ye göre ekipman programımıza yeniden adlandırın....
"Cihazlar ve ekipman" a bakacağız. Öğleden yediye kadar %5. Burayı yakınlaştırın...
Yediden sekize %30...Tamam. Tipik bir okuldaki ekipman için planlanmış profilimiz var.
Tamam, işte burada.
Oluşturmamız gereken son şey, bir yolcu ısı kazanımı programıdır.
Bu, gün boyunca alanda bulunan kişi sayısı ile çarpılır.
Uzayda bulunanların yaptıkları aktivitenin türüne dayanır...
Bu, inşaat kodu tablosu 2n'den alınmıştır. Buna bir göz atabilirsin.
Burada bu sayfada yer almaktadır...2n...referans binanın inşaat kodu, yolcular ve sıcak yemekler için dahili ısı kazanımlarına sahiptir.
Biz sadece yolcular, "diğer uygulamalar" yapacağız. Varsayılan olarak 75 watt duyulur ısı kazancı ve 55 watt gizli ısı kazancı vardır.
Bu onların varsayılan değeridir. Ardından, diğer metabolik hızlara göre de ayarlayabilirsiniz.
Tasarım uygulama kılavuzu 09'daki tablo 45 için burada bir referansları var...
O yer, bakalım... şuradaki bu masada.
Farklı doluluk türleriniz varsa, yolcuların farklı metabolizma hızları olacaktır.
Tiyatroda herkes oturur. Çok fazla ısı üretmezler.
Bununla birlikte, bir bowling salonu veya atletizmden veya herhangi bir ağır fabrika imalat işinden bahsediyorsanız, metabolik hızları daha yüksek olacaktır.
Bu örnek için, bir okul için bu, duyulur ve gizli ısı kazancı için oldukça iyi bir tahmindir.
Mantıklı için 75, gizli için 55 kullanacağız.
Şimdi yeni bir program oluşturun. Aktivite seviyesini seçeceğiz. Kişi başı watt olarak hesaplanır. Uygula'yı tıklayın.
2n inşaat kodu tablosuna başvuracağız.
Toplam kişi başına 130 watt çıkıyor. Bununla ilgili bir program yok. Kod sadece programın binadaki doluluk oranına bağlı olduğunu söylüyor.
Burada oluşturduğumuz doluluk planı. Bu aktivite seviyesi, gün boyunca odadaki insan sayısıyla çarpılır.
Doluluk ısı kazancı programını bu şekilde oluşturursunuz.
Son olarak, Space Types sekmemize dönebiliriz. Yükler sekmesine gidin. Bu programları atayabiliriz.
Elektrikli ekipman takvimi için; My Model'e gidin...görelim...Kural Seti Çizelgeleri.
Ekipman programı; bunu buraya sürükleyip bu elektrikli ekipman yük tanımına atayacağız.
Aydınlatma için de aynı şey. Aydınlatma programını da buna ekleyeceğiz. Doluluk programı için de aynı şey.
Daha sonra, aktivite seviyesi programı, kişi başına 130 watt, buraya sürükleyip doluluk ısı kazancına ekleyeceğiz.
Bu, uzay türlerimiz için tüm bilgilerimizi dolduruyor.
Son olarak, genel sekmeye geri döneceğiz ve zaman kazandıran bir tekniği tartışacağız.
Burada varsayılan bir program seti seçeneği vardır. Bunu doldurmadık.
Bu, tüm bu programları yükleme sekmemizde sürükleyip bırakmak yerine kullanılabilir...
bıraktığımız tüm bu çizelgeler. Buradaki tüm bu çizelgeler, bir çizelge setinde birleştirilebilir.
Bu varsayılan program seti buraya bırakılabilir. Tüm bu programları burada otomatik olarak dolduracaktır.
Şimdilik geri dönüp bunları silelim. Size bir program setinin nasıl yapıldığını göstereceğim.
Takvimler sekmesine gidelim. Burada en üstte bir zamanlama kümeleri sekmemiz olduğunu görebilirsiniz.
Tipik bir sınıf programı seti oluşturacağız. Devam edelim ve artı düğmesini yapalım.
Bunu, geçerli kod referans okul programı seti olarak yeniden adlandıracağız. Peki.
Sonra, insan sayısını azaltacağız...Benim Modelime gidelim...ve sınıfların doluluk takvimi burada bu olacak.
Kişi sayısı budur. aktivite seviyesi; bu, kullanıcı ısı kazancıdır.
Bina sakinlerinin aktivite seviyesi, her bir kişinin mekana ne kadar ısı vereceğini belirler.
Daha sonra o sınıf için bir ışıklandırma planı çıkaracağız. Tipik aydınlatma programı.
O oda için dahili elektrikli ekipman programını alacağız.
Sızma planımızı buraya bırakabiliriz.
Bu diğer ekipman programlarından herhangi birine sahipseniz, bunları oraya bırakabilirsiniz.
Buna ekleyebileceğimiz bir şey, bir HVAC çalışma programıdır. Bu aynı zamanda inşaat koduna da dayanmaktadır... referans bina.
Tipik bir 9b okul binası için tipik bir ısıtma, klima ve havalandırma planına sahiptirler. Referans bir bina.
Bu, referans bina için HVAC ekipmanının ne zaman açılıp kapanmasına izin verildiğini söyler.
Bu kod için referans binaya uymak için bu programı burada oluşturmamız gerekecek. Devam edelim ve bunu yapalım.
Programlar sekmesine geri döneceğiz...Artı'yı tıklayın.
Kesirli bir program oluşturacağız. Uygulamak. Bunu, bu inşaat kodu referans bina tablosuna dayanarak HVAC operasyon programımız olarak adlandıracağız.
Referans bina tablosu, HVAC'ın sabah yedide açıldığını söylüyor. Yediye kadar 0 gireceğiz.
Sabah yedide açılır (giriş=1). Sonra saat 18:00'de kapanıyor
akşam.
Bu, HVAC sisteminin çalışmasına izin verildiği zamandır.
Takvim setimize geri döneceğiz. O HVAC operasyon programını da oraya bırakabiliriz.
Şimdi Space Types sekmemize geri dönelim. Bu yüklere atanmış herhangi bir programımız olmadığını not edeceksiniz.
Sızma, aydınlatma, fiş yükleri, insan yükleri, aktivite programları.
Genel sekmesine gidiyoruz ve program setimizi buraya bırakıyoruz.
Tüm bu programları, o alan türü için bu tanımlara otomatik olarak atayacaktır. Yani, program setlerinin iyi yanı bu.
OpenStudio'da bir boşluk türünü bu şekilde yaratırsınız.
Şimdi, bu boşluk türüyle ne yapabilirsiniz?
Bu alan türünü projenizdeki tüm sınıflara atayabilirsiniz ve bu sınıfların tümü tüm bu yüklerle doldurulacaktır.
Böylece uzay tiplerini yaratırsınız.
devam edeceğim. Tipik bir okul için tüm alan türlerini gözden geçirip yaratacağım. Tüm bu programları ve ekipman yüklerini oluşturun.
Bunu Yapı Bileşeni Kitaplığına nasıl yükleyeceğinizi göstereceğim, böylece diğer insanlar bunu projeleri için referans olarak kullanabilirler.....
Bütün bir okul için tüm bu alan türleri girdisini burada aldım.
Depo odaları, atölyeler, çok amaçlı odalar, kütüphaneler, mutfaklar, derslikler, konferans salonları.
Bu, uzay türlerinin nasıl oluşturulacağına dair dersimizi sonlandırıyor.
Bu videoyu, bu alan türlerinin Building Component Library'ye nasıl yükleneceğine dair başka bir video ile takip edeceğiz.
Ve bunları, diğer konumlardaki veya ofiste iş arkadaşlarınızla paylaşabilmeniz için Yapı Bileşeni Kitaplığından nasıl indireceğinizi.
Teşekkür ederim! Lütfen beğenin ve abone olun!