Kendi ellerinizle katı yakıt kazanı için doğru baca
Katı yakıtlı kazanın montajından hemen sonra, gaz ve dumanın serbest bırakılması için bir sistem oluşturulmalıdır. Bu iş, kiralanan ustalara emanet edilebilir, ancak paraya mal olur. Kendiliğinden montaj sadece tasarruf etmekle kalmayacak, aynı zamanda daha fazla işletme ve bakım için faydalı olan baca cihazını da tamamen anlayacaktır.
Katı yakıt kazanı için kendi ellerinizle sipariş verin veya baca yapın - bu daha karlı mı?
Bu sorunun cevabı göründüğü kadar açık değil. Tasarım gereği katı yakıtlı kazanlar, geleneksel sobalara benzer. Ve onun için cihaz baca gibi görünebilir - basit bir görev. Bu yanılsamaya verme. Yanma ürünlerinin yüksek kaliteli olarak çıkarılması için iyi düşünülmüş, dayanıklı ve güvenilir bir yapı gereklidir. Bu kuralların ihmali kabul edilemez, çünkü içeride yaşayan insanların yaşamları buna bağlı. Malzemelerin veya yapısal hataların tamamlanmamış birleşimi, sağlığa zararlı karbon monoksit penetrasyonuna neden olur.
Bu nedenle, fırın kurulum becerilerinin yokluğunda, böyle bir sorumlu iş bir profesyonele emanet edilmek istenen bir şeydir. Kendi yeteneklerinizde deneyim ve güven varsa, kurulumu kendiniz yapabilirsiniz. Ancak, katı bir yakıt kazanı için bacaların hesaplanması, özel bir kuruluşta sipariş vermek daha iyidir.
Baca cihazı
Kurulum için kullanılan malzemeden bağımsız olarak, katı yakıtlı kazanlar için tüm bacalar yapısal olarak benzerdir. Duman tahliye sistemi aynı fonksiyonel bileşenlerden oluşur:
- Baca. Yanma ürünlerinin kazanda çıkarıldığı silindirik veya dikdörtgen kesit. Dayanıklı ve ısıya dayanıklı malzemeden yapılmalıdır.
- Kondens toplayıcı. Fizik dersinden herkes, soğuk bir yüzeyle temas ettiğinde sıcak havanın yoğunlaştığını hatırlar - küçük nem birikimleri. Su damlacıklarının kazana akmasını önlemek için, bacanın sistemden çıkarılması için bir araç bulunmalıdır. Yoğuşma toplayıcı, doğrudan kazan ile temas halinde olmayan ancak bir tişört ile bağlanan alt kısmında bulunmaktadır.
- Kapı - sistemden havanın sisteme akışını durdurmak için bir engel. Kapı, ekonomik çalışma için gereklidir - böylece kazan çalışmayı durdurduktan sonra, dış ortamdaki sıcak havanın çıkışı engellenir.
Bu tipik bir baca şemasıdır. Belirli materyallerle çalışırken, küçük farklılıklar ve eklemeler olabilir. Örneğin, çelik bacalar doğrusal bir deformasyon kompansatörü ile donatılmıştır. Sistemin sıkılığı ve güvenilirliğinden sorumludur, çünkü sürekli ısıtma ve soğutma çevrimleri baca çalkalamasına neden olur. Bu, eşleşen bileşenlerin yoğunluğunu azaltır.
Kurulum kuralları
- Yangın güvenliği, katı yakıt kazanı için baca yapısının inşasında en önemli referans noktası olmalıdır. Baca duvarlarından diğer yüzeylere kadar olan mesafe en az 38 cm olmalıdır, iç tip baca inşa edilirken tavandan geçtiği yerleri dikkatlice ayırmak gerekir.
- Duvarlar yalıtım dahil olmak üzere 10 cm'den fazla olmamalıdır.
- Yükseklik, doğrudan gazları uzaklaştırmaya ve baca sisteminde itme kuvvetini etkiler. Baca üst noktasının çatıya göre bir metreden daha az olmayan bir mesafede olması gereklidir.
- İç bölüm alanının kesin hesaplanması. Verimlilikte bir azalmayı önlemek için bu değerin baca boyunca sabit kalması gereklidir.
- Sistemdeki maksimum yatay bölüm uzunluğu 1 m'dir.
- Tasarım, bir yoğuşma toplayıcısına ve bakım için bir kapıya sahip olmalıdır.
Katı yakıt kazanı için baca çapının nasıl hesaplanacağı
Katı yakıtlı kazan için baca - nasıl seçilir ve hesaplanır?
Isıtma kaynağı olarak katı yakıtlı bir kazanı kullanmaya karar veren özel bir evin sahibi, uçucu yanma ürünlerini ortadan kaldırma gereği ile karşı karşıyadır. Geleneksel olarak, evlerde bu işlev baca gerçekleştirir. Bu derlemede, bacaların ne olduğunu, nasıl hesaplanacağını ve nasıl kurulacağını anlamaya çalışacağız. Umarım bu makale baca için doğru seçenekleri seçmenize yardımcı olacak, ayrıca kurulumunu ve katı yakıtlı kazan ile bağlantısını gerçekleştirecektir.
Cihaz, sınıflandırma ve gereksinimler
Baca veya baca, katı yakıtların yanması ile ilgili uçucu ürünleri yönlendirmek için çeşitli binalarda kullanılan özel bir kanaldır. Genellikle dairesel kesitli düz bir borudur, çünkü baca duvarlarında azami itme ve minimum kurum birikimi sağlar.
Gaz çıkarma sistemi için farklı şartlar geçerlidir, örneğin:
- İyi çekiş;
- Isı yalıtımı varlığı;
- Kolay kurulum ve bakım;
- Uzun hizmet ömrü;
- Korozyona karşı dayanıklılık;
- İç duvarların düzgünlüğü;
- Yangın güvenliği;
- Estetik çekicilik;
Katı yakıt kazanı için bir baca seçilmesi, yanma ürünlerinin sıcaklığını dikkate almalıdır. Bu parametreye bağlı olarak, baca malzemesini seçmelisiniz. Modern üreticiler, bu tür malzemelerden modüler bacalar üretirler:
- paslanmaz çelik;
- seramik;
- plastik;
- cam;
Kazanın TT çıkışındaki baca gazı sıcaklığı 600 santigrat dereceye ulaşabilir. Bu nedenle, bir çelik ve seramik baca, ZOTA katı yakıt kazanı ile kullanım için oldukça uygundur. Cam ve plastikten yapılmış bacaların kullanımına izin verilmemektedir, çünkü bu malzemeler önemli ölçüde daha düşük gaz sıcaklıkları için tasarlanmıştır.
Ayrı ayrı, klasik tuğla baca dikkati çekiyor. Böyle bir yapının içinde ortaya çıkan agresif bir ortam, onu çabucak çözüme ulaştırır ve bu nedenle daha modern cihazlara yol açarlar.
Çoğu zaman, paslanmaz çelik baca borularının üretimi için bir malzeme olarak kullanılır. Çelik kullanımı böyle bir cihazı bir dizi inkar edilemez avantaj sağlar:
- tuğla ile karşılaştırıldığında küçük bir ağırlığa sahiptir;
- kurulumu ve kurulumu kolay;
- vakfın inşasını gerektirmez;
Yapım türüne göre paslanmaz çelik gübre aşağıdaki tiplere ayrılır:
Tek duvar
Bu bacalar sıradan bir çelik borudur. Böyle bir yapının avantajı düşük maliyetlidir. Ana dezavantaj, iç yüzeyde yoğuşma oluşması ve bunun sonucunda eksi sıcaklıklarda donmasıdır.
Çift duvarlı (veya çift devreli)
Böyle bir baca cihazı, “boruda boru” yapısıdır. Ana boruya daha küçük çaplı bir boru yerleştirilir ve aralarındaki boşluk yalıtım malzemesi ile doldurulur. Bu tasarımın, bacayı kondensat oluşumundan koruyan yalıtım varlığında avantajı ve dezavantajı, bu tür cihazların fiyatının çok daha yüksek olmasıdır.
Özellikle popüler popülaritesi yakın zamanda bir baca borusu şeklinde baca tasarımını almıştır. Bu tasarım, birleşim yerlerinin yalıtım malzemesi ile donatılmış metre uzunluğundaki münferit borulardan birleştirilmiş bir bacadır.
Fotoğraf 3: Paslanmaz çelik baca sandviç yapımı
Çelik baca duvar kalınlığına özel gereksinimler uygulanır. TT kazanlarıyla birlikte kullanıldığında, baca duvar kalınlığı 1 mm veya daha fazla olmalıdır.
Seramik bacalar, yanma ürünlerini katı yakıtlı kazandan çıkarmak için de kullanılır. Çelik gibi, yüksek sıcaklıklarda ve korozif ortamlarda çalışmaya dayanıklıdırlar. Duvarlarının kalınlığı çok daha büyüktür (1.5 cm) ve bu nedenle çok daha ağırdırlar ve temel üzerine kurulum gerektirirler. Ayrıca, seramik bacalar kesinlikle dikey olmalıdır. Çeşitli kıvrımların varlığı hariç tutulmuştur. Bu özellik bazı durumlarda böyle bir baca kurulumu ve kurulumunu imkansız kılar.
İçindekiler tablosuna geri dön
Bölümün boy ve büyüklüğünün hesaplanması
Son derece önemli olan baca doğru uzunlukta ve çaptır. Çok kısa baca kullanımı, çekmenin bozulmasına, yakıtın eksik yanmasına neden olur ve uçucu yanma ürünlerinin odaya girmesine katkıda bulunabilir. Bu nedenle, bacadaki gerekli yükseklik ve kesit alanına uygunluğu dikkatle izlemelisiniz.
Fotoğraf 4: Baca sistemini katı yakıtlı bir yakına bağlama örneği
Çoğu Rus piroliz üreticisi, ürün için teknik dokümantasyonda bacadaki izin verilen minimum yüksekliği göstermektedir. Baca çapı, kazanın baca çapından daha küçük olmamalıdır, büyüklüğü genellikle cihazın pasaportunda belirtilir veya kolayca ölçülebilir. Genellikle yerli katı yakıtlı kazanlar için, 18-70kW, baca çapı yaklaşık 130-200 mm'dir. Aşağıda, evler ve küçük kır evleri için genellikle kullanılan düşük ve orta güçteki kazanlar için baca yüksekliği ve çapları tablosu verilmiştir:
Yüksek baca yüksekliklerinde, itme bozukluğu gözlemlenebilir. Bu gibi durumlarda, bir katı yakıt kazanı için bir duman aspiratörü satın almak ve monte etmek gerekir.
Fotoğraf 5: Evsel katı yakıtlı kazanlar için duman aspiratörü
Egzoz gazlarının (TempGazov (K)) sıcaklığını ve statik itme gücünü biliyorsanız, bacadaki izin verilen minimum yükseklik aşağıdaki formülle hesaplanabilir:
StatTa (Pa) - Pascal'da statik çekiş;
Hava Sıcaklığı (K) - Kelvin'de dış ortam sıcaklığı. Hesaplamalar için en yüksek ortalama yıllık sıcaklığı kullanmak daha iyidir;
TempGazov (K) - katı yakıt kazanı çıkışında Kelvin'deki yanma ürünlerinin sıcaklığı;
Örnek: Moskova bölgesinde kurulu bir katı yakıt kazanı Buderus Logano G221 için baca yüksekliğini hesaplayacağız. Hesaplamanın başlangıç verileri aşağıdaki gibidir:
Güç (kW): 20kW;
StatTyaga (Pa): 20Pa;
TempGasov (K): 523K (250 santigrat derece);
Sıcaklık Hava (K): 291K (Temmuz ayında Moskova bölgesinde ortalama günlük sıcaklık 18 santigrat derece);
Yükseklik (m) = StatTyag (Pa) * TempGas (K) * Sıcaklık Havası (K) / 3459 * (TempGas (K) -1.1 * Hava Sıcaklığı (K)) = 20 * 523 * 291/3459 * (523-1.1 * 291) ) = 4,3 m
İçindekiler tablosuna geri dön
Baca montajı ve bağlantısı
Katı yakıtlı kazanın ömrü ve sahibinin güvenliği, bacanın ne kadar doğru ve güvenli bir şekilde monte edildiğine bağlıdır. Baca montajı ve montajı ile ilgili işlere profesyonellere emanet olmak daha iyidir. Uzmanlar bu işleri aşağıdaki kural ve düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirebileceklerdir:
- baca sistemi tüm yanma ürünlerini tamamen çıkarmalıdır;
- baca kesiti, katı yakıtlı kazanın çıkış borusunun enine kesitine eşit veya daha büyük olmalıdır;
- baca 1 mm'den fazla kalınlığa sahip korozyona dayanıklı çelikten yapılmalıdır;
- Baca tabanından kurum temizlemek için, özel bir cep düzenlemelisiniz;
- borunun üçten fazla dönüşüne izin verilmez;
- borunun yüksekliği 5 m'den azdır ve bu model katı yakıt kazanı için kabul edilebilir minimumdan daha az değildir;
Ayrıca çatıdaki baca yeri için bir dizi gereklilik sunmuştur:
- Üst uç, düz çatının 50 cm'den daha az veya parapetin 1,5 metreden daha az olduğu durumlarda parapetin 50 cm üzerine çıkmalıdır.
- Çatının sırtından aşağıya 3 metreden daha az bir mesafede;
- Çatının üzerindeki yükseklik 1,8 metreden fazla ise, parantez ile tutturmanız gerekir;
Kurulum aşağıdan yukarıya plana göre gerçekleştirilir. katı yakıtlı kazandan çatıya. Bu sistemlerin kurulumu için genel şartlar vardır ve bunlar SNiP-91 tarafından düzenlenir. Aşağıda kesinlikle takip edilmesi gereken temel kurallar vardır:
- Bir bacadan bir sandviç bölümü monte edilirken, her bir iç boru bir öncekinin içine sokulmalı ve her dış boru bir öncekinin üstüne yerleştirilmelidir. Bu montaj yöntemi “yoğuşma” ile adlandırılır.
- tyki bölümleri kelepçelerle bağlanmış olmalıdır.
- Duvarlara ve diğer bina yapılarına tutturma köşebent yardımıyla gerçekleştirilir.
- Yangın güvenliği gereksinimlerinin karşılanması için, bacaların gaz boruları ve elektrik kablolarıyla temasından kaçınılmalıdır. Yapının elemanları ile (çatı, zemin, sürtünme, vb.) Temastan kaçınmak ve yalıtımlı borular için 150 mm ve izolesiz borular için 300 mm girintilere de ihtiyaç duyulmaktadır.
- Bir su devresi ile uzun bir yanma için katı yakıtlı bir boyler ile boru bağlantısının yatay kısmı, kazana doğru eğilmelidir. Eğim açısı, bağlantı borusunun her bir metre için yaklaşık 2 cm'dir.
- Diz bağlantılarının, katlar arasındaki çakışmalara girmemesine dikkat edilmelidir.
- Yanma ürünlerinin yoğunlaşmasını önlemek için, ısıtılmamış odalardan geçen bölümün ek yalıtım ile donatılması gereklidir.
- Baca dibinde kondens tahliye sistemi bulunan bir tişört monte edilmiştir.
Seksiyonel sistemlerin kullanımı dikkatli ve güvenli bir işlem gerektirir. Aşağıda kesinlikle gözlemlenmesi gereken bazı sınırlamalar vardır:
- Katı yakıtlı bir kazanın pişirilmesi için sıvı yakıt kullanılması yasaktır;
- Giysi veya ayakkabı kurutmak için bacayı kullanmak kesinlikle yasaktır;
- Baca temizlerken kurum yakmak için tavsiye edilmez;
- Kazan fırında katı yakıtı söndürmek için su kullanmak yasaktır.
Katı yakıt kazanı için doğru bacanın nasıl seçileceği hakkında daha fazla bilgi için, videoya bakınız:
Sonuç olarak, bacaların hesaplanması, kurulumu, montajı ve katı yakıt kazanı ile bağlantılarının uzmanlarca emanet edilmesinin daha iyi olacağını bir kez daha belirtmek isterim. Hayatınız ve sağlığınız, sevdiklerinizin hayatı ve sağlığı, doğru ve güvenli bağlantıya bağlıdır. Bunu hatırla!
Kazan TT Duman Sobaları - Baca Seçimi
Başlatılan konuya devam ederken, bu incelemede katı yakıt kazanı için baca tartışacağını düşünüyorum. Neden o? Çünkü bu tip "baca" evrensel olacak. Örneğin, iyi ısıtmalı sandviç bölümleri satın almak ve bir TT kazanı için bir baca monte etmek, bir kerede “tek bir taşla dört kuşu öldürmek” olacak - bir odun kazanı, kömür, pelet takmanın yanı sıra bir çelik veya dökme demir ısıtma fırını kurmak için uygun olacaktır.
Aynı şey, kalınlığı 0.8 - 1.0 mm olan tek duvarlı paslanmaz çelik borular için de geçerlidir. Yani, katı yakıt kazanı için baca sadece TT ısı jeneratörü için değil, aynı zamanda diğer bazı kazan ekipmanı için de kullanılabilir.
Bildiğiniz gibi, çok iyi - aynı zamanda iyi değil. Bazı gaz ve dizel kazan modelleri eski bacalarla düzgün çalışmıyor. Daha önce kurulmuş olan katı yakıt kazanı için bacanın aşırı büyük çapı suçludur.
Hadi başlayalım.
Bölümde "Baca" ya da "Devre nerede, kardeşim?"
Bu noktada katı yakıt kazanı için bir baca verilir - bu oldukça çok yönlüdür ve birçok kurulum durumunda kullanılabilir. Bu seçenek, her türlü duvar malzemesiyle (tuğla ve masif betondan ahşap bir çerçeveye) her türlü ev için uygundur.
Bir katı yakıt kazanı için tipik bir baca şemasının bacanın duvarın içinden dışarıya ve daha sonra yukarı doğru ya da üst üste dikey olarak yukarı doğru ve daha sonra çatıya getirilmesi ihtimalini ifade eder.
Baca gazlarının fırından etkin bir şekilde uzaklaştırılması hakkında konuşursak, bu sürecin etkinliğini etkileyen ana faktörler:
- Baca yüksekliği
- Baca çapı
- Overclock uzunluğu
- Baca yalıtımı
Bu 4 puan önemlidir, gerisi isteğe bağlıdır.
Gram olarak asmak veya baca yüksekliği ve çapını seçmek için kaç
İlk iki nokta ile başlayalım. Katı yakıt kazanı için baca yüksekliği kritik bir parametredir. Bu ne anlama geliyor? Bu, bacalarınız yeterince yüksek değilse, kazan ocağındaki taslakların da yetersiz kalacağı anlamına gelir. Bu, sadece yakıt yanmasının yanmasına değil, aynı zamanda dışarı çekilmek yerine, baca gazlarının odaya gireceği zaman, “itme devri” ne de yol açabilir.
Bu, insanlar için ölümcül olan oturma odalarına karbonmonoksit emisyonlarıyla doludur.
Karbon monoksit ne renk ne de kokuya sahiptir. Bu nedenle, “yanmak” ve uyanmadan ölmek mümkün değildir.
Borunun “ekstra” metresinden tasarruf etmemesi gerektiğine sizi ikna ettim.
Kazan ekipmanının pasaportunda, kazan veya fırının her bir modeli için ve aynı zamanda farklı ısı kapasiteleri için, katı yakıt kazanı veya ısıtma fırını için baca gerekli yüksekliktir. Bu durumda, bazen pasaportta “minimum” yükseklik ve bazen “sadece” yükseklik yazılır.
Minimum yükseklik gözlenmeli ve “sadece” yükseklik, boyler TT ile deney yapmak için alt sınırdır. Zayıf minimum yükseklikte çeker mi? Başka bir yarım metre ekle - bir baca ölçer. Ve böylece.
Bu deneyleri yaparken, özellikle ıslak, ılık havalarda yaz mevsiminde, kışın soğuk ve kuru olandan daha şiddetli olacağı unutulmamalıdır. Bu nedenle, eğer bir katı yakıt kazanı bacaının montajı kışın yapılırsa, yaz mevsiminde, verilen bir yükseklikte itmenin, kurulum sırasında olduğundan daha kötü olacağını anlamalısınız.
Katı yakıt kazanı veya sobası için baca çapı minimum olarak satın alınan kazanın veya sobanın pasaportunda belirtilir. Pasaportunuz yoksa, hemen hemen her modelin internette bir tablosu var.
Baca çapını, bir yönde veya diğer yönde çapı 5 mm'den fazla değiştirerek biraz daraltabilir veya genişletebilirsiniz.
Yükü etkilemez. Örneğin, 150 mm yerine 120 mm'lik borular alırsak, bazı TT kazanları ve fırınlarında verimli yakıt yanması ile kolayca sorun yaşayabilirsiniz.
Bu etki genellikle bacayı uzatarak “tedavi edilir”, ancak yükseklikteki artış her zaman istenen sonuca götürmez.
Baca çapındaki aşırı artışa gelince, ısı eşanjörüne ısı vermeyecek olan baca gazlarının kazan kazanını hızla terk etmesi gerçeği ile doludur. "Isı, boruya uçacak" denir.
Baca üst kısmı
Yükseltici bölüm kullanılması durumunda, bacaya dikey veya yatay olarak bir katı yakıt kazanı bağlanabilir. İlk kısa boru veya tişörtün hemen ardından, hızlanan dikey borunun en az 1 metre biri olacaktır. Özlemi "çalıştırmak" için hizmet eder. Daha sonra yatay bölümleri ve dalları kurabilir, ancak uzunluğu 0,5 metreden fazla olamaz.
Kazan veya fırından çıkışta, önceden "hızlanma" olmaksızın, uzunluğu 0,5 metreye kadar olan uzun bir yatay bölüm kurulursa, o zaman küçük baca çapları (95-120 mm) üzerinde yetersiz bir çekiş elde edilebilir. Bunun başaracağı şey yukarıda yazılmıştır.
Genel olarak, katı yakıt kazanı için bacanın hesaplanması, kazan ekipmanlarının tasarım aşamasında tesis mühendisleri tarafından yapılır. Ve biz kullanıcılar olarak sadece fabrika önerilerini takip edebiliyoruz.
Bununla birlikte, bitkinin kendisinin yanlış hesaplamaları ve sonuç olarak, sonraki deneylerimizin baca yüksekliği, çapı ve diğer özellikleri hariç tutmaz.
Neden katı yakıt kazanı için bacayı ısıtın?
Neden katı yakıt kazanı için bacayı yalıtmak zorundasınız? Böylece, kazanın çıkışındaki baca gazı çok hızlı soğutulmaz. Modern TT kazanları ve benzerleri, mümkün olan en yüksek verime sahip cihazlardır. Bu, kazanın tasarımının, kazan ısı eşanjörü vasıtasıyla "yolculuğu" sırasındaki baca gazlarından maksimum ısıl enerjiyi "seçmesini" sağladığı anlamına gelir.
Bu nedenle, bacaya giren giden baca gazları zaten çok düşük bir sıcaklığa sahiptir. Ve eğer boru duvarları boyunca çevreleyen odalara veya dışarıdaki havaya ısı yaymaya devam ederse, hareketleri daha fazla yavaşlar. Yani, yine, bacada normal bir itme olmayacak.
Bunun olmasını önlemek için katı yakıtlı kazan veya soba için baca yalıtılmalıdır. Bu amaçla, aralarında bazalt yalıtım veya vermikülit ile doldurulmuş, paslanmaz çelikten yapılmış çift silindirli hazır sandviçlerin kullanılması en kolay yoldur.
Sandviç ne kadar iyi yalıtılırsa, dışarı giden baca gazları daha az ısınırsa, bu bacadaki taslaklar ısıtılmadan daha iyi olur.
Her biri 1.0 ve 0.5 metrelik sandviçlerden bir araya getirilmiş katı yakıt kazanı için baca borusu, çekişin iyileştirilmesi için ana seçeneğin yanı sıra bir dizi diğer avantajlara da sahiptir:
- Montaj kolaylığı, çünkü 0.5 ve 1.0 metrelik bölümlerin kolay montajı
- Paslanmaz çeliğin dış yağışa ve korozyona karşı korozyon direnci
- Tee üzerinde bir tahliye vanası kullanarak bacadan kondensatın rahatça çıkarılması
- Çekici bir görünüm, evin cephesinde bir sandviç borusu koyabilirsiniz
Sandviçlerin kullanımına ek olarak, bir katı yakıt kazanı için yalıtılmış baca 3 farklı şekilde elde edilebilir:
- Eski bacayı bazalt izolasyonu veya vermikülit ile ısıtın.
- Eski tuğla boruyu kazanda veya ocakta kullanın, paslanmaz çelik uçlarla kırın.
- İzole seramik baca monte etmek
İlk iki yöntem bütçe olarak sınıflandırılmıştır. Üçüncü yöntem en pahalı olanıdır. Ama sizi uzun yıllar "baca sorunu" hakkında unutacaktır.
Seramik bölümlerden oluşan katı yakıtlı bir kazan için baca tertibatı aşağıdaki şemada açıkça görülebilir.
Böyle bir baca, kondensden korkmaz ve korozyona maruz kalmaz. Buna ek olarak, bir seramik boru son derece ateşe dayanıklıdır ve bir çelik boru gibi yanmaz.
Web sitemizde bu konu hakkında daha fazla bilgi:
- Duvara monteli bir gaz kazanı kurarken hangi kural ve yönetmelikler
Isıtma kazanı montajı kolay bir iş değildir. Duvara monte edilen kazanın ne kadar doğru kurulduğuna bağlı olduğundan, kazanın bir şekilde kapatılması mümkün değildir.
Burada derhal üç rakibim söylediklerine göre katı yakıtlı bir kazanın kendi ellerinizle yapılmadığını söyleyebiliriz. Yani.
Kış, don, bacadan duman. Karttaki gibi resim. Önceden hazırlanmış iyi bir sahibi, kazanda düşmeye kuruldu, mükemmel çalışıyor, ısınıyor.
Bugün, baca gazlarının kazanlardan nasıl alınabileceği hakkında biraz konuşacağız, gaz için baca ne olmalıdır.
Katı yakıtlı kazanlar için baca kendiniz yapın
Kazan dairesine giren yanma ürünlerini önlemek için bağlantı sıkıca yapılmalıdır. Baca kesiti, kazanın parametrelerine uygun olmalıdır.
Güvenliğiniz ve rahatınız doğru bağlantıya bağlı olduğu düşünüldüğünde, ısıtma ekipmanı ve baca montajı konusundaki işi uzmanlara emanet etmek daha iyidir.
Baca gazı giderme sorunu kendi içinde yeni değildir. Isı kaynaklarının iyileştirilmesi ile çeşitli aşamalarda çözüldü:
- çatıdaki açık ocak deliği;
- tavuk kulübesindeki ilk en basit sobalar - tavanın altında bir tahta kutu şeklinde bir duman;
- klasik ısıtma ve pişirme sobaları - kapalı bir ocaktan çatı üzerinde yükselen dikey boru.
Borunun görünümü, ısıtma ekipmanının daha da geliştirilmesi için ciddi bir ivme kazandırdı. Modern bir baca, yanma ürünlerini ısıtılmış binalardan ayırmaya yarayan bir cihazdır.
Katı yakıtlı kazanlar için baca gereksinimleri
Bir konutun katı yakıtlı bir kazan olan bir su ısıtma sistemi ile donatılması durumunda, en önemli sorunlardan biri, bir baca seçimidir. Birçok yönden, evin tasarım özelliklerine ve kazanın performansına bağlıdır.
Aşağıdaki gerekliliklerin herhangi bir bacaya dayandığı akılda tutulmalıdır:
- mutlak sızdırmazlık (baca gazlarının binaya girmesini önler);
- gerekli çekişin sağlanması (kazanın gaz direncini aşan bacada bir vakum oluşturulması);
- kurulumla ilgili zorluklar yok (üretilebilirlik, karmaşık ve pahalı ekipmanlara gerek yok, işçilik maliyetlerini azaltır);
- yapının dayanıklılığı;
- Düşük işletme maliyetleri;
- kullanılan malzemelerin termal ve korozyon direnci;
- pürüzsüz iç yüzey (dikişler, eklemler, damlalar);
- optimum aerodinamik bölüm (daire veya oval);
- yüksek yangın güvenliği;
- baca duvarlarının minimum ısı iletkenliği (baca içinde kondensat oluşumunu önlemek için);
- başarılı tasarım çözümleri.
Dikkat edin! Yuvarlak veya oval bir kesit ve pürüzsüz bir iç yüzey, köşelerde, eklemlerde ve baca duvarlarının pürüzlülüğünde kurum birikintilerini önler.
Hangi kazan seçmeli?
Katı yakıt kazanları için bacalar çeşitli parametrelerde farklılık gösterir.
- Yerli (eğimli bir baca ile kazana bağlı ayrı bir temel boru yükselticileri üzerinde duran).
- Monte edilmiş (doğrudan kazanın üzerine monte edilmiş ve kazan kanalının bir devamı olarak hizmet etmektedir).
- Duvardaki bir kanal biçiminde (dış veya iç duvarların döşenmesi sürecinde düzenlenmiştir).
Kazanın bulunduğu yerde dış ve iç:
- Dış (binanın dışına bağımsız olarak monte edilmiş veya orijinal versiyonda dış duvara bağlanmıştır).
- Dahili (herhangi bir tasarımda bina içine monte edilmiştir).
Dikkat edin! Ortak baca üzerinde iki veya daha fazla katı yakıtlı kazanın çalıştırılmasına izin verilmez.
- metal (demir, galvaniz, paslanmaz veya sandviç borular);
- tuğla (seramik veya refrakter);
- seramikler (seramik borular ve bloklar);
- beton (dairesel veya oval enine kesitli özel dikey kanallı prekast beton paneller);
- asbestli çimento (asbestli çimento boruları);
- cam (özel yanmaz cam).
Katı yakıtlı kazanı olan bireysel kazanların cihazında en yaygın olanı tuğla, seramik ve çelikten yapılmış bacalardır:
Faydalı enerjinin kısmi kullanımı nedeniyle (t = 250-3000), bacalara bitişik odalarda ek ısı radyasyonu oluşur.
aşındırma
dayanıklılık, ek yalıtım gerektirmez.
Baca cihazı
Kullanılan baca, yer ve tasarımdan bağımsız olarak tüm bacalar benzer bir cihaza sahiptir.
Her zaman aşağıdaki bileşenleri içerirler:
- Baca - yanma ürünlerinin çıkarılması için dikdörtgen, kare veya dairesel kesitli dikey veya kısmen eğimli kanal (boru hattı). Dayanıklı yangına dayanıklı malzemeden üretilmiştir.
- Kondens toplayıcı - kazanın baca sokulduğu ve baca gazlarında bulunan yoğuşmuş buharları toplamaya hizmet ettikten sonra baca alt kısmında bulunur. Deşarj için bir musluk ile donatılmış. Bir ısı yalıtım tabakası ile çift duvarlı, monte edilmiş bacalarda yoktur.
- Çekiş kontrol cihazı - kelebek vana veya geri çekilebilir.
Bu ilginç! Gaz yakıtlı kazanların bacalarından farklı olarak, katı yakıtlı kazanlar, çekişi iyileştirmek ve çökelmeyi önlemek için kanat ve çeşitli deflektörlerle donatılmıştır.
Baca parametrelerinin hesaplanması
Doğru seçilmiş yükseklik ve baca kesit alanı, güvenilir çalışmanın anahtarıdır. Hemen hemen tüm sanayi kazanları bu değerler için tavsiyelerde bulunmaktadır.
90 KW'ye kadar termal kapasiteye sahip ekipmanlar için, aşağıdaki değerler tavsiye edilir:
Katı yakıt kazanı için hangi baca daha iyidir?
Katı yakıtlı kazanın en önemli parçalarından biri bacadır. Bu sayede baca gazı ve isleri atmosfere boşaltılır. Kombinin yüksek verimini ve yüksek verimi sağlar.
Baca yoğun çalışması tıkanmaya yol açar. Kesit azalır, yanma ürünleri hızla geçemez. Sonuç olarak, azaltılmış itme, cihaz ağır modda çalışmaya başlar, verimliliği azaltır.
Kurumun birikmesini ve kazanın normal çalışmasını önlemek için, iyi yapılmış çizimlere göre baca uygun malzemelerden yapılmalıdır. Ayrıca, çap ve enine kesitin doğru hesaplanması çok önemlidir.
Sistem yetersiz çekiş olduğunda, zayıf yakıt yanması meydana gelir. Sonuç, kurum oluşumudur. Boru hattının geçişini kademeli olarak tıkar ve kesitini azaltır.
Baca kesitini artırarak daha fazla çekiş elde edebilirsiniz. Ancak bu olumlu bir sonuca yol açmayacaktır. Kazanın ısısı odayı bacadan terk edecektir. Taslağı düzenleyebilmek için, kazan özel vanalarla donatılmıştır.
Çekişin görünümü, odadaki ve ortamdaki sıcaklık farkına dayanır. Büyük soğuk geldiğinde itme maksimum olur. Yanma ürünlerinin borunun yüzeyine batmadığından ve atmosfere girmemesini sağlamak için küçük bir sıcaklık farkı yeterlidir. Bu bir şart altında gerçekleşebilir. Baca uygun şekilde tasarlanmış ve monte edilmiş olmalıdır.
Kombi çalışmaya başladığında, yanma bölümüne dışarıdan hava verilir. Bu nedenle yanma sürecine destek var. Egzoz gazları bacaya gönderilir ve hızla atılır.
Borunun yetersiz bir çapıyla, egzoz gazları fırının içinde birikmeye başlar. Sonuç olarak, ocak solmaya başlıyor, odada güçlü bir duman var.
Çekiş gücü çeşitli faktörlere bağlıdır:
Örneğin, yapıda bir dik açının varlığı, geçirgenliğini büyük ölçüde azaltır. Bu, atmosfer basıncında bir düşüş meydana geldiğinde fark edilir hale gelir. Bu durumu düzeltmek için, iştahta özel bir dengeleyici ayarlanır.
Baca ek özellikleri
Yüksek sıcaklığa tepki vermemelidir. Bu nedenle, katı yakıtlı bir kazanda çok ısıya dayanıklı malzemeden yapılmış baca monte edin. Bu tür bir kazanda kömür veya odun yanması durumunda, dumanın sıcaklığı, gazın yanma sıcaklığından çok daha yüksektir. Örneğin, bir gaz kazanının duman sıcaklığı 200 dereceyi geçmez. Odun yakarken, sıcaklık 300 dereceyi geçebilir. Kazan kömür ile ısıtılırsa, sıcaklık 600 dereceye ulaşır. Bazen bir sıcaklık atlaması meydana gelir. Ayrılırken yükselmeye başlar.
Yanma odasını katı yakıt, benzin ve diğer yanıcı maddelerle ayırmak yasaktır. Bu seçenek, yanmış bir baca nedeniyle kurumun tutuşmasına neden olabilir. Bu şekilde kirliliği gidermeye çalışmak kesinlikle yasaktır.
Kimyasal nötrlük
Kazanın çalışması için katı yakıt kullanıldığında, kimyasal elementlere karşı nötr olan malzemeler kullanılmalıdır. Ortaya çıkan yoğuşmanın büyük miktarda sülfürik asitten oluştuğunu unutmayın. Bu yüzden baca malzemesi agresif asidik ortamdan korkmamalıdır.
güvenilirlik
Bu tür bir gereksinim, kazanın ve itişin çalışması için çok önemlidir. Ancak, fiyat çok durur, sadece güvenliği unuturlar. Elbette, tamamen hasarlı bir bacayı değiştirmek çok daha kolay. Ancak çekiş yoksa, oda karbon monoksit ile doldurmaya başlayacaktır. Kokusu yok, o yüzden odada uyuyabilirsin ve bir daha uyanmazsın.
Baca bölümleri nasıl hesaplanır
Seçim yaparken, öncelikle nozulun mevcut enine kesitini ölçmelisiniz. Aynı boyutlara sahip olmalı. Boyutların eşleşmesi arzu edilir. Çap daha büyükse, bir basınç düşüşü meydana gelir ve itme kuvveti azalacaktır.
Bölümün boyutu (sq. M) aşağıdaki formülle belirlenir:
tüketilen yakıtın hacmi (m3 / s) / gaz hızı.
Baca farklı bir kesit şekline sahip olabilir:
Normal çalışma için, herhangi bir seçeneği kullanabilirsiniz, ancak yuvarlak bir bölüm hala daha çok tercih edilir. Duman borunun içinde hareket ettiğinde, spiral bükümü meydana gelir. Borudaki herhangi bir yabancı detay, gaz akışının hareketine karşı direnç oluşturur.
Borunun iç yüzeyi pürüzlü ise, gaz hızında bir azalma olacaktır. Dairesel bir hareketle duman sağa açı ile çarpıştığında, yörüngenin keskin bir değişimi olur, karıştırma gerçekleşir. Sonuç olarak, kurum köşelere yerleşir.
Sürekli, kapsamlı temizlik gerektirir.
Egzoz boruları hangi malzemelerden yapılmalıdır?
Çok çeşitli malzemelerle, sadece birkaç tip baca kullanılabilir. Ana olanlar:
En popüler borular tuğladan serilir. Çok yüksek sıcaklıklara dayanabilirler. Maksimum 1000 dereceye ulaşır. Bugün, modern pahalı evlerin çatısında, eurobrick ile kaplı orijinal boruyu görebilirsiniz. Ancak, daha yakından incelendiğinde, içeri sokulan boruların tuğla bacadan görülebildiği görülebilir. Çelik veya seramikten yapılabilirler. Bu çok basit bir şekilde açıklanmaktadır. Bir tuğla normal çalışma için uygun değildir. Başka bir deyişle, işe yarayacak ama çok uzun sürmeyecek. Kostik kondensi hızla yok eder. Bu nedenle, tuğla borunun içine bir astar sokulur. Serbest oyuklar yalıtım malzemesi ile doldurulur.
Seramikten yapılmış sandviç borular, çok yüksek sıcaklıklara dayanabilir. 1200 dereceyi geçebilir. Bu değer, kömürün yanmasından sonra dumanın maksimum sıcaklığından çok daha yüksektir.
Böyle bir boru kondens ve atmosferik olaylardan korkmaz. Kondens drenajı özel bir krem deliğinden geçer. Bazen bunun için sulama sonunda ekstra kapasite yapabilir. Cephe veya binaya monte edilen seramiklerden yapılmış baca borusu.
“Schiedel Uni” markasının bacası, eğer kurum tutuşursa, böyle bir termal yük ile baş edebilmektedir. Yakma kurumları 1100 - 1200 derece arasında bir sıcaklığa ısıtılır.
Seramiklerin dezavantajları
Güzel görünüme göre farklılık göstermeyin. Maliyetleri çelik muadillerinden çok daha yüksektir. Bu tür boruları kurmak için inşaat becerileri ve deneyim gereklidir. Bu borular düşük gelirli tüketicilerle popüler kalır.
Metal baca
Geleneksel çelik veya paslanmaz çelik kullanarak üretimi için. Ne yazık ki, çelik bacalar karşı koyamaz
agresif ortam. Kazan sürekli çalışacak olursa, boru çok kısa bir sürede iş için uygun olmayacaktır, yangının nedeni olabilir.
Kullanılan paslanmaz çeliğin bileşimi, çeşitli kimyasal elementlerden oluşan özel katkı maddeleri içerir.
Paslanmaz çeliği korozyondan koruyanlardır. Kurulum için
Aşağıdaki çelik kaliteleri kazanlarda kullanılmaktadır:
- 316.
- 316 L
- 321.
Çeliklerin 700 - 800 derece arasında sıcaklıklara dayanmasına izin veren maddeler içerirler. Bu çelik kaliteleri kondensden korkmaz, asitlere karşı nötrdür, diğer agresif maddelerle reaksiyona girmez.
Paslanmaz çelikten yapılmış baca masrafı ortalama alıcıya aittir. Katı yakıtlı bir kazanda kurulum için en uygun olarak kabul edilir.
Cam baca
Bu çok nadirdir. Olumlu özellikleri şunlardır:
- Düşük termal inertlik.
- Korozyon asla ortaya çıkmaz.
- Orijinal görünüm.
Bu tasarımın maliyeti çok yüksektir. Bu nedenle, çok nadirdir. Ayrıca, kurulumu çok zaman alıcı ve çok para harcıyor.
Cihaz ve kurulum
Metal bir baca kurulduğunda, iş yavaşça yukarı doğru hareket ederek alttan başlar. Borular çeşitli yollarla bağlanabilir:
- Dumanın hareketi ile.
- Yoğuşarak
Kazan ilk seçeneğe göre bacaya bağlandığında, kurulum kazandan devam eder. Tersine, ikinci seçenek kazan. Metal yapı birkaç bölümden oluşmaktadır:
- Cam.
- Sandviç borusu
- Kondens toplayıcı.
- Kıvılcım önleyici.
- Kap.
- Temizleyici.
Güvenilir bir bağlantı oluşturmak için kurulur:
Eklemler dışarıdan kelepçelerle bağlanır.
Teknolojik gereksinimleri
Aşağıdaki teknik şartlara uyun:
- Dumanı dağıtmak için özel bir alan olmalı. Katı yakıtlı bir kazanın borusunun arkasına monte edilmiş dikey bir borudır. Ravgonochny sitesi bir metre yüksek olur.
- Baca sadece dikey olarak monte edilir. 30 dereceden fazla olmayan bir sapmaya izin verilir.
- Sapmaların varlığı yasaktır.
- Uzunluk çok önemlidir (3 - 6 metre).
- Üç yatay bölümün varlığı. Ayrıca, her birinin uzunluğu yarım metreyi geçmemelidir.
- Çatı üzerindeki ucun yüksekliği 100 cm'yi geçmelidir.
- Borunun duvara sabitlenmesi 1,5 metrelik artışlarla gerçekleştirilir.
- Sıkı bir bağlantı oluşturmak için, borular ısıya dayanıklı dolgu macunu ile bolca yağlanır.
Mükemmel çekiş elde etmek için, baca tasarımının minimum dönüş sayısı olması gerekir. En iyisi düz boru olarak kabul edilir.
Baca binanın içine veya dışına monte edilebilir. İlk seçenek için borunun yanıcı maddelerle temas etmemesi için korunması gerekir. Borunun tavandan geçtiği noktada monte edilen özel bir metal ekran kullanılır. Baca 25 cm'den daha uzak bir mesafede olmalıdır.
Dış yapılar daha güvenli görünüyor. Bakımı çok daha kolay. Ustalar bu yöntemi en çok tercih edilir.
Boru yüksekliği
Bu boyut, belirli parametreleri ayarlayan SNiP tarafından belirlenir:
- Çatı düz bir görünüme sahipse, baca 1.2 metre yukarıda yükselmelidir.
- Baca sırtın yakınında bulunuyorsa ve mesafe 1,5 metreden azsa, sırtın üzerinde 0,5 metre veya daha fazla yükselmelidir.
- Boruyu 1,5 - 3 metrelik bir mesafeye yerleştirirken, sırt çizgisinin altında olmamalıdır.
- Bacadan sırtın 3 metreyi geçmesi durumunda, sırt çizgisinden geçen hat üzerinde, ufuk çizgisine göre 10 derecelik bir açıyı muhafaza etmelidir.
Yangın Güvenliği Tekniği
Bacayı aşağıdaki şartlara uygun olarak kurulabilir:
Kurulum sadece profesyoneller tarafından yapılmalıdır. Baca enine kesiti, kazana verilen talimatlarda üreticinin belirttiği değere uymak zorundadır.
Gerekli baca yüksekliği genellikle üretici tarafından tavsiye edilir veya 5 metreyi geçmelidir.
Yatay bir bölüm varsa, uzunluğu bir metreyi geçmemelidir.
Tasarım, yoğuşma drenajının yanı sıra duman egzoz kanalının temizlenmesini de içermelidir.
Baca nasıl bağlanır
Bir katı yakıt kazanı borusuna boruların tüm bağlantıları, 1250-1500 derece aralığında sıcaklıklara dayanabilen ısıya dayanıklı dolgu macundan yapılmıştır.
Baca çıkışı büyüklüğünde baca çapına uymadığı zaman, sıkı bir bağlantı oluşturmak için bir adaptör takılır.
Parçalar nasıl gidiyor
Bir ısınmaya sahip herhangi bir tek duvarlı, sandviç, sadece bir seçenek ile toplanır: "boru boruya sokulur." Baca parçalarının düğümleri ek kelepçelerin takılmasını gerektirmez.
Yapı özel paslanmaz çelikten yapılmışsa, montaj sadece yoğuşma ile gerçekleştirilir. Bu durumda, kondens ve bunun yanı sıra ortaya çıkan katranlar asla dışarı düşmeyecek, boru duvarları boyunca doğrudan kondens boşaltma kanalına akacaktır.
Bacada bir denetim kullanılmışsa ve tees takılıysa, tüm parçaların montajı “dumanla” gerçekleştirilir. Tee'den uzanan dikey parçaların montajı “yoğuşma” ile gerçekleştirilir.
Eğer gilzovka kanalına ihtiyaç duyulursa, boru ile kanal arasında oluşan boşluk 4 cm'den daha fazla olmalıdır, ısıtıldığında metalin genleşmesi gerektiğinde gereklidir.
Baca sandviçinin detaylarına daha sert bir montajı vardı, perçinleri veya vidaları vidaladı.
Baca sabitleme
Boru sadece özel malzemelerle duvara yapıştırılır.
Tek duvar konstrüksiyonu, borunun tüm dikey kesitlerinde 1,5 metrelik bir sabitleme adımıyla sabitlenmelidir.
Baca sandviçinin bir destek yapısı yoksa, her bir elemanın sabitlenmesini sağlamak gerekir.
Sistem 45–87 derece bir tişört veya 45–90 derece diz kullanırsa, bu parçaların tornalama parçalarındaki yük tamamen ortadan kalkacak şekilde kurulum gerçekleştirilir.
Kurulum için ek bir destek gerekiyorsa, denetim altında kurulan bir taban standı kullanın.
Baca çatının 1.5 metreden fazla yükselmesi durumunda, gerilmenin altına bir braket yerleştirmek zorunludur.
Tavandan geçmek
Evin duvarından veya üst üste binişinden geçiş yapmak için, şu anda Ukrayna'da yürürlükte olan bina kodlarından yararlanmak gerekir.
Yalıtımlı bir baca sandviçinin ahşap duvarlardan geçmesi durumunda, yürüyen bir manşon takıldığından ve başka bir ısı yalıtımı tabakasının uygulandığından emin olabilirsiniz.
Baca çatıya monte edildiğinde, inşaatçılar “çatı” olarak adlandırılan borunun özel bir ek parçasını monte etmelidir. Yanmaz yalıtım malzemelerinden oluşan bir başka ek katman oluşturulmuştur.
İnşaatın son aşaması
Bir tuğla baca suçlu olduğunda, üst kısmı ek bir detay ile kapatılır - son.
Genellikle borunun üstü bir deflektör veya güzel bir mantar tarafından kapatılır.
Bir binanın çatı kaplaması, zona gibi ateşe dayanıklı malzemelerden yapılmışsa, baca üst kısmına özel bir kıvılcım çıkarıcı monte edilir.
Evde bir gaz kazanı varsa, deflektörün montajı kesinlikle yasaktır. Mevcut yönetmeliklere göre, gaz cihazı borusunun üst kısmı daima açık tutulur.
Baca başlangıç
Bir kez daha, bacaların yakınında yanıcı veya hızlı alev alabilen nesnelerin bulunmadığından emin olun, böylece yangın olmaz.
Tuğladan katı yakıt kazanları için bacalar
Bir katı yakıt kazanı için bir tuğla baca nasıl donatılır
Isıtma sistemi için katı yakıtlı bir kazanın sağlandığı bir ev inşa etmeye karar verirseniz, bacanın yerleştirileceği yeri belirlemek gerekir. Bir proje geliştirirken ve ikincisinin kurulumu sırasında, ısı üretimi ve ısı kaybı arasındaki ilişkiyi dikkate almak gerekir. Katı yakıt kazanı için tuğla baca, odadaki havanın temizliği ve yangın güvenliği ile ilgili tüm önlemlere uygun olarak kurulmalıdır.
Bugünkü görevimiz, bu tip baca, döşeme ve ayrıca iş için gerekli malzeme ve araçların kurulum kurallarını anlatmaktır.
Katı yakıtlı kazanlar için iç ve dış tuğla bacalar
Duman sisteminin parçaları hakkında genel bilgiler
Klasik tipte bir ısıtma cihazı olan katı yakıtlı bir kazanla başlıyoruz. Gaz sağlama hattının olmadığı hemen her özel evde bulunabilir. Bu uygundur çünkü yakıt odasında hem kömür hem de odun ve turba yakmak mümkündür.
Ekipmandan maksimum ısı transferini elde etmek için, tuğla örneğimizde bacayı doğru bir şekilde hesaplamak ve üretmek gerekir.
Aşağıdaki gereksinimleri karşılaması gerekir:
- ısıtma cihazının verimli çalışması için gerekli olan hava tedarikine engel teşkil etmemesi;
- Yanma ürünlerinin uzaklaştırılması için yeterli sıcaklık ve basınç farkından kaynaklanan itme yaratma.
Katı yakıtlı kazanın bacaya doğru ve yanlış bağlanması
Katı yakıt kazanları için duman boruları aşağıdakilerden yapılabilir:
Klasik seçenek, kendi ellerinizle yapabileceğiniz bir tuğla baca.
Kurulum kuralları
Çoğu zaman, ev sahipleri kendileri veya genel kabul görmüş gereksinimlerden biraz sapabileceğine inanan karşı karşıya gelen ihmalkar işçilerdir. Sonuç olarak, kaza, ölümcül olabilir, kazalar meydana gelir.
Fotoğrafta - kazanın binanın ortasından çıkarılmasına bağlı olarak, çatının üzerindeki borunun yüksekliği.
Bunun olmasını önlemek için aşağıdaki önerileri uygulamanızı kesinlikle öneririz:
- Yanıcı yüzeyler ve baca dış duvarı en az 380 mm olmalıdır.
- Kanalın interfloor örtüşmesinden geçmesiyle, yüksek kaliteli izolasyon yapmanız gerekir. Bu bir yangını önlemek için gereklidir.
- Baca yapımında çok önemli bir parametre olup, doğrudan yanma ürünlerinin çekilmesine ve çıkarılmasına bağlıdır.
- Bacaların çatının üzerinde olduğundan emin olun. Örneğin, eğer tavan düzse, yukarıdaki yapıyı 1 m yükseltmek yeterlidir.
Talimat, bu koşulun her türlü baca için karşılanmasını gerektirir. Kondensat deşarjı, bakım ve ayrıca kurum ve olası pisliklerden arındırmak için yer sağlamak gereklidir Aksi takdirde, itme yavaş yavaş dumanın odaya akacağı bir dereceye kadar azalacaktır.
Borunun tüm uzunluğu boyunca iç bölümün alanı aynı olmalıdır. Aksi takdirde yanma ürünlerinin geçişini büyük ölçüde kötüleştirecektir.
- Tasarım en az 100 mm kalınlığında duvarlara sahip olmalıdır.
- 1 m'den daha uzun olan yatay kesitlerin yapılması yasaktır.
Kesimdeki katı yakıt kazanı için bacanın şeması nedir
Neden birçok insan tuğla bacalarını tercih ediyor? Bu, egzoz gazlarının 600 ° C'lik bir sıcaklığa kadar ısınabilmesi gerçeğine bağlıdır, bu nedenle tasarım ona karşı dayanıklı olmalıdır.
Tuğla bu parametreye olabildiğince karşılık gelir, ancak baca duvarlarının fiyatı işe yarıyor ve malzemenin kendisi bugün çok ucuz değil. Ancak kurulumdan sonra uzun süre endişelenemezsiniz.
İpucu: inşaat sırasında tuğla baca iç duvarlarına refrakter harcı uygulayın ve daha sonra agresif asit çamuru ve yoğuşmasının zararlı etkilerinden koruyabilirsiniz.
Tuğla baca döşeme nasıl
Bir duman tuğla borusunun döşenmesi, basit bir meslek olarak adlandırılamaz; bu, teknolojik süreçleri anlamak için belirli bilgi ve beceriler gerektirir.
- Basit bir seçenek, bir tuğla kanalının duvarların içinde yapılması gerektiğinde bir baca tertibatıdır Bu durumda, bir tuğla kesiti (250 mm) olan bir numarasız mil bırakılır. Baca bölümü aşağıdaki standartlara göre hesaplanabilir: 1 kW = 0,08 m 2. Buna göre, bir katı yakıtlı kazanın kapasitesi 10 kW ise, duman tuğla borusunun enine kesiti en az 0,8 m 2 veya yaklaşık 300x300 mm olmalıdır.
Isıtma gücünün bacanın baca gücüne göre nasıl hesaplanacağı
- Ayrı bir baca oluştururken işte çok dikkatli ve sorumlu olmalıdır. Duvarları döşerken, mükemmel düz olması gereken açılara özellikle dikkat edin. Ayrıca duvarlarda hiçbir çıkıntının olmadığından emin olun.
Ayrı baca kesinlikle dikey olmalıdır
İpucu: Duvara bitişik olmayan bir baca, dikey düzlemde kesinlikle yapılmalıdır.
- Güvenilirlik için duvara bitişik olan baca, yaklaşık 4-5 sıradan sonra konumlandırılması gereken ankrajların yardımı ile sabitlenmelidir. Bu durumda, teknolojik ve muayene açıklıklarının nerede bulunacağını da düşünmelisiniz.
İpucu: birikmiş kurumları kolayca çıkarabileceğiniz baca kapağının alt kısmını yaptığınızdan emin olun.
- Yapının verimliliğini arttırmak için borunun iç yüzeyi eşit ve düzgün olmalıdır, daha sonra duman serbestçe akabilir.
- Kanalın için kullanılan en yaygın seçeneklerden biri, "mitten altında" sıvama. Bu yöntemin kullanımı sayesinde, şekle sahip bölüm, mümkün olduğu kadar daireye yakın olacaktır: Bazı uzmanlar, bu iç dekorasyon yöntemini, bir süre sonra sıvadan çıkmaya ve baca kanalını tıkamaya başlayacaktır.
İçinde tuğla baca
İpucu: bacaların dış kısmını, hava koşullarına karşı korumak için tuğla veya kılıflı çatı malzemesi ile kaplamak.
İşe hazırlanmak için neye ihtiyacın var?
Yapımın sadeliği, inşaatı için, bir tuğla ve bir sıvaya sahip olmak için yeterli olması gerçeğinde yatmaktadır.
Bununla birlikte, işi titizlikle yapmamalısınız, tüm kurallara göre ve çok dikkatli bir şekilde yapılmalıdır, aksi takdirde ısıtma sisteminiz düzgün bir şekilde çalışmaz ve borunun sökülüp yeniden yerleştirilmesi gerekecektir, ki bu büyük bir masraftır.
İş için araçlar
- Bir tuğlayı seçerken, iyi yanmış olduğundan emin olun, malzemenin rengi tüm kenarlarda düzgün olmalıdır. Kenarlar eşit ve berraktır, bu da küçük kalınlıkta dikişlerin yapılmasını mümkün kılar.
- Çözeltiyi özel bir şekilde hazırlayın ve bileşimine kum, kil, çimento ve su ekleyin. Özellikle önemli olan çözümün daha plastik olmasını sağlayacak ince kum seçilmesidir.
- Araçlardan hazırlanın:
- Perdah;
- çekiç çekme;
- rulet çarkı;
- bina seviyesi ve düşme;
- çözüm için spade;
- inşaat hattı
Katı yakıt kazanı için tuğla baca yığınının döşenmesi
Döşeme özellikleri
- Çalışma doğrudan ısıtıcıdan başlar.
- Kazanın tuğla baca ile uygun büyüklükte ve çapta bir boru ile bağlanması mümkündür.
- Satırlar arasında ligasyonla yol aldığınızdan emin olun.
Prensip olarak, dikkate alınması gereken bazı özellikler olsa da, bölümlerin veya duvarların yapımını andırır:
- Dikey ve yatay düzlemlerdeki her sıra seviyesini kontrol ettiğinizden emin olun;
- kil çözeltide karıştırılmalıdır;
- Dikişin kalınlığı yaklaşık 5-10 mm olmalıdır. Daha fazlasını yapmayı önermiyoruz, çünkü periyodik sıcaklık farkından dolayı, çözüm parçalanmaya başlayacak ve bu kaçınılmaz olarak bacaların tahrip olmasına yol açacak;
- Tüm dikişlerin sızdırmazlığı yüksek kalitede olmalıdır, delikler sayesinde kabul edilemez;
- Döşeme sadece bütün tuğlaları kullanmalı, yarımların maksimum kullanımını azaltmalıdır.
Katı yakıtlı kazanın uygun şekilde monte edilmiş bir bacaya ihtiyacı vardır. Bu durumda, mümkün olduğu kadar verimli çalışabilecektir - tüm yakıtı yakacak ve gerekli termal enerjiyi soğutucuya aktarabilir.
Çoğu zaman, ev sahipleri bir tuğla bacada dururlar, bununla birlikte döşenmesi çok fazla zaman ve çaba gerektirir, ancak tamamen uzun bir süredir görevini üstlenir. Makaledeki video, bu konu hakkında ek bilgi bulmanıza yardımcı olacaktır.
Kazan için bir tuğla baca nasıl yapılır?
- Bacaların yapımı için şartlar
- Hangi boyutlarda baca olmalı?
- Bir baca inşa ederken bilmeniz gereken kurallar
- Tuğla duvar baca inşaatı
Özel bir evin inşaatı öncesinde bile, proje için kazan için bir tuğla baca sağlanmalıdır. Baca seçimi, ısıtma için kullanmayı planladığınız ekipmanın türüne bağlı olacaktır. Sonuç olarak, projenin hazırlanması aşamasında, kurulacak olan kazan tipine karar vermek gerekecek, bir tuğla duman borusu diğer malzemelerden yapılan yapılardan daha ucuzdur. Böyle bir cihaz, yanma ürünlerinin yüksek sıcaklıklarına kolayca dayanabilir.
Evdeki baca yerinin varyantları.
Bir tasarım yapmak biraz beceri gerektiriyor. Duvarların pürüzlülüğünün kurumun birikmesine katkıda bulunacağını bilmelisiniz. Bu nedenle, tüm elemanlar düzgün olmalıdır. Dikdörtgen bir cihaz yapılması tavsiye edilmez, çünkü bu durum baca yapısını tortulardan temizlemeyi zorlaştırır.
Her şeyden önce, projede, ve daha sonra baca kurulumu sırasında, kullanılan kazanın türüne bakılmaksızın, kayıp ve ısı üretim oranını hesaba katmak gerekecektir. Odadaki havanın temizliğini belirlemek için gerekli olacaktır.
Yapıların inşası için gerekli olan elemanlar:
Bacaların yapımı için şartlar
Her tasarım türü kendi gereksinimlerine sahiptir. Bunun nedeni, çeşitli yakıt türlerinin yanma sıcaklığının 50 ila 500 ° C aralığında olabilmesidir.
Kazandan dumanın çıkarılması için bir cihaza sahip ana gereklilikler:
- Baca inşaatı yanıcı olmayan malzemelerden yapılmalıdır.
- Baca sızdırmazlığını sağlamak için, yüksek sıcaklıklardan korkmayan sızdırmazlık için bu tür araçları kullanmanız gerekecektir.
- Bina, gazın tam sızdırmazlığını sağlamalı, yakıt yanma ürünlerinin odaya girmesine izin vermemelidir.
- Kanalda herhangi bir kısıtlama veya uzantı olmamalı, dikey olarak yerleştirilmelidir. Düzenleyici belgelere dayanarak, baca kanalının dikeyden 1 m uzunluğunda izin verilen sapmasının maksimum 30 mm olduğu bilinmektedir.
- Bu tip bir yapı inşa etme sürecinde, egzoz deliği, baca alanı esas alınarak hesaplanmalıdır.
- Üretilen fikstürün çatının sırtının üzerinde kalmasını sağlamak için özen gösterilmelidir. Bu, hava sızıntısını ortadan kaldırmak için yapılmalıdır ve tasarım, yanma ürünlerinin iyi şekilde çıkarılmasını sağlayabilir.
İçindekiler tablosuna geri dön
Hangi boyutlarda baca olmalı?
Baca yerleştirme seçenekleri.
Baca kanalındaki çekiş, giriş ve çıkış yüksekliğindeki farklılıklar ve sıcaklık farkından dolayı meydana gelecektir. Isıtma için herhangi bir cihazın sürekli çalışmasını sağlamak için, güçlü bir çekiş yapmanız gerekir. Döşemeye başlamadan önce, ısıtma için hangi cihazın kullanılacağını, hangi boyutlara sahip olduğunu ve kaç kanalın yapılması planlandığını belirlemek önemlidir.
Kanal sayısı ısıtma, yakıt ve cihazın imalatçısının özel gereksinimleri için cihazın gücü dikkate alınarak belirlenebilir.
Baca kanalının çapı hesaplanan değeri önemli ölçüde aşarsa, böyle bir kanaldaki itme büyük ölçüde azalacaktır. Sonuç olarak, bir gaz kazanı veya başka bir ısıtma cihazının çalışmasında sık sık kesintiler olacaktır. Kanalın çapı daha küçükse, bu yanma ürünlerinin çıkarılmasını engelleyebilir. Bu nedenle çoğu durumda kazanların çalışması durur.
Tuğla kanalları yapmak için M50-75 seramik tuğla markasını kullanmanız gerekecek. Kare kesitli kanallara sahip beton bloklar uygulayabilirsiniz.
Bir baca imalatı için seramik tuğla kullanmayı planlıyorsanız, minimum kesitinin 14x14 cm olduğunu bilmelisiniz.Eğer dairesel kesitli malzeme satın almayı planlıyorsanız, izin verilen çap 15 cm veya daha fazladır.
Yükseklikleri 5 m'den az olan bir tuğla bacada, kanalların boyutları 14x20 cm veya 18 cm çapa yükseltilmelidir. Bu tür yapılar, ısıtılması planlanan odalar arasındaki duvarlarda yapılmalıdır. Bu şekilde, destekleme yapılarının soğutmaya karşı, çoğu durumda itme kuvvetinin zayıflamasına yol açan belirli bir koruma oluşturması mümkün olacaktır.
Baca kanallarını gruplandırmaya çalışmak gerekir, böylece çatı üzerinde görüntülenecek olan cihazda, bunların sayısı maksimumdur. Böylece, imalat işinin nakit maliyetlerini azaltmak ve baca armatürünün performansını önemli ölçüde artırmak mümkün olacaktır.
İçindekiler tablosuna geri dön
Bir baca inşa ederken bilmeniz gereken kurallar
Tuğla baca şeması.
Katı yakıt kazanları tasarımı, özel bir evin duvarları ile birlikte yapılır. Bu elemanlar tek bir prensibe göre yapılandırılmıştır ve kanalların havalandırma veya baca olarak kullanılıp kullanılamayacağı önemli değildir. Baca altında bir temel oluşturması gerekecek. Cihaz tabanı tuğla veya betondan yapılabilir.
Her durumda, bir taslak vakıf hazırlanmaktadır. Tasarım süreci boyunca, yüksekliğinin en az 30 cm olması gerektiği ve genişliğin, baz yapının, baca cihazının sınırının ötesine, 15 cm veya daha fazla olacak şekilde olması gerektiği dikkate alınmalıdır. Baca, dış duvarın bir elemanı olarak yapılmışsa, baca tabanının alt kısmının duvar tabanının alt seviyesine yerleştirilmesi gerektiğini bilmeniz gerekir.
Baca yapılarının inşasında özellikle dikkat, sıkılık kalitesine ödenmelidir. Dayanıklı bir tuğla baca yapmak için kuralları izlemeniz gerekir. Malzeme, dikişlerin bir sonraki sıranın elemanları ile üst üste geleceği şekilde döşenmelidir. Çoğu durumda, aynı karışım, yapının taşıyıcı duvarlarının yapımında olduğu gibi kullanılır.
Bir katı yakıt kazanı için bir baca imalatında, iç tabanının düzgün olması gerektiği unutulmamalıdır.
Bu nedenle, inşaat çalışması yaparken bir şablon kullanmanız gerekir. Öğeler arasındaki duvarlar en az yarım tuğla kalınlığında olmalıdır. Havalandırma elemanları için, bölümün kalınlığı 2 kat daha az olmalıdır.
Sonunda bir ipucu vermeniz gerekecek. Elemanın uç kısımları yapının ötesine 10 cm veya daha fazla çıkmalıdır. Havalandırma kanallarının çıkışları başlığın altında oluşturulmalı, çoğu durumda birbirinin karşısına yerleştirilen 2 duvar kullanılır. Bu yerleştirme yöntemi havanın üflenmesini önleyecektir.
İçindekiler tablosuna geri dön
Tuğla duvar baca inşaatı
Duvarcılık baca tuğla döşeme.
Döşeme memeyle başlamalıdır. Tuğla ligasyonu ile uyumlu olarak yapılmalıdır. Bundan sonra kesim (raspuska) oluşur. 5 tuğladan yapılmalıdır. Kanalın boyutları 270x140 mm olacaktır. Kesimin dış boyutları 450x590 mm'dir. Bu, tuğlaların yarısını ekleyerek elde edilebilir. Kanalın boyutlarına uymak için, içinde tuğla plakaları eklemeniz gerekir. Bu durumda, kanal değişmeyecektir.
Sıradaki satırın boyutları 650x510 mm olacaktır. Plakaların içi 6 cm kalınlığında tuğladan yapılmıştır.Bu aşamada kesim şekli almaya başlayacaktır. Bir sonraki satırda, dış boyutlar 710x570 mm olacaktır. İçinde 9-10 cm malzeme kalınlığı yüklemeniz gerekecek.
Bundan sonra, bitiş biter. Bir sonraki satırda, pansuman ile uyumlu olduğundan emin olun. Daha büyük bir yükseklikte kesim yapmak isterseniz, başka bir sıra kurabilirsiniz, ligasyon alt sıraya göre yapılmalıdır.
Yükselticiden dışarı çıkmak için çatıda bir delik açmanız gerekecektir. Ardından, yükseltici çatıdan gerçekleştirilmelidir. İşin geri kalanı çatıya yapıldı.
Bir sonraki aşamada, yükseltici ortaya konmuştur. Giyinme tuğla duvarını dikkatlice izleyin. Yükseltici, tavanın üstüne birkaç sıra yerleştirilmelidir. Bundan sonra su samuru ortaya konur. İç plakalar, kanal genişlemeyecek şekilde seçilir.
Bundan sonra, bir boyun ve ipucu oluşturmanız gerekecektir. İşlemler, kesimin yapımında olduğu gibi aynı olacaktır.
Kendi ellerinizle katı yakıt kazanı için tuğla baca nasıl yapılır
Tuğla bacasının operasyon sırasında katı yakıt ve gaz kazanları ve şömineleri dışarıya çıkaracak şekilde tasarlandığı bir sır değildir. Yerleştirme yöntemlerine göre baca boruları türleri vardır - kazanın kendisi veya fırına monte edilen, oluk olarak adlandırılan, aynı zamanda boru sistemiyle fırından çıkarılmış olanın aynısı, radikaldir. Yer tipine bakılmaksızın, yanma ürünlerini dışarıya doğru ve serbest bir şekilde boşaltmalı ve böylece küçük bir kısmı bile odaya girmeyecektir. Kendi elinizle bir katı yakıt kazanı için bir keski tuğla bacası yapmadan önce makalemizi okumanızı öneririz.
dizayn
Tuğla baca, profesyonel soba üreticilerinin tekrar etmeyi sevdiği gibi bacaların klasik bir versiyonudur. Oldukça ağır bir yapıya sahip olmasına ve montajı zor olmasına rağmen, piyasada çok daha fazla modern malzeme ve hatta daha fazlası var, hala birçoğu reddetmeyecek bir referans.
Yapısal olarak, bu, özel bir sırayla tuğlalarla kaplanmış olan, doğrudan ocak / kazan üzerine dikilen bir valfı olan bir borudur. Kepçe borusunun bir sonraki bağlantısı tavana ulaşan bulanıklığın boynudur. Bunu çatı katından çatıya doğru geçen bir yükseltici izler. suya, yağmura, karlara ve döküntülere karışmasını engelleyen su borusu, daha sonra kapağa konan bir boyun ve başlık vardır. Davlumbazın görevi aynı zamanda bacayu yağıştan korumaktır, itme artışına katkıda bulunur.
Standart gereksinimleri
Bina kodları ve yönetmelikleri (SNiP 41-01-2003), özel bir evde bacaların inşası ve yeniden yapılandırılması sırasında gözetilmesi gereken bir takım zorunlu şartları sağlar:
- Çalışma kanalı, toplam uzunluğu da dahil olmak üzere 100 cm'den fazla bir uzunluğa sahip olan yanma ürünleri tahliye edilecek olan yatay bölümlere izin verilmez. Yatay kesitlere sadece bir boru takılmasının imkansız olduğu durumlarda izin verilir, ancak toplam uzunlukları 1 metreyi geçmez;
- Düz çatılarda, sırtın üzerindeki borunun yüksekliği en az 1000 mm'dir;
- Tek veya çift eğimli çatılarda, sırtın üzerindeki yükseklik en az 500 mm, çatı seviyesinden sırtın en az 1500 mm;
- Sırt ve uç arasındaki mesafe 3000 mm'den az değilse, yaklaşık olarak aynı seviyede olmalıdır.
Alt döşeme
Özel bir evde kendi ellerinizle bir baca yapmadan önce, temel yapı malzemelerini satın almalısınız:
- popo eklemlerini kapatmak için dolgu macunu;
- üst koni üretimi için paslanmaz çelik sac;
- baca gazlarının akışına belirli bir yön vermek için tuğlaların altına gidecek hafif zemin levhası;
- duvar tuğlaları;
- yalıtım için ısı yalıtım malzemesi;
- fireclay tuğlaları;
- konsol plakası.
Duvarcılık baca tuğla için hangi araçlara ihtiyacınız olacak:
- harç malası;
- Köşeler için bina seviyesi ve çekül;
- karıştırma başlığı ile matkap;
- şerit ölçüsü;
- eldivenler.
Duvarcılık için, kuru nehir kumu başlamadan hemen önce karıştırıldığı bir kil çözeltisi kullanılır.
Sadece borunun düzgün olması durumunda yanma ürünleri serbestçe dışarı çıkacaktır, bunun için genel yapının dikey yapısını ve her bir bölümü ayrı ayrı dikkatlice izlemelisiniz. Yukarıdan aşağıya doğru uzanan ve çivi üzerine sabitlenmiş bir ip veya ip, bununla kolayca başa çıkabilir.
İmalat fuzz - tavan genişlemesi
Katı yakıtlı kazanlar, sobalar ve şömineler için tüm bacalar tasarımlarında bulanık. Üst üste binme alanında oluşturulan kanalın bu genişlemesi ve tavandan çatı elemanlarına ısıtıcıdan gelen ısının agresif etkilerinin önlenmesi.
Çoğu zaman, tüyler ürpertici tuğla, taş veya betondan yapılır. Bunlar, prensip olarak, kendilerini ateşleme etkisine maruz bırakmayan malzemelerdir ve tekrarlanan keskin sıcaklık değişimleriyle, söndürülür ve mümkün olan en yüksek sıcaklıkta bile çatlamazlar. Bazı durumlarda, genleşme için baca ve tavan yapısını da kıran yanmaz yalıtım malzemeleri (bazalt veya mineral yün) kullanılabilir.
Genleşme (ısı) için bir ısı yalıtıcısı kullanılıyorsa, kalınlığı en az 100 mm olmalıdır.
Bu durumda kendimiz tarafından yapılmış bir tuğla bacadan bahsediyoruz, size nasıl doğru bir şekilde koyacağımızı anlatacağız. En önemlisi, boru döşemesinin kademeli olarak arttırılması, döşeme katmanlarının sırasını bozmaz. Sonraki her satır, çevre boyunca bir öncekinden 40 mm daha geniş olmalıdır.
Bir fuzz oluştururken, mesafeyi ölçün - sonuç olarak, genişleme zemin döşemesiyle aynı seviyede olmalıdır.
Döşemenin sonunda, boru her yönden yangına dayanıklı malzemelerle yalıtılmıştır. Bu amaç için 10 mm kalınlığında bir asbest levha en iyisidir.
Ayrıca, çatının seviyesine ulaşıldığında, kesit, kanalın genişlemesinden önce olduğu gibi olacaktır. Şakül hattının ve gergin çizginin seviyesini kontrol ettiğinizden emin olun.
Su samuru inşaat
Neden bu hayvan baca elemanlarından birinin temelini oluşturmuş, bilinmemektedir. Ancak bu, borunun üst kısmını rüzgardan koruyan çok önemli bir bölümüdür. Çatı tipine bağlı - düz, bir veya dvuhskatnaya, düz, vb. Üfleme riskini tamamen ortadan kaldırmak için su samuru uzantısı seçilir.
Su samuru cihazının tüm çeşitlerinde, kuru çimentoların 10. kısmı her zaman yüksek mukavemet sağlayan ve çatlakları önleyen duvar harcı içine serilir.
Genişleme tüpü üst
Kendi ellerinizle tuğladan yapılmış bir boru döşerken aşağıdaki noktalara dikkat edin:
- Çatıdan ilk iki tuğla sırası boru dış çevresine serilir, daha sonra dış genişleme başlar;
- tuğlalar sadece genişliklerinin and ve tek yönde kaydırılır, böylece geçiş çok keskin olmaz;
- Bir sonraki satır zaten her iki tarafta da değişiyor;
- İç kanalın çapı tüm yapı boyunca değişmeden kalmalıdır - kurumun birikmesine izin verecek hiçbir kısıtlama, genişletme, eğrilik ve diğer sapmalar olmamalıdır;
- Boru üzerindeki kapak, herhangi bir yanıcı olmayan malzemeden yapılabilir, böylece boru arasında bir mesafe bırakılır, böylece hiçbir çökelti veya döküntü düşmez, ancak itme korunur.
Bunlar katı yakıtlı kazanlar, sobalar ve şömineler için bacaların düzenlenmesi için standart kurallardır. Aşağıda, uygun çatı tipine uygulanabilecek çeşitli yapıların diyagramları verilmiştir.
Koruyucu örgü ile
Evin tasarımına uygun olarak
Baca ocağı düzeni
Videoda, kendi elinizle bir tuğla baca inşa ederken hangi tavsiyelerin izlenmesi gerektiğini bir kez daha dinleyebilirsiniz.