Jeotermal ısı pompası kendiniz ev ısıtma yapmak: cihaz, tasarım, kendini montaj
Özel bir evin ısıtma ve sıcak su tedariğini farklı yollarla organize etmek mümkündür, örneğin, merkezi gaz tedariki haberleşmesi veya ısıtma sistemlerini elektrik tüketimine bağlamak. Katılıyor musun?
Ve jeotermal ısı pompasını kendi ellerinizle birleştirmek ve rahat yaşam koşulları yaratmak için dünyanın sıcaklığını etkin bir şekilde kullanmak mümkündür. Tabii ki, bu oldukça zahmetli bir süreçtir, ancak teknolojide en az bir kere öğrenenler için bu zor olmayacaktır.
Bu yazıda jeotermal tesislerin çalışma prensipleri ve çeşitleri tartışılacaktır. Bir ısı pompasını nasıl kendiniz hurda malzemelerinden yapacağınızı söyleyeceğiz. Ek olarak, malzemede jeo birimleri seçiminde uzman tavsiyesi bulacaksınız. Ve yayınlanan videolar kurulumun sırlarını ve jeotermal pompaların prensiplerini ortaya çıkaracak.
Bir termal jeo birimi nasıl çalışır?
Jeotermal ısı pompasının algoritması, düşük bir termal enerji potansiyeline sahip bir kaynaktan soğutucu akışkanına ısı transferi üzerine kurulmuştur. Buradaki toprak, yazın bir radyatörün rolünü oynar ve kış mevsiminde aktif bir ısı kaynağıdır.
Toprak sıcaklıklarındaki fark, sistemin genel verimliliğini artırmaya yardımcı olur ve gerçek işletme maliyetlerini azaltmaya yardımcı olur.
Pratikte, zemine yerleştirilen boru hattı, mevcut soğutucuya girer ve orada birkaç derece ısıtılır. Daha sonra bileşim ısı değişim ünitesine (veya evaporatör) gider ve biriken ısı enerjisini dahili sistem devresine aktarır.
Harici devrede çalışan soğutucu, evaporatörde ısıtılır, gaza dönüştürülür ve kompresöre dönüştürülür. Orada yüksek basıncın etkisi altında küçülür ve daha da sıcak olur.
Sıcak gaz yoğuşma cihazına geçer ve ısı enerjisini evin ısıtılmasından sorumlu iç sistemin çalışma soğutucusuna aktarır. İşlemin sonunda, ısı kaybeden soğutucu akışkan, sıvı halde başlangıç noktasına geri döner.
Jeotermal tesisatlar nelerdir?
Jeotermal ısı pompaları, yapının iç ve dış hatlarındaki soğutma sıvısı cinsinden birbirinden farklıdır. Cihazın enerjisi toprak, su (yeraltı suyu veya açık doğal rezervuar) veya havadan elde edilir.
Bir yerleşim bölgesinde, ısıtma odaları, ısıtma suyu ve klima için bir ısı kaynağı kullanılır. Kullanılan elemanların ve fonksiyonların kombinasyonuna bağlı olarak sistemler, "toprak-su", "su-su" ve "hava-su" tipleri olarak sınıflandırılır.
Seçenek # 1. "Toprak-su" teknolojisi üzerine inşa
Pompa "toprak-su" - konutlar için en etkili alternatif ısıtma seçeneklerinden biri. Eylemin prensibi, topraktan gelen termal enerjili problar veya toplayıcılar kullanılarak seçime indirgenir ve ev tipi su ısıtma sistemine aktarılır.
Gerçek toprak donma derinliğinin altına yerleştirilmiş bir jeotermal ısı eşanjöründen oluşan özel bir tesisat teknolojisinin uygulanmasına yardımcı olur ve ısı pompası kendiliğinden bir buzdolabı olarak işlev görür, sadece diğer yoldur (Carnot ters çevrimi).
Cihaz nasıl çalışır?
Toprağın ürettiği yenilenebilir ısı kullanarak konut tesislerini ısıtan yer altı su tesisatı, aşağıdaki algoritmaya göre çalışır:
- Jeotermal kontur boyunca hareket eden çalışma sıvısı (tuzlu su veya antifriz) toprağın sıcaklığını alır ve bir pompa yardımıyla ısı değiştirici - evaporatöre aktarılır. Toplanan ısıyı freon'a verir ve 2-5 ° C daha soğuk hale gelir, başlangıç noktasına döner.
- Termal enerji ile zenginleşen Freon buharlaşır ve gaz halini aldığından kompresör kurulumuna girer. Orada, sıkıştırma ve yoğuşma formları nedeniyle gaz sıcaklığı yükselir.
- Isı enerjisi, iç ısıtma sistemindeki soğutucuya aktarılır ve freon tekrar sıvı bir form alır. Sistem genleşme vanasından geçtikten sonra basıncı düşer ve kaynağın başka bir bölümünü toplamak için soğutucu buharlaştırıcıya geri döner.
Bu prosedürün bir sonucu olarak, topraktan alınan ve bir konutun ısıtma sistemine aktarılan termal enerji miktarı, kompresör ünitesinin, dairesel pompanın ve kontrol ünitesinin doğru çalışmasını sağlamak için harcanan elektrik miktarının 4 katından fazladır.
Ek bir bonus, sistemin zıt yönde, yani soğutma için çalışma yeteneğine sahip olduğu gerçeği olarak adlandırılabilir. Doğru, verim kaybı% 20'ye ulaşır, ancak ekipmanın yüksek ısıtma kapasitesi göz önünde bulundurulduğunda, bu haklı olarak kabul edilir.
Sistemlerin "toprak-su" yerleştirme değişkenleri
Toprak-su sisteminin dış çevresini oluşturmak için, yüksek mukavemetli ve iyi performans özelliklerine sahip olan polimer borular kullanılır. “Sıcak zemin” kompleksleri için iletişimin düzenini anımsatan bir şekilde, kazıların dibine serilerek yatay olarak yerleştirilirler.
Montajda, monte edilen pompanın her bir kilovatörü için alan 25-50 metrekare olarak kullanılır. Çukurun derinliği donma limitinin altında seçilir ve tam boyutlar ve boru serme adımı ek hesaplama ile belirlenir.
Jeo-karasal “topraktan-suya” sistemlerinin düzenlendiği bölgeler artık tarımsal ihtiyaçlar için kullanılmamaktadır. Onlar çiçek açan yıllıkları ile güzel bir çimenli çim veya çiçek yatağı kırabilirsiniz.
Dikey kurulum çok daha problemlidir ve profesyonel teknolojinin kullanılmasını gerektirir. Bir sondaj teçhizatının kullanıldığı tesiste, 20 ila 150 metre derinlikte bir kuyu delinir, içine özel bir jeotermal prob indirilir ve çalışma akışkanını ev ısıtma sistemine besleyen pompaya bağlanır.
Delinmiş kuyulardan uzanan prob tüpleri toplayıcı kuyuya dahil edilir. Bundan ısı pompasına, bir ısı yalıtım kaplaması ile donatılmış 2 ana hat (kaynağı ve geri beslemesi) vardır. Hattın çapı sistemin toplam hacmine ve ısıtılması gereken odaya bağlıdır. Bazen parametreler 160 milimetreye ulaşır.
Toprağın sıcaklığına bağlı olarak toprağın sıcaklığının her zaman daha yüksek ve daha istikrarlı olması nedeniyle, ısıtma sistemini döşemek için düşey yöntem en etkili olarak kabul edilir. Yüksek bir verimlilik düzeyi sergiler ve uzun yıllar güvenilir bir şekilde çalışır, arıza ve arıza vermez.
Seçenek # 2. Isı pompalarının özellikleri "su-su"
Jeotermal sistem "su-su" su kaynaklarının ısıl enerjisinde kullanır. Bu, büyük bir derinlikte, suyun sıcaklığı gibi, toprak sıcaklığı gibi oldukça yüksek kalması ve yıl boyunca istikrarlı, sürekli göstergelerin devam etmesi nedeniyle mümkündür.
“Yeraltı suyu” ve “su-su” ısı pompaları arasında temel bir yapısal fark yoktur. Ancak en az finansal ve işgücü maliyetleri, açık bir rezervuar temelinde donatılmış olan kompleks tarafından talep edilmektedir. Montaj, büyük çaplı sondaj olayları gerektirmez.
Soğutma sıvısı olan boru malzemesi, suya daldırılmış bir yük ile donatılmıştır ve iletişimleri birleştirerek bir ev tipi ısıtma sistemine bağlanır.
Ancak, bu seçenek sadece arazi arsası suya çok yakın olduğunda ve sistemin tüm iletişim parçaları sahiplerinin kontrolü altında olduğunda mümkündür. Açık suya erişim yoksa, yeraltı suyu potansiyelini kullanın.
Doğru, bu, ciddi bir zemin çalışması ve ısı değişim ünitesinden geçen suyu boşaltmak için tasarlanmış, örneğin ek bir kuyu gibi karmaşık yapıların inşasını gerektirir.
Genellikle, suyla-su cihazları, merkezi iletişimleri bağlama veya başka tipte ısı transfer ortamlarını kullanma imkanı olmayan yerlerde monte edilir.
Uzmanlar, bu tip alternatif ısıtmanın, minimum ısı kaybı göstergesi olan modern binalarda son derece etkili olduğunu söylüyorlar.
Ev iyi yalıtılmışsa, taslaktan korunmuş, soğuk havaların nemi ve nüfuz etmesi veya modern yalıtım teknolojileri kullanılarak inşa edilmişse, çok daha düşük güçte pompa ekipmanı satın alma fırsatı nedeniyle ısıtma sisteminin maliyeti önemli ölçüde azalır.
Seçenek # 3. Hava-su sistemlerinin düzenlenmesi
Isı pompası "hava-su" iş için en uygun fiyatlı, sınırsız ve yenilenebilir doğal enerji kaynağı - hava kullanır. Ekipman, tek bir komplekse kombine edilmiş fanlar ve buharlaştırıcılar vasıtasıyla çalışır.
-15 ° C'ye kadar olan sıcaklıklarda en yüksek verimliliği gösterir. Daha agresif performans ile gücün önemli bir kısmını kaybeder.
Ünite, kurulum için özel bir evin sahiplerinden özel ekipmanların bulunmasını gerektirmediği ve karmaşık kurulum çalışmaları yürütmesi açısından son derece elverişlidir.
Kazı, sondaj ve diğer yoğun emek gerektiren faaliyetlere ihtiyaç duymaz. Kurulumu kolay ve fazla yer kaplamaz. Konutun çatısında yer alan doğru şekilde çalışabilir.
Ekipmanın ana avantajları arasında neredeyse sessiz çalışma ve ısıtılmış odadan çıkan ısıyı egzoz havası, su, gaz, duman vb. Şeklinde yeniden kullanma yeteneği bulunmaktadır.
Sistemin sahipleri kendi başlarına bakım yaparlar:
- buharlı kurulumdaki fan kanatlarını ve koruyucu ızgaraları toz, küçük çöp ve yapraklardan temizleyin;
- kompresörü üreticinin talimatlarında belirtilen özel bir bileşimle gresleyin;
- güç ünitelerindeki yağı (fan, kompresör) belirli bir zamanda değiştirin;
- Güç kaynağı kablosunun ve soğutucu akışkanın sistem içinde dolaştığı bakır borunun bütünlüğünü kontrol edin.
Bu faaliyetlere ek olarak, pompa ekipmanı üreticileri, müşterilere, kontrol ünitesinin çalışmasını yansıtan termal sensörlerin durumunu izlemelerini şiddetle tavsiye etmektedir.
Toz ve yağ lekelerini yüzeyden yavaşça çıkararak temizlenmelidirler. Bu, sistemin “ömrünü” uzatır ve operasyon sürecini daha kolay ve daha rahat hale getirir.
Kendi elinizle bir birim nasıl yapılır?
Isıtma için hangi kaynak seçeneğinin (toprak, su veya hava) seçildiğine bakılmaksızın, sistemin doğru çalışması için bir pompaya ihtiyacınız olacaktır. Bu cihaz aşağıdakilerden oluşur:
- kompresör birimi (kompleksin ara elemanı);
- Düşük potansiyelli enerjiyi ısı taşıyıcıya transfer eden evaporatör;
- Soğutucu akışkanın evaporatöre geri döndüğü bir kelebek vana;
- freonun ısı enerjisi verdiğini ve başlangıç sıcaklığına kadar soğutulduğu bir kondansatör.
Üreticiden komple bir sistem satın alabilirsiniz, ancak iyi bir maliyete mal olacaktır. Eldeki boş para olmadığı zaman, mevcut parçalardan kendi elinizle bir ısı pompası yapmaya ve gerekirse eksik parçaları satın almaya değer.
Isı pompasının üretimi ile ilgili karar elle yapıldığında, elektrik kablolarının ve elektrik sayacının evdeki durumunu kontrol etmek zorunludur.
Bu elemanlar eskimiş ve eskiyse, tüm alanları gözden geçirmeli, olası hataları tespit etmeli ve çalışmaya başlamadan önce bunları ortadan kaldırmalıdır. Ardından, sistem lansmandan sonra kusursuzca çalışacak ve kısa devrelerle, kablolama ateşlemeyle ve trafik sıkışıklığını ortadan kaldırarak sahipleri rahatsız etmeyecek.
Yöntem # 1. Buzdolabından montaj
Isı pompasının kendi elleriyle eski buzdolabından montajı için arkasındaki bobini çıkarın. Bu ürün kapasitör olarak kullanılır ve agresif sıcaklıklara dayanıklı, yüksek mukavemetli bir kapasiteye yerleştirilir. Düzgün çalışan bir kompresör ona bağlanır ve bir buharlaştırıcı olarak basit bir plastik varil kullanılır.
Hazırlanan elemanlar birbiriyle bağlantılıdır ve daha sonra oluşturulan ünite, polimer boruları vasıtasıyla ısıtma sistemine bağlanır ve ekipmanı çalıştırmaya başlar.
Yöntem # 2. Klima ısı pompası
Bir ısı pompası yapmak için, bir klima modifiye edilir ve bazı ana bileşenlerin yeniden geliştirilmesi. İlk olarak, dış ve iç bloklar değiştirilir.
Düşük dereceli ısının transferinden sorumlu olan evaporatör, ünitenin iç ünitesinde mevcut olduğundan ve ısı enerjisini transfer eden kondenser dış üniteye yerleştirildiği için ilave olarak monte edilmez. Hem hava hem de su ısı taşıyıcı olarak uygundur.
Bu kurulum seçeneği uygun değilse, kondenser, ısıtma kaynağı ve soğutucu sıvı arasında doğru ısı değişimi için tasarlanmış ayrı bir depoda kurulur.
Sistemin kendisi dört yollu bir vana ile donatılmıştır. Bu çalışma için, genellikle bu tür olayları yürütme konusunda profesyonel becerilere ve deneyime sahip bir uzman davet edilir.
Üçüncü varyantta, klima tamamen parça parçalarına ayrılır ve daha sonra pompa, geleneksel genel kabul görmüş şemaya göre donatılmıştır: bir buharlaştırıcı, bir kompresör, bir yoğunlaştırıcı. Bitmiş cihaz, ev ısıtma ekipmanına bağlanır ve kullanmaya başlar.
Bir sistem seçmek için ipuçları
Toprak-su ekipmanlarının montajı diğer tüm seçeneklerden daha pahalıdır, çünkü dikey bir ekipman düzenlemesi veya iletişimin yatay olarak döşenmesi için alanın büyük bir serbest alanı ile derin kazı çalışması gerektirir. Bu parametreler sistemin kullanımını sınırlar ve çekiciliğini önemli ölçüde azaltır.
Su-su pompasının takılması da bazı sınırlamalara sahiptir. Yakında erişilebilir bir rezervuar varsa, sistemi içine yerleştirebilirsiniz. Açık suların olmaması, kuyular ve drenaj kuyularının sondajını da gerektirecektir ki bu da ucuz değildir.
Havadan suya pompa, kurulumla ilgili bir problem değildir ve apartmanlarda bile düzgün bir şekilde çalışabilir, ancak düşük sıcaklık göstergeleri olan sert kışlar boyunca verimliliği düşer ve desteği paralel bir enerji kaynağı gerektirir.
Bununla birlikte, tüm sistemler masraflarını karşılıyor ve kaynaklara büyük miktarlarda para harcamadan, sahiplerinin en uygun, keyifli ve rahat koşullarda yaşamalarına izin veren ücretsiz bir kaynak üretmeye başlıyor.
Konuyla ilgili yararlı video
Video, bir gaz silikat bloğundan büyük bir evde jeotermal hava-hava termal ekipmanına dayalı bir ısıtma sisteminin nasıl kurulduğunu açıkça göstermektedir. Ekipmanın kurulumu ile ilgili bazı ilginç nüanslar açıklandı ve ayın kullanım ücretlerinin gerçek rakamları açıklandı.
Isı pompası kendin yap
Bir kır evinin geleneksel ısıtmasına iyi bir alternatif, özellikle de gaz getirmek mümkün değilse, bir ısı pompası olabilir. Böyle bir pompanın eylemi, çeşitli alternatif enerji kaynaklarının kullanımında en son bilimsel gelişmelerin kullanımına dayanmaktadır. Gerekli ısı, yerden, havadan ve sudan ekstraksiyon ile elde edilir.
Rusya'da ısı pompaları hala yenidir, ancak diğer gelişmiş ülkelerde onlar otuz yıldan fazla bir süredir üretilmekte ve başarıyla kullanılmaktadır. Pazarımızda, düşük talep iki ana nedenden dolayı açıklanabilir:
- Nüfusun işleyiş prensipleri ve ısı pompalarının özellikleri hakkındaki bilgisizliği, medya ve basında bu konuda neredeyse hiç bilgi eksikliği;
- Isı pompalarının yüksek maliyeti.
Kendi ellerinizle bir ısı pompası yapmadan önce, iki noktaya odaklanmanız gerekir: ne tür bir ünite ve böyle bir pompanın çalışma prensipleri nelerdir?
Bir ısı pompası, ortamdan (toprak, hava, su) düşük potansiyel termal enerjiden emilen, onu ısı kaynağı sistemlerine ısıtılmış hava veya su şeklinde aktarabilen bir makinedir. Isı transferi için çalışan gövde freondur.
Pratikte, bir ısı pompası, aksine tersi bir soğutucu, soğuk yerine ısı üretir. Elektrik, yalnızca pompanın iç devresi etrafında freon hareket ettirmek için harcanır, bu nedenle maliyetleri nispeten azdır.
Tüm sistem, bir kazan olarak ısıtılırken ve bir klima olarak soğutulduğunda çalışır.
Çalışma prensibi
- Düşük bir kaynama noktasına sahip olan freon, buharlaştırıcıdan geçerken, sıvı halinden gaz haline geçmektedir. Bu işlem, yaklaşık eksi beş derece sıcaklıkta ve sistemdeki düşük basınçta gerçekleşir.
- Buharlaştırıcıdan, gaz halindeki freon, yüksek basınç ve sıcaklık oranları yaratmak için sıkıştırıldığı kompresöre girer.
- Daha sonra sıcak gaz, ısı dönüştürücüsünden ısıtma gazı ile sıcak gaz arasındaki ısı değişiminin gerçekleştiği bir kondensatör olan ikinci ısı değiştiriciye geçer.
yapma
Isı pompası, çiftlikte bulunan parçalardan veya ucuz kullanılmış yedek parça satın alınarak yapılabilir. Kurulumun üretim sırası şöyledir:
- Özel mağazalarda hazır kompresör satın alır veya geleneksel bir klimadan kompresör kullanırız. Kurulumun yapılacağı duvara sabitleyin. Sabitleme iki L-300 parantez ile sabitlenir.
- Bir kondansatör yapıyoruz. Bunu yapmak için, yaklaşık yarım litrelik bir hacme sahip paslanmaz çelik tank yarı yarıya azalır. Tanka, en az 1 mm et kalınlığına sahip ince bir bakır boru serpantini yerleştiriyoruz. Bir bobin için, bir sıhhi tesisat borusu satın alabilir veya eski bir buzdolabından bir bakır boru kullanabilirsiniz. Bobin aşağıdaki gibi yapılır:
- bir oksijen tüpü bir oksijen veya gaz silindiri üzerine sarılır, aynı olması gereken dönüşler arasında küçük bir mesafeyi korumak önemlidir;
- Tüpün dönüş konumlarını sabitlemek için, iki adet delikli alüminyum köşeyi alıp bobine takıyoruz, böylece tüpümüzün her dönüşü köşedeki deliğin karşısında yer alıyor. Köşeler, dönüşlerin aynı mesafesini sağlayacak ve bütün bobin tasarımının geometrik değiştirilemezliğini verecektir.
- Bobini monte ettikten sonra, daha önce gerekli dişli bağlantılara kaynak yapılmış olan tank yarılarını birbiriyle yarıya indiririz.
- Buharlaştırıcıyı yapıyoruz. Her zamanki kapalı plastik kapları 60 veya 80 litrelik bir hacimle alıyoruz. İçinde, drenaj boruları ve su girişi (normal su borularına izin verilir) için bir çapa sahip bir borudan ve dişli bağlantılardan bir bobin monte edeceğiz. Bitmiş buharlaştırıcı ayrıca duvar üzerinde istenilen büyüklükteki L braketleri ile sabitlenir.
- Sistemi birleştirmek, bakır boruları kaynaklamak ve freon enjekte etmek için ustaları davet ediyoruz. Soğutma ekipmanı konusunda deneyim sahibi olmak, bu işi kendiniz yapmaya çalışmak gerekli değildir. Bu, tüm yapının bozulmasına yol açabilir ve ciddi yaralanmalarla doludur.
Sistemimizin ana parçasının hazır olmasından sonra, dağıtım ve ısı emme cihazlarına olan bağlantısının yapılması gerekmektedir.
Isı giriş ünitesinin montajı, pompa tipine ve ısı kaynağına bağlıdır.
video
Aşağıdaki video, ısı pompalarının özelliklerini ayrıntılı olarak açıklamaktadır:
Aşağıdaki videoda cihaz ev yapımı pompa hakkında daha fazla bilgi edinin:
Bir klimadan jeotermal ısı pompası nasıl yapılır
Özel bir evin sahibi, evi ısıtmanın maliyetini en aza indirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda, ısı pompaları diğer ısıtma seçeneklerinden çok daha kârlıdır, tüketilen kilowatt başına 2,5-4,5 kW ısı verirler. Madalyanın arka yüzü: ucuz enerji almak için, ekipmana çok para yatırmanız gerekecek, en mütevazı 10 kW ısıtma tesisatı 3,500 y olacak. e.. (başlangıç fiyatı).
Maliyetleri 2-3 kat azaltmanın tek yolu - kendi elinizle bir ısı pompası (TH olarak kısaltılır) yapmak. Uygulamada ustalar - meraklılar tarafından toplanan ve test edilen bazı gerçekten çalışan seçenekleri göz önünde bulundurun. Karmaşık bir birimin üretimi, temel olarak soğutma makineleri hakkında bilgi gerektirdiğinden, teori ile başlayalım.
TN'nin özellikleri ve çalışma prensibi
Sorunun özünü anlamak için termal kurulumların doğasında bulunan özellikleri öğrenmenizi öneririz:
- kazanların ve ısıtıcıların aksine, ünitenin kendisi ısı üretmez, ancak bir klima gibi, binanın içine doğru hareket eder;
- TN pompaya denir, çünkü düşük potansiyel ısı kaynaklarından gelen enerjiyi “dışarı pompalar” - ortam havası, su veya toprak;
- Tesis sadece kompresör, fanlar, sirkülasyon pompaları ve kontrol panosu tarafından tüketilen elektrik ile beslenir;
- aparatın çalışması, örneğin, klimalar ve split sistemler gibi tüm soğutma makinelerinde kullanılan Carnot çevrimine dayanmaktadır.
Yardım. Isı, mutlak sıfırın (eksi 273 derece) üzerinde olan herhangi bir maddede bulunur. Modern teknolojiler, bu enerjiyi havadan -30 ° C'ye, toprak ve suya kadar - +2 ° C'ye kadar çıkarır.
Eksi sıcaklıkta kaynar çalışan akışkan freon gazı, Carnot ısı değişim döngüsüne katılır. Alternatif olarak iki ısı eşanjöründe buharlaşma ve yoğuşma, soğutucu çevre enerjisini emer ve başka bir yere taşır. Genel olarak, bir ısı pompasının çalışması prensibi, ısıtma için açık olan bir klimanın çalışmasını tekrarlar:
- Sıvı fazda bulunan freon, şemada gösterildiği gibi, harici ısı değiştirici-evaporatörün tüplerinden geçer. Metal duvarlardan havanın veya suyun ısısını almak, soğutucu ısıtır, kaynar ve buharlaşır.
- Daha sonra gaz kompresörü girerek basıncı hesaplanan değere zorlar. Görev, maddenin kaynama noktasını yükseltmek ve böylece freon daha yüksek bir sıcaklıkta yoğunlaşmaktır.
- İç ısı eşanjöründen geçen - bir kondenser, gaz tekrar bir sıvıya dönüşür ve depolanan enerjiyi soğutucuya - su veya oda havasına aktarır.
- Son aşamada, sıvı soğutucu akışkan alıcıya girer - nem ayırıcı, sonra da kısma tertibatına. Maddenin basıncı tekrar düşer - freon tekrarlanan bir döngüye girmeye hazırdır.
Not. Geleneksel split sistemler ve fabrika ısı pompaları ortak bir özelliğe sahiptir - enerjiyi her iki yönde de aktarabilir ve 2 modda çalışabilir - ısıtma / soğutma. Anahtarlama, dört yollu ters çevirme vanası kullanılarak, devre boyunca gaz akışının değiştirilmesiyle gerçekleştirilir.
Ev tipi klimalarda ve ısı pompalarında, evaporatörden geçmeden önce soğutucunun basıncını azaltan çeşitli tipte termostatik vanalar kullanılır. İlk durumda, bir regülatörün rolü basit bir kılcal cihaz ile oynanır, ikincisi, pahalı bir termostatik valf (TPB) monte edilir.
Yukarıdaki döngünün her türlü ısı pompasında meydana geldiğini unutmayın. Fark, aşağıda listelediğimiz ısı / tedarik seçimi yöntemlerinde yatmaktadır.
Gaz kelebeği valflerinin tipleri: kılcal boru (solda) ve termostatik vana (TRV)
Kurulum çeşitleri
Genel olarak kabul edilen sınıflandırmaya göre, TN'ler alınan enerjinin kaynağına ve iletildiği soğutucu tipine göre tiplere ayrılır:
- Havadan havaya pompalar geleneksel split sistemlere en yakın olanıdır, fark açık buharlaştırıcı alanındadır. Cihaz, ortamın sıcaklığını alır ve geleneksel bir klimada olduğu gibi havayı doğrudan odaya iletir.
- Hava - su jeneratörlerinin tasarımı aynıdır, fakat bir konut evinin ısıtma sistemi boyunca dolaşan ısıtma suyu veya antifriz sağlar.
- Sudan suya montaj, rezervuarın düşük dereceli ısısını alır ve ısı transfer akışkanına aktarır. Burada borulardan ek bir harici ısı eşanjörü kullanılır; bir göl, kuyucuk veya kanalizasyon septik tankına daldırılır. Evaporatörden su sirkülasyonu ikinci bir pompa sağlar.
- Bir jeotermal pompa, toprağın ısısını kullanır ve iç ısı taşıyıcıyı ısıtır. Harici ısı değişim devresi antifrizli bir bobin, 1.5-2 m ile girintili ve geniş bir alanı kaplar. İkinci seçenek, kuyulara indirilen borulardan 10-100 metre derinliğe kadar birkaç dikey probtur.
Yardım. Isı pompalarının çeşitleri, kurulumla birlikte artan ekipman maliyetine göre sıralanmıştır. Hava tesisatları - en ucuz, jeotermal - pahalı.
Isı pompasını ev ısıtması için karakterize eden ana parametre, alınan enerji ile harcanan enerji arasındaki orana eşit olan COP verimlilik faktörüdür. Örneğin, nispeten ucuz hava ısıtıcıları yüksek COP - 2.5... 3.5 kapasitesine sahip olamaz. Açıklıyoruz: 1 kW elektrik harcayarak, tesisat konutlara 2,5-3,5 kW ısı sağlıyor.
Su kaynaklarından ısı ekstraksiyonu yöntemleri: havuzdan (soldan) ve kuyulardan (sağdan)
Su ve toprak sistemleri daha verimlidir - gerçek katsayıları 3... 4,5 aralığındadır. Performans, birçok faktöre bağlı değişken bir değerdir: ısı değişim devresinin tasarımı, daldırma derinliği, sıcaklık ve suyun akışı.
Önemli bir nokta. Su ve hava toprağının enerjisini çeken üniteler, ısıtma ağındaki soğutma suyunu 60-90 ° C'ye kadar ısıtmaya muktedir değildir. TN'nin normal göstergesi sadece 35... 40 derece, burada geleneksel kazan açıkça kazanır. Bu nedenle üreticilerin tavsiyesi: ekipmanı düşük sıcaklıklı ısıtma - su ısıtmalı zemin konturlarına bağlayın.
Hangi TN toplamak daha iyidir
Görevi formüle ediyoruz: en düşük maliyetle ev yapımı bir ısı pompası inşa etmelisiniz. Bu, bir dizi mantıksal sonuca işaret eder:
- Kurulum asgari pahalı parça kullanmak zorunda kalacaktır, bu yüzden yüksek bir COP değeri elde etmek mümkün olmayacaktır. Performans katsayısı açısından, cihazımız fabrika modellerine kaybolacaktır.
- Buna göre, tamamen hava tipi bir ısı pompası yapmak anlamsızdır, ısıtma modunda bir inverter klima kullanmak daha kolaydır.
- Gerçek fayda sağlamak için, bir ısı pompası "hava - su", "su-su" üretmek veya jeotermal bir tesis inşa etmek gerekir. İlk durumda, geri kalanında yaklaşık 2-2.2 COP alabilir - 3-3.5 rakamına ulaşmak için.
- Yerden ısıtmanın konturları olmadan yapamazsınız. 30-35 dereceye kadar ısıtılan ısı taşıyıcı, güney bölgeler haricinde radyatör şebekesi ile uyumsuzdur.
Not. Üreticiler iddia: invertör bölünmüş sistem eksi 15-30 ° C dış sıcaklıkta çalışır Aslında, ısıtma verimliliği önemli ölçüde azalır. Ev sahiplerine göre, buzlu günlerde, iç ünite ancak sıcak hava akışı sağlıyor.
Su sürümünü uygulamak için belirli koşullar gerektirir (isteğe bağlı):
- konuttan 25–50 m uzaklıkta bir rezervuar, daha büyük bir mesafede, güçlü dolaşım pompası nedeniyle elektrik tüketimi büyük ölçüde artacaktır;
- yeterli su kaynağı (debit) ve deşarj için bir yer (delik, ikinci kuyu, oluk, kanalizasyon) bulunan bir kuyu veya kuyu;
- toplayıcı kanalizasyon (içine düşmenize izin verilirse).
Yeraltı suyu akışının hesaplanması kolaydır. Isının seçilmesi sürecinde, ev yapımı TH, sıcaklıklarını 4-5 ° C'ye düşürecektir, dolayısıyla kanalın hacmi, suyun ısı kapasitesi yoluyla buradan belirlenir. 1 kW ısı elde etmek için (5 derecelik su sıcaklıklarının deltası), bir saat içinde yaklaşık 170 litre pompaya gitmeniz gerekir.
100 m²'lik bir evin ısıtılması, 10 kW'lık bir güç ve saatte 1.7 tonluk su tüketimine ihtiyaç duyacaktır - hacim etkileyicidir. Böyle bir ısı pompası, tercihen yalıtımlı olan 30-40 m²'lik küçük bir kır evi için uygun olacaktır.
Jeotermal pompalarla ısı ekstraksiyon yöntemleri
Bir jeotermal sistemin montajı daha gerçekçi olmakla birlikte, süreç oldukça zahmetlidir. Bölgedeki 1.5 m derinlikte yatay bir boru yerleşimi seçeneği hemen reddedilir - tüm bölümü küreklemek veya topraklama ekipmanı hizmetleri için para ödemek zorundasınız. Delik delme yöntemi, araziyi rahatsız etmeden pratik olarak uygulamak için çok daha kolay ve daha ucuzdur.
Bir pencere klimasından en basit ısı pompası
Tahmin edebileceğiniz gibi, "su - hava" pompasının üretimi için çalışma koşullarında bir pencere soğutucusuna ihtiyacınız olacaktır. Geri vites valfi ile donatılmış ve ısıtma üzerinde çalışabilen bir model satın almak çok arzu edilir, aksi takdirde freon devresini yeniden yapmak zorunda kalacaksınız.
Konsey. Kullanılmış bir klima alırken, ev aletinin teknik özelliklerinin görüntülendiği etikete dikkat edin. İlgilendiğiniz parametre, cihazın soğukta (cihazlarda veya İngiliz ısı ünitelerinde (BTU) belirtilen) performans göstermesidir.
Cihazın ısıtma kapasitesi soğutma kapasitesinden daha fazladır ve iki parametrenin toplamına eşittir - performans artı kompresör tarafından üretilen ısı
Belli bir miktar şansla, freon ve reçineli boruları serbest bırakmanız bile gerekmiyor. Klima bir ısı pompasına nasıl dönüştürülür?
- Ünitenin üst muhafazasını sökün ve harici ısı eşanjörünü karterden sökün. Soğutucu akışkan borularını bükmemeye dikkat ederek radyatörü yavaşça geriye doğru hareket ettirin.
- Dış çarkı ortak şafttan sökün.
- Dış ısı eşanjörü uzunluğu boyunca bir metal tank yapın, 10-15 cm daha geniş bir genişlik yapın. Akan su bağlantılarını yan duvarlara gömün.
- Radyatörün buzlanmasını önlemek için, yanlara ek bakır veya alüminyum plakalar ekleyerek (ısı eşanjör malzemesine bağlı olarak) değişim alanını arttırın.
- Radyatörü, tercihen freon tüplerini kesmeden, tankın içine daldırın. Hava geçirmez bir kapak yapın ve kontur girişlerini kapatın.
- Su kaynağı ve emme hortumlarını bağlantı parçalarına bağlayın, sirkülasyon pompalarını bağlayın. Tankı sıkıca doldurun ve kontrol edin.
Öneri. Eşanjör, freon hatlarını bozmadan tankın içine yerleştirilemezse, gazı boşaltmaya çalışın ve tüpleri doğru noktalarda (evaporatörden uzağa) kesin. Su ısı değişim ünitesini monte ettikten sonra, devre lehimlenmeli ve freon ile doldurulmalıdır. Soğutucu miktarı da plaka üzerinde belirtilmiştir.
Şimdi ev yapımı bir TN çalıştırmak ve su akışını ayarlamak, maksimum verim elde etmek için kalmaktadır. Dikkatli olun: doğaçlama ısıtıcı tamamen fabrikada "doldurma" kullanır, radyatörü hava ortamından sıvı olana doğru hareket ettirdiniz. Sistem nasıl çalışır, usta zanaatçının videosuna bakın:
Jeotermal kurulum yapılması
Eğer önceki versiyon yaklaşık çift tasarruf elde etmeyi sağlayacaksa, ev yapımı bir toprak devresi bile COP'u yaklaşık 3 kW (1 kW tüketilen elektrik başına üç kilowatt) verecektir. Gerçek, finansal ve işçilik maliyetleri de önemli ölçüde artacaktır.
Bu tür cihazların bir araya getirilmesiyle ilgili birçok örnek internette yayınlanmış olsa da, çizimlerle evrensel bir talimat yoktur. Gerçek bir ev ustası tarafından derlenmiş ve test edilmiş bir çalışma sürümü sunacağız, ancak birçok şeyin kendi başına düşünülmesi ve tamamlanması gerekir - ısı pompaları hakkındaki tüm bilgilerin tek bir yayına yerleştirilmesi zordur.
Toprak devresinin ve pompa ısı değiştiricilerinin hesaplanması
Kendi önerilerimizi takiben, kuyular içine yerleştirilmiş dikey U-şekilli problarla bir jeotermal pompanın hesaplamalarına geçiyoruz. Dış konturun toplam uzunluğunu ve sonra dikey şaftların derinliğini ve sayısını bulmak gereklidir.
Bir örnek için ilk veri: 80 m²'lik bir alana sahip özel yalıtımlı bir ev ve orta şeritte bulunan 2,8 m'lik bir tavan yüksekliğini ısıtmanız gerekir. Isıtmadaki yükü hesaplamayacağız, ısı yalıtımını dikkate alarak, alanın ısı ihtiyacını belirleyeceğiz - 7 kW.
İsteğe bağlı olarak, yatay bir kollektöre sahip olabilirsiniz, ancak toprak işleri için geniş bir alan ayırmanız gerekir.
Önemli bir açıklama. Isı pompalarının mühendislik hesaplamaları oldukça karmaşıktır ve son derece yetenekli performansçılar gerektirir, tüm kitaplar bu konuya ayrılmıştır. Makale, inşaatçılar ve zanaatkârlar - ev yapımı meraklıların pratik deneyimlerinden alınan basitleştirilmiş hesaplamalar sağlamaktadır.
Toprak ile kontur boyunca dolaşan dondurucu olmayan akışkan arasındaki ısı değişiminin yoğunluğu, toprak tipine bağlıdır:
- Yeraltı sularına daldırılmış dikey bir probun 1 lineer metresi yaklaşık 80 W ısı alacaktır;
- taşlı topraklarda, ısı giderme yaklaşık 70 W / m olacaktır;
- nem ile doyurulmuş kil topraklar, 1 m toplayıcı başına yaklaşık 50 W verecek;
- kuru ırklar - 20 W / m.
Yardım. Dikey prob, kuyu tabanına indirilen ve betonla doldurulmuş 2 borudan oluşur.
Borunun uzunluğunun hesaplanması için bir örnek. Ham kilden gerekli 7 kW'lık termal enerjiyi elde etmek için, 50 W / m'ye bölünmüş 7000 W'ye ihtiyacımız var, toplam derinlik 140 m derinliğe ulaştık Şimdi boru hattı 20 m derinliğindeki kuyulara dağıtılıyor, bu da kendi ellerinizle delinebiliyor. Toplam 7 delik 2 ısı değişim döngüsü, toplam boru uzunluğu - 7 x 20 x 4 = 560 m.
Bir sonraki aşama, evaporatör ve kondansatörün ısı değişim alanının hesaplanmasıdır. Çeşitli internet kaynaklarında ve forumlarda çoğu durumda bazı hesaplama formülleri sunulur - yanlış. Bu yöntemleri tavsiye etmek ve sizi yanlış yönlendirmek için özgürlüğü almayacağız, ancak bazı zor seçenekler sunacağız:
- Alfa Laval, Kaori, Anvitek ve benzeri gibi bilinen herhangi bir plakalı ısı eşanjörü üreticisine başvurun. Markanın resmi web sitesine gidebilirsiniz.
- Isı eşanjörünün seçim formunu doldurun veya yöneticiyi arayın ve birimin seçimini sipariş edin, ortamın (antifriz, freon) giriş ve çıkış sıcaklıkları, ısı yükü parametrelerini listeleyin.
- Şirketin uzmanı gerekli hesaplamaları yapacak ve uygun bir ısı eşanjörü modeli önerecektir. Özellikleri arasında ana şey - değişim yüzey alanı bulacaksınız.
Lamel agregalar çok etkili, ancak pahalı (200-500 Euro). 9.5 veya 12.7 mm'lik bir dış çapa sahip bir bakır borudan bir kabuk-boru ısı değiştiricisini monte etmek daha ucuzdur. Üreticinin çıkardığı rakam, 1.1 katıyla çarpılır ve borunun çevresinin uzunluğuna bölünür, çekimler yapılır.
Paslanmaz çelik plakalı ısı eşanjörü, ideal bir evaporatördür, verimli ve az yer kaplar. Sorun ürünün yüksek fiyatıdır.
Bir örnek. Önerilen ünitenin ısı değişim alanı 0,9 m²'dir. 12.7 mm çapında bir ½ ”bakır boru seçerek, çevreyi metre cinsinden hesaplıyoruz: 12.7 x 3.14 / 1000 ≈ 0.04 m Toplam görüntüleri belirleyin: 0.9 x 1.1 / 0.04 ≈ 25 m.
Ekipman ve malzemeler
Gelecekteki ısı pompasının, uygun kapasiteye sahip bir dış ünite split sistemi (plaka üzerinde belirtilen) temelinde yapılması önerilmektedir. Kullanılmış bir klimayı kullanmak neden daha iyidir?
- cihaz zaten tüm bileşenlerle donatılmıştır - kompresör, gaz kelebeği, alıcı ve başlangıç elektrikleri;
- kendinden yapılmış ısı eşanjörleri şasiye yerleştirilebilir;
- freon doldurmak için uygun servis portları vardır.
Not. Konuyu anlayan kullanıcılar, ekipmanı ayrı olarak seçerler - kompresör, TRV, kontrolör vb. Tecrübe ve bilginiz varsa, bu yaklaşım açığız.
TN'yi eski buzdolabı temelinde monte etmek uygun değildir - ünitenin gücü çok küçüktür. En iyi ihtimalle, 1 kW'lık bir sıcağa kadar “sıkmak” mümkün olacaktır, bu da küçük bir odayı ısıtmak için yeterlidir.
Dış üniteye ek olarak "bölünmüş" aşağıdaki materyallere ihtiyaç duyacaktır:
- HDPE boru Ø20 mm - toprak hattında;
- manifoldların montajı ve ısı değiştiricilere bağlanması için polietilen bağlantı parçaları;
- sirkülasyon pompaları - 2 adet.
- manometreler, termometreler;
- Evaporatör ve kondenser kabuğunda 25-32 mm çapında yüksek kaliteli tesisat hortumu veya boru PND;
- Bakır boru Ø9,5 - 12,7 mm en az 1 mm duvar kalınlığına sahip;
- boru hatları ve freon otoyolları için yalıtım;
- su besleme sisteminin içine yerleştirilmiş ısıtma kablolarının sızdırmazlığı için kit (bakır boruların uçlarını kapatmak için gereklidir).
Isıtma için tuzlu su veya antifriz - etilen glikol harici bir ısı taşıyıcı olarak kullanılır. Ayrıca, bölünmüş sistemin isim plakasında marka belirtilmiş olan bir freon tedarikine de ihtiyacınız olacaktır.
Isı değişim ünitesinin montajı
Kurulumdan önce, dış modül demonte edilmelidir - tüm kapakları çıkarın, fanı ve büyük bir normal radyatörü çıkarın. Pompayı daha soğuk olarak kullanmayı düşünmüyorsanız, geri vites valfini kontrol eden elektromıknatısı kapatın. Sıcaklık ve basınç sensörleri korunmalıdır.
Ana ünite TN montaj sırası:
- Bakır boruyu tahmini uzunluğun hortumuna doğru iterek yoğuşturucu ve buharlaştırıcıyı imal edin. Uçlara, toprak ve ısıtma devresini bağlamak için tees takın, ısıtma kablosu için özel bir kit kullanarak çıkıntılı bakır boruları kapatın.
- Bir göbek olarak Ø150-250 mm plastik boru parçası kullanarak, ev yapımı iki borulu konteynırları sarın ve videoda aşağıda gösterildiği gibi uçları doğru yönde alın.
- Standart radyatörün yerine her iki borulu ısı değiştiriciyi yerleştirin ve sabitleyin, bakır boruları ilgili terminallere lehimleyin. “Sıcak” eşanjör - kondenser servis portlarına bağlanmak daha iyidir.
- Soğutucu akışkan sıcaklığını ölçen fabrikada kurulmuş sensörleri takın. Çıplak boru bölümlerini ve ısı değiştiricilerini kendileri yalıtın.
- Su hatlarında termometreleri ve basınç göstergelerini yerleştirin.
Konsey. Ana üniteyi sokağa sokmayı planlıyorsanız, kompresördeki yağı dondurmak için önlem almanız gerekir. Kış elektrikli yağ karteri kitini satın alın ve monte edin.
Tematik forumlarda, bir buharlaştırıcıyı üretmek için başka bir yöntem daha vardır - bir spiral içinde sarılmış bakır bir boru, daha sonra örneğin bir tank veya bir varil gibi kapalı bir konteynerin içine yerleştirilir. Isı eşanjörü, klimanın durumuna uymazsa, seçenek çok sayıda dönüşle oldukça mantıklıdır.
Toprak kontur cihazı
Bu aşamada, basit ama zaman alıcı, kazı çalışmaları ve sondaların yerleşimi gerçekleştirilir. İkincisi elle yapılabilir veya bir sondaj makinesi davet edebilirsiniz. Bitişik kuyular arasındaki mesafe en az 5 m'dir.
- Boru hatlarını döşemek için delikler arasında sığ bir çukur kazın.
- Her delikte, daha düşük 2 polietilen boru döngüsünü ve çukurları betonla doldurun.
- Çizgileri kavşağa bağlayın ve HDPE bağlantı parçaları kullanarak ortak toplayıcıyı takın.
- Zemine serilen boru hatları ısınmalı ve toprakla kaplanmalıdır.
Önemli bir nokta. Betonlamadan ve dolgudan önce, devrenin sıkılığını kontrol ettiğinizden emin olun. Örneğin, manifolduna bir hava kompresörü bağlayın, 3-4 bar basınca kadar pompalayın ve birkaç saat bekletin.
Otoyolları bağlarken aşağıdaki şemaya uyun. Sistemi brine veya etilen glikol ile doldururken musluklu musluklar gerekecektir. İki ana boruyu toplayıcıdan ısı pompasına bağlayın ve “soğuk” ısı değiştirici-evaporatöre bağlayın.
Her iki su devresinin en yüksek noktalarında, hava deliği konulmalı, konvansiyonel olarak şema üzerinde gösterilmemelidir.
Sıvı sirkülasyonundan, akış yönünden sorumlu olan bir pompa ünitesini evaporatördeki freona doğru monte etmeyi unutmayın. Kondenser ve evaporatörden geçen ortamlar birbirine doğru hareket etmelidir. Karayolu "soğuk" tarafı nasıl doldurulur, videoya bakın:
Benzer şekilde, kondenser evin yerden ısıtma sistemine bağlanır. Düşük akış sıcaklığı nedeniyle karıştırma ünitesini üç yollu bir vana ile kurmak gerekli değildir. Isı pompalarını diğer ısı kaynaklarıyla (güneş kollektörleri, kazanlar) birleştirmek gerekirse, birkaç noktada bir tampon tankı kullanın.
Yakıt doldurma ve sistem başlangıç
Ünitenin elektrik şebekesine montajı ve bağlantısı yapıldıktan sonra, önemli bir aşama başlar - sistemi bir soğutucu ile doldurun. Burada bir tuzak bekliyor - Freon'un ne kadar doldurulması gerektiğini bilemezsiniz, çünkü ana devrenin hacmi, kendinden yapılmış bir kondansatörün bir evaporatör ile kurulmasından dolayı büyük ölçüde büyüdü.
Soru, kompresör girişinde ölçülen soğutucu gazın aşırı ısınması ve basıncı ile doldurma yöntemi ile çözülür (orada freon gaz halinde verilir). Bir sıcaklık ölçüm yöntemiyle doldurma için ayrıntılı talimatlar aşağıdaki kılavuzda verilmiştir.
Sunulan videonun ikinci bölümünde, sistemin R22 marka soğutucu akışkan ile basınç ve soğutucu aşırı ısınma sıcaklığı açısından nasıl doldurulacağı anlatılmaktadır:
Her iki sirkülasyon pompasında yakıt doldurma işleminin sonunda ilk hızda dönün ve kompresörü çalışmaya başlayın. Tuzlu su ve iç soğutma suyu monitör termometrelerinin sıcaklığını izleyin. Isınma aşamasında, soğutucu akışkan boruları donabilir ve daha sonra don eriyebilir.
Sonuç
Termal jeotermal pompa yapmak ve çalıştırmak hiç de kolay değil. Kesinlikle arıtma, kusur düzeltme ve ayarlama gerektirir. Kural olarak, doğaçlama ısı pompalarındaki sorunların çoğu, ana ısı değişim devresinin hatalı montajından veya yakıt ikmalinden kaynaklanmaktadır. Ünite hemen arızalanırsa (güvenlik otomatiği çalışıyorsa) veya soğutma sıvısı ısınmazsa, soğutma ekipmanı sihirbazını çağırmalısınız - hataların teşhisi ve yapılmasına dikkat edecektir.
Isıtma için kendinden ısı pompaları
Evsel ısıtma sisteminin verimliliğinin arttırılması, sahibinin ana görevlerinden biridir, çünkü bu maddenin Rus iklim koşullarındaki maliyetleri çok önemlidir. Bu nedenle, ısıtma için çevreleyen alanın enerjisini kullanma görevi çok ilginçtir, sürekli olarak evrim geçirmekte ve özellikle "DIY" topluluğu içinde dikkat çekmektedir. Hazırlanan bir kişinin kendi elleriyle bir ısı pompasını monte etmesi oldukça uygun maliyetlidir çünkü bu çalışma herhangi bir özel zorluk göstermez ve karmaşık bir konfigürasyonun parçalarının üretilmesine gerek yoktur.
Cihazın prensibi
Bu fonksiyonun maliyetini azaltmak için çevredeki alandan ısı toplamaya ve ev ısıtma sistemi için kullanmaya dayanır. Bu tip cihazlar birçok evde mevcuttur, bunlar buzdolapları, split sistemler ve klimalardır. Bazıları, kullanıcının isteğine bağlı olarak, talebe bağlı olarak, odaların ısıtılmasını veya soğutulmasını sağlayan ikili bir amaca sahiptir.
Bu makinelerin teorik temeli ters Carnot döngüsüdür. Ancak, ayrıntılara girmeden, sadece böyle bir cihazın çalışma sürecini tanımlayın.
Şekil.1. Isıtma ağındaki ısı pompasının şematik diyagramı
Bu gibi cihazlardaki çalışma sıvısı, buzdolaplarında olduğu gibi, bir kompresörle ısıtma devresine enjekte edilen freon veya amonyaktır. Aynı zamanda, soğutma sıvısı çıkışı bir tıkanıklık nedeniyle engellendiğinden, sistem içindeki basınç keskin bir şekilde yükselir. Ortaya çıkan ısı, evde ısıtma sisteminde soğutma suyunu ısıtır, bir kural olarak, sıcaklık 64 o C'ye ulaşır. Sıcak akış, ana ısıtma şebekesinde dolaşan yakıt tüketimini azaltarak, takviye sistemini tamamlar. Belirli bir basınçta, gaz kelebeği açılır ve çalışma sıvısı buharlaştırıcı odasına girer. Aynı zamanda sıcaklığı azalır. Isı toplama sicilinden ek ısı elde edilir. Daha sonra döngü, buzdolabında olduğu gibi tekrarlanır.
Sistem parametrelerinin hesaplanması
Ev yapımı ısı pompasının ihtiyaç duyduğu güç, ilişkiden hesaplanabilir:
R = (k * v * T) / 860, burada
R - Alan ısıtması için gerekli güç
k - bina tarafından ısı kayıplarını hesaba katma katsayısı (1 - yüksek kaliteli yalıtımlı oda, 4 - plank baraka);
v - ısıtılacak odanın toplam hacmi;
T - dış dünyanın ve iç mekânın en büyük sıcaklık farkı;
860 - hesaplamanın dönüşüm katsayısı kW'den kW sonucudur.
Örnek olarak, 2.8 metre tavan yüksekliğinde 200 metrekarelik bir ev için hesap veriyoruz:
R = l * 200 * 2.8 * (22 - -25) / 860 = 560 * 47/860 = 30.6 kW.
Yaklaşık% 10 - 12'lik bir güç rezervi olan bir ısı pompasının kullanılması önerilir, yani yaklaşık 35 kW.
Dış ve iç sıcaklıklar arasındaki fark gibi bir göstergeye dikkat etmek gerekir. Isıtılmış havayı yaklaşık 7 ° C'lik bir sıcaklıkta alırsanız, fark göstergesi (22 - 7) 15 derece ve ısı pompası kapasitesi 9.8 kW olacaktır. Bu iki göstergeyi karşılaştırın ve çevredeki alanın sıcaklığını kullanırken farkı hissedin.
Ekipmanın bileşimi
Dış kontur
Isıtma ünitesinin dış çevresi için evin boruya ihtiyacı olacaktır. Metal ürünler (paslanmaz çelik değil) en yüksek termal iletkenliğe sahiptir, bu nedenle bunları ısı toplama sistemi için kullanmak daha iyidir.
Şekil 2. Bir doğaçlama ısı pompası için bir kuyu kullanarak yere ısı toplama
Şekil 2, eski bir klimanın ve bir buzdolabının parçalarını kullanarak kendi ellerinizle birlikte bir jeotermal ısı pompasını göstermektedir. Jeotermal sulardan ısı toplamanın kuyu derinliği yaklaşık 60-120 metredir. Yukarıdaki şemada, muhafaza gösterilmemiştir, fakat kılıfın duvarları yıkımdan koruduğu için kullanımı zorunludur. Harici ısı toplama sicili kasa içerisinde olmalıdır.
Şekil 3. Yüzey ısı koleksiyonu
Ev ısıtması için mekansal enerjinin toplanması sadece derin bir kuyudan değil, aynı zamanda toprak donma miktarından daha az olmamak üzere gömülü boruların yatay bir sistemi kullanılarak da yapılabilir.
Rezervuardan ısının toplanmasıyla yeterli sonuçlar elde edilir, çünkü su sıcaklığı her zaman 4 santigrat derecedir, çünkü bu durumda en büyük yoğunluğa sahiptir. Çekici taraf, çok daha az miktarda toprak işleri.
Güneş tarafından ısıtılan ısı ve sistemleri toplamak için kullanılır. Bu tür bloklar çoğunlukla evin çatısına monte edilir ve su veya hava ısıtmak için tasarlanmıştır. Evaporatör ısı pompasında sıcaklığı önemli ölçüde arttırırlar, evde ısıtma sisteminin verimliliğini arttırırlar.
Şekil 4. Isı pompası ile binanın ısıtma sisteminde güneş kollektörünün kullanılması
buharlaştırıcı
Bu düğüm, bir dış eşanjör tarafından monte edilen bir ısı taşıyıcısını taşıyan bir ısı eşanjörünün bulunduğu bir tanktır. Bu parçanın yapıcı çözümü farklı olabilir, ancak çoğu zaman bakır borulardan yapılır.
Şek. 5. Evaporatörün termal elemanının şekli, soğutucu ile maksimum temas sağlamalıdır.
Isı pompasını kendi elleriyle yaparken, genellikle eski bir buzdolabından veya klimasından ve ayrıca parçalanmış bölünmüş sistemden çalışmaya uygun parçaları ve parçaları kullanırlar.
kompresör
Ev tipi ısı pompalarında en çok kullanılan eski ekipmanlardan kullanılan kompresörler kullanılır. Ünite sistemi monte edildiğinde ve test edildiğinde, kompresörü eski buzdolabından başka bir, daha fazla veya daha az güçlü ile değiştirmeyi düşünebilirsiniz. Bir kompresör seçmek, daha iyi güç ve güvenilirlik ile karakterize edilen bölünmüş sistemlerin düğümlerine dikkat etmek en iyisidir. Modern birimler, bir kural olarak, bu birimlerin yönetimini büyük ölçüde kolaylaştıran otomatik kontrol ve ayar üniteleriyle donatılmıştır.
Şekil 6. Isı pompası için kompresör
kondansatör
Sistemin bu elemanının seçimi, özellikle basınç altında çalışan bir gemi olduğundan, özellikle dikkatli bir şekilde ele alınmalıdır. Eski bir gaz tüpünün kullanılması tercih edilir. Orada bir ısı eşanjörü yerleştirmek için kesilmeli ve tekrar pişirilmelidir.
jikleleri
Isı pompalarında, bunlar bir kondansatörden bir evaporatöre basınç tahliyesi için cihazlardır. Moloz makinelerinin tamiri için atölyelerde veya atölyelerde bulmak oldukça kolaydır çünkü operasyonda çok dayanıklıdırlar.
Şekil 7. Isı pompası için gaz
Frenett Isı Pompaları
Bu cihazlar son derece basit ve etkilidir. Ancak, bunların üretimi için, her detayın doğruluğu ve tüm rotor sisteminin dikkatli bir şekilde dengelenmesi önemlidir.
Şekil 8,. Frenett ısı pompası devresi
Böyle bir ısı pompasının çalışması sırasında yağ ısıtılır ve ısı bir radyatör vasıtasıyla evin ısıtma sistemine aktarılır. Dikey ve yatay cihaz şemaları mümkündür.
Evinizi ısıtmak için kendi Frenett ısı pompanızı yapmak sadece metal işleme ekipmanlarına erişim ve iyi çilingir eğitimi ile yapılabilir.
Şekil 9. Ev yapımı ısı pompasının bir versiyonu
Sonuç
Çevresindeki alanın enerjisini kullanmak dikkat çekicidir ve bu sayede evin ısınma maliyetini azaltmanızı sağlar. Jeotermal suların ısısını ya da havanın yer ısıtmasını kullanırken, yüksek işçilik ve mali maliyetler nedeniyle hızlı bir şekilde ödeme yapmaz, bununla birlikte işlemin verimliliği şüphelidir.
Buna ek olarak, ısı pompalarını split sistem olarak kullanmak, yaşam konforunu artırmak ve otomatik kontrol ünitesinin kullanımı cihazın yönetimini kolaylaştıracaktır.
Özel bir ev için ısı pompası
Ev ve yazlık ısıtma için bir ısı pompası nasıl seçilir
Bir ısı pompası nedir - çalışma prensibi
Tüketiciye çok sayıda çeşitli ısı pompası modelleri sunulmasına rağmen, hepsi cihazlarından bağımsız olarak aynı şekilde çalışır. Fark, yalnızca düşük potansiyel enerjinin kaynağında ve ekstraksiyon yönteminde yatmaktadır.
Bir evi ısıtmak için bir ısı pompasının çalışma prensibi aşağıdaki gibidir:
- Durumda, soğutucunun dolaştığı kapalı bir döngü vardır.
- Dış ünitede evaporatör var. Tank koşullarında freonun gaz haline dönüşümü için oluşturulur. Fizik derslerinden bile, buharın buharlaşma sırasında gerçekleştiği iyi bilinir. Evaporatör, düşük dereceli bir ısı kaynağı ile temas halinde olacak şekilde konumlandırılmıştır: hava, jeotermal devre, vb.
- Gaz halindeki soğutucu, bir sonraki bölmeye - kompresöre beslenir. Burada çalışma basıncı enjekte edilir, sonuç olarak, freon 100 ° C'yi aşan bir sıcaklığa ısıtılır. Kompresöre bir geçiş valfi monte edilmiştir, bu sayede basınç altındaki bir madde bir sonraki odaya - bir kondansatöre - püskürtülür.
- Kondenser - aynı zamanda bir ısı değiştirici sistemidir. Haznede, freonun amaca uygun şekilde yoğunlaşması meydana gelir, bu nedenle büyük miktarda termal enerji açığa çıkar. Kompresörün duvarları bir ısı eşanjörünün rolünü oynar ve dolaylı ısıtma yoluyla soğutucuya enerji aktarır.
Isı pompası cihazı birçok açıdan bir buzdolabı veya klimanın tasarımına benzemektedir. Fark, soğutma işleminin ters yöne gitmek zorunda kalması gerçeğinde yatmaktadır - ısı odaya girer ve soğuktan çıkarılır. Basitleştirilmiş bir versiyonda, odanın ısıtılması işlevine sahip bazı klima modelleri de çalışır.
Tasarımdaki bazı özellikler haricinde, yukarıda açıklanan çalıştırma prensibi istisnasız tüm ısı pompaları tarafından kullanılır. Uygun bir model seçerken dikkat edilmesi gereken ana fark, düşük dereceli ısı kaynağıdır. Çalışma koşulları ve istasyonun uygulanabilirliği bu parametreye bağlıdır.
Hava ısı pompaları
Bu durumda, düşük potansiyel enerjinin kaynağı havadır. Isı pompasının tasarımı iki bloktan oluşur ve birçok açıdan her zamanki bölünmüş sisteme benzer. Hava pompaları aşağıdaki avantajlara sahiptir:
- Kolay kurulum - kurulum birkaç saat sürer.
- İstasyonun hızlı bir şekilde sökülüp hareket ettirilebilmesi.
- Kompakt boyutlar.
Isı pompası, normal bir fan ısıtıcı gibi çalışır, odadaki havayı ısıtır. Çözüm, ısıtılmamış binalar için en uygun çözümdür: kır evleri, evler, vs.
Sistem sıcaklığı ortam sıcaklığı düştükçe azalır. Isıtma sisteminin arızası, göstergeler -15 ° C'ye düştüğünde gerçekleşir.
Hava / su ısı pompaları
Bir ana enerji kaynağı olarak bir ısı pompası kullanan bir konut için bir ısıtma sistemi geliştirilirken, seçim genellikle hava-su modellerine düşer. Yüksek ısıl verim, montaj kolaylığı ve güvenilirlik - tüm bunlar potansiyel alıcıları bu seçenek üzerinde durmaya teşvik eder.
Önceki model gibi, ana ısı kaynağı havadır. Ancak düşük potansiyel termal enerjiyi toplayıp dönüştürdükten sonra, kondansatörün yerleştirildiği özel bir kap içinde dolaşan soğutucuyu ısıtırlar. Bu tasarım çözümü, cihazın verimliliğini önemli ölçüde etkiler ve aşağıdaki avantajlara sahiptir:
- Bireysel odalardan ziyade tüm evi ısıtmak için yeteneği.
- Pompa, evin su ısıtma sistemine bağlanır. Ek bir yedek ısı kaynağını entegre etmek mümkündür.
- Özel evlerin ısıtılmasında ısı pompalarının kullanılması soğutma sıvısının ısıtılmasıyla sınırlı değildir, çoğu model ayrıca sıcak su için su hazırlar.
- Hava-su ısı pompalarının modern modelleri, -32 ° C kadar düşük sıcaklıklarda bile performanslarını korurlar.
AB ülkelerindeki hava su ısı pompaları, inşaat sırasında ve daha fazla bina bakımı sürecinde enerji tasarrufu sağlayan teknolojilerin uygulanmasını amaçlayan en popüler “pasif ev” proje planlarına dahil edilmiştir.
Su ısı pompaları
Sibirya'da evi ısıtmak için seçenek. Yukarıdakilere ek olarak, bu tip bir ısı pompasının çalışması prensibi aşağıdaki gibidir:
- Haznenin ya da termik kaynağın altında, propilen glikol - "tuzlu su" nın dolaştığı konturu döşeyin.
- Rezervuarın dibinde, su donmaz ve her zaman gerekli miktarda düşük dereceli enerji sağlayabilir.
- Devreden geçen tuzlu su, 6-8 ° C'lik bir sıcaklığa ısıtılır, daha sonra eve döner.
- Isı pompası durumunda, ortaya çıkan ısı enerjisi, bunun sonucu olarak soğutucuyu ısıtır.
Bu şema ile kışın ev ısıtmanın verimliliği pratikte azalmaz çünkü su sıcaklığı negatif işaretlere düşmez. Su ısı pompalarının dezavantajları, 100 m'den fazla olmayan bir konut ve bir rezervuar arasındaki kısıtlamalar olup, gölün derinliği en az 3 m olmalıdır.
Alternatif olarak, artezyen kuyuları bir enerji kaynağı olarak kullanılır. Bu durumda, su alınır, ısı alınır ve daha sonra toprağın katmanlarına geri döndürülür.
Yeraltı suyu ısı pompaları
Birincil jeotermal devresi olan bir ısı pompasının yardımıyla ısıtma ve sıcak su tedariki sağlamak mümkündür. Modül, önceki versiyonda olduğu gibi çalışır, sadece toplayıcı, rezervuarın tabanına sığmaz, ancak toprağa gömülür veya bir kuyuya monte edilir. Bu çözüm, küresel toprak işleri gerektirir, bu nedenle, kurulum, ısı pompalarının önceki sürümlerinden daha pahalıdır.
Jeotermal yeraltı suyu ısı pompaları bazında inşa edilen alternatif ısıtma sistemleri, sadece orta enlemlerde değil, kuzey koşullarında da bulunan endüstriyel tesisler için bile ısı sağlayabilir. Belli bir değişiklikle, sistem yaz aylarında klima için çalışacaktır. Sıcak su için ısıtma suyu sağlar.
Evi ısı pompasıyla ısıtmak mümkün mü?
Dünya uygulamasının gösterdiği gibi, yıl boyunca yaşamak için bir konutu ısıtmak için bir ısı pompasının kullanılması mümkün değildir. Bu çözüm, daha düşük ısınma maliyetleri, geleneksel yakıtlardan tam otonomi dahil olmak üzere birçok ek avantaj sağlar.
Aynı Almanya ve diğer bazı AB ülkelerinde, bazı devlet kurumları ısı pompaları ile ısıtılmaktadır. Ana ısı kaynağı olarak, apartman daireleri için istasyonlar kuruldu.
Bir ısı pompasının kullanılmasıyla bir kır evinin alternatif ısıtma sistemi, yetkili hesaplamalar gerektirir. Gerektirecektir:
- Isıtma ekipmanının gücünü seçin.
- Isıtma sistemi tipini seçin.
- Nadiren de olsa gerekli olabilecek bir yedek ısı kaynağı takın.
Isıtma sistemlerinde tanıtılan en yeni teknolojiler, termal istasyonların kontrol kalitesini artırdı. Çoğu Avrupalı üretici, insan müdahalesi olmaksızın bir ısıtma sisteminin çalışmasını düzenleyen kontrolörler sunmaktadır.
İşlemi özel bir uzaktan kumanda ünitesi ile veya internete bağlı herhangi bir mobil cihazla kontrol edebilirsiniz. Yeniliklerin kullanımı, jeotermal ısı pompasına dayalı bir “akıllı” ev sistemi oluşturmayı mümkün kıldı.
Ev ısıtması için bir ısı pompası nasıl seçilir
Isı pompalarının kullanımı ile ilgili olumsuz incelemelerin çoğu, ekipman seçiminin yanlış yapıldığına bağlıdır. Uygun bir değişiklik seçerken, aşağıdaki parametrelere dikkat edin:
- Güç ve ek özellikler.
- Üretici.
- Isı pompası ve montaj işi maliyeti.
Hesaplamalar yapılırken uzmanların yardımına başvurulur. Tüm gerekli hesaplamaları yapmak için bağımsız olarak, bina becerilerine sahip olmadan, neredeyse gerçek dışıdır.
Isı pompasının gücü nasıl hesaplanır
Evin ısıtılması için ısı pompasının gücünün bir ön hesaplaması aşağıdaki öneriler kullanılarak gerçekleştirilir:
- Evin ısıtmalı alanını belirleyin. Binanın bir parçası olan odalar bile göz önünde bulundurulsa da, bunların ısıtılması planlanmamıştır.
- Bir evi ısıtmak için, her 10 m² ısıtılmış alan için bir istasyonun 0.7 kW ısı kapasitesi gereklidir.
- Basit sayımı kullanarak, 200 m² özel bir evi ısıtmak için 14 kW kapasiteli bir ısı pompasının gerekli olduğu belirlenmiştir. Sıcak su temini için eş zamanlı olarak ısıtılması planlanıyorsa, elde edilen sonuca% 10-20 oranında ilave edilir.
Isı pompasını, sitede bulunan çevrimiçi hesap makinelerine yardımcı olacak şekilde hesaplayın. Doğru sonuçlar için, toplam alanı, su noktalarının sayısını ve ısıtma sisteminin türünü belirtmeniz gerekecektir.
Isı Pompası ÜRETİCİLER
Bir sonraki özellik, ekipmanın seçiminde dikkate alınacak performansın hesaplanmasından sonra, ekipmanın imalatçısıdır. Avrupa, Rusya ve Çin'de üretilen sistemler piyasada. Önerilen ekipmanın gözden geçirilmesi, şüphesiz liderler - üreticiler ile başlamalıdır.
Avrupalı üreticiler
Isı pompalarının üretiminde şüphesiz liderler olarak görülüyorlar. Tüm teçhizat, düşünceli bir tasarım ve konstrüksiyona sahiptir, üretici tarafından sağlanan bir garantiye sahiptir ve teknik belgelerde belirtilen tüm parametrelere tam olarak uygundur.
En popüler olanları:
- Viessmann - şirket, bu buluşta büyük miktarda yatırım ve yeni teknolojilerin uygulanmasını tahsis ediyor. Ürün yelpazesi, düşük dereceli hava, su ve toprak enerjisi kullanan ısı pompaları içerir. Viessmann ekipmanı, sınıfının en iyisi olarak kabul edilmekte ve birçok prestijli ödül kazanmaktadır.
- Buderus, Viessmann'ın ana rakibi. Şirketin işletmeleri temelinde hemen her türlü ısı pompası üretmektedir. Ayrı ayrı bahse konu alan bölme sistemleri - alan ısıtması ve sıcak suyun eş zamanlı ısıtılması için tasarlanmış sistemler. Performans Buderus modelleri 60 kW'a kadar.
Rus şirketleri ısı pompaları üretiyor
Rusya'da bulunan şirketler, Alman imalatçıları olarak enerji tasarrufu sağlayan ısıtma sistemlerinin üretiminde çok zengin bir deneyime sahip değiller. Ancak ekipmanın önemli bir avantajı var - ev içi çalışma koşullarına tam uyum:
- Brosk Kaluga bölgesinde bulunan bir Rus şirketidir. Ana yön, yenilenebilir ısı kaynakları kullanan endüstriyel ısıtma sistemlerinin üretilmesidir. Brosk dizisinde, 10 ila 10.000 kW kapasite ile ısı pompaları sunulur.
- Henk, 2008 yılından bu yana enerji tasarrufu sağlayan teknolojilerin pazarını hızla ele geçiren bir şirkettir. Tesisin ana sloganı, ısı pompalarının maliyetini önemli ölçüde azaltan ve performansı düşürmeden, karmaşık otomasyon kullanımını en aza indirmektir. Tasarım yabancı üreticilerin bileşenlerini kullanıyor. Tüm Henk ürünleri kalite sertifikasına sahiptir ve Rostechnadzor tarafından kullanılmak üzere onaylanmıştır.
Çin ısı pompası üreticileri
Kalite eksikliğindeki boşlukları doldurmaya çalışan Çinli şirketler, çok sayıda ek fonksiyonla bunu telafi ediyorlar. Standart ısı pompası, sıcak su beslemesi için programlanabilir uzaktan kumanda, hava soğutma modülü, depolama tankı ile donatılmıştır. Tüm set için, ortalama olarak, ilave bonus olmadan Rus üreticisinin modelini ödemek zorundasınız:
- Gree - şirket, evsel ve endüstriyel koşullarda kullanım için ısı pompaları sunmaktadır. Ana odak noktası, çok katlı binalara, konut komplekslerine, hostellere ve otellere sahip potansiyel alıcıları çekmek.
Cihazların ısı transfer performansı, Alman rakiplerinden çok daha düşük. Isı taşıyıcısının 55 ° C'ye ısıtılması, sıcak su 60 ° C. Gree sistemleri odanın soğutulması için çalışır ve 7-25 ° C'lik bir sıcaklığı koruyabilir.
- Hiseer - şirket, ısı pompalarının üretiminde herhangi bir telif hakkı talep etmiyor ve ünlü markaların - Hitachi, Daikin, Siemens, vb. oldukça yüksek kalitede ekipman almayı ne sağlar. Ürünler onaylıdır.
Isı pompalarının parametreleri HISEER diğer üreticilerin alt kısımlarındandır. Bildirilen COP, 3'e eşit bir katsayıya karşılık gelir. -15 ° C'den + 45 ° C'ye kadar çalışma sıcaklığı.
Anahtar teslimi ısıtma için ısı pompasının maliyeti
Termal istasyonun seçimi, fiyattan büyük ölçüde etkilenir. Beğendiğiniz ısı pompasını satın almadan önce, bu miktarın kurulum maliyetini içerip içermediğini açıklığa kavuşturmalısınız. Jeotermal ekipman, küresel toprak işleri gerektirir, bu nedenle fiyat kolayca% 40-50 oranında büyüyebilir.
Özel bir evin ısıtılması için bir ısı pompası sisteminin tam bir kurulum setinin maliyetinin “anahtar teslim” seçeneği belirtildiği yerlerde kullanılması daha iyidir. Bu durumda, fazladan ödeme yapılmasını önlemek ve beklenen maliyetler hakkında doğru bir fikir edinmek mümkün olacaktır. Ortalama olarak, jeotermal istasyonun performansına ve üreticinin şirketine bağlı olarak 600-1200 bin rubleye mal olacak.
Evde ısı pompası nasıl kurulur
Bir ısı pompası satın alındıktan sonra, bir konut binasının sahibi, istasyonun yerleştirilmesi ve kurulumu ile ilgili yeni problemleri çözmelidir. Kurulumun, ekipman üreticisi tarafından verilen bir lisansa sahip uzman bir ekip tarafından yapılması tavsiye edilir. Ancak, her sahibin bilmesi gereken kurallar vardır:
- Modern ısı pompalarını konut binalarının bodrumlarına yerleştirmek mümkündür. Özellikle, bu eğimli bir küme konturu bağlantısıyla jeotermal ekipmanla ilgilidir. Bu durumda, toplayıcı altındaki kuyu doğrudan bodrum katındaki evin altına yerleştirilebilir.
- Bir apartmanda bir ısı pompası kurarken gereksinimler. Yedek ısı kaynağı taktığınızdan emin olun. Kış mevsiminde, buz çözme modülü 3-4 saniye durur. Bu noktada, ısı eksikliğini telafi etmeniz gerekecektir.
- Pompa, depolama tankını barındıracak kadar büyük ve bakım için tüm sistem düğümlerine engelsiz erişim sağlayan herhangi bir odaya kurulur.
Bir ısı pompalı bir evi ısıtmaya başlamak için, para yatırmanız gerekir. Daha sonra, maliyetler ödeyecek. Sıfıra ulaşmak için gereken süre 3-8 yıldır.
Ev için en iyi ısıtma nedir - gaz veya ısı pompası?
Ev için enerji tasarrufu sağlayan teknolojiler, geleneksel ısıtma biçimlerini yavaş yavaş ama kesinlikle yerine koymaktadır. Kurulumların yaygın olarak kullanılmasını sağlayan tek şey, önemli bir ilk yatırım yatırımıdır.
Çoğu üretici uzun süredir daha ucuz teknolojiler üzerinde çalışmaktadır, bu nedenle, özel konutlar için ısı tedarik sistemlerinde ısı pompalarının kullanılması beklentileri oldukça iyimserdir. Yakında satış sayısında% 10-15 oranında bir artış bekleyebiliriz.
Isı pompaları sadece ev kullanımıyla sınırlı değildir. Endüstriyel tesislerin yanı sıra yüksek binaların ısıtılmasında ısı pompaları kullanma olasılığı vardır. Gaz kazanlarının ve ısı pompalarının verimliliğini karşılaştırırsanız, her ekipman türü için beklentilerin ne olduğunu açıkça görebilirsiniz.
Isı pompalarının dezavantajları
Özellikle apartman binalarında çalışırken dikkat çeken ana dezavantaj, ısı pompalarının sıcaklık dalgalanmalarına bağımlı olmasıdır. Ve jeotermal modeller hava koşullarındaki değişikliklere çok daha az dirençli ise, hava sıcaklığı -15 ° C'ye düşerse hava istasyonları üretkenliği keskin bir şekilde azaltır.
Toprak döngüsüne sahip ısı pompalarının montajı, toplam maliyetin% 30-40'ına ek bir maliyete sahiptir. İşler, özel makine ve ekipmanların katılımını gerektirir. Modern modellerin fiyatı 1200-1400 bin ruble ulaşabilir.
Buna karşılık, bir gaz kazanı satın alma ve montaj sadece 200 bin rubleye mal olacak. Gaz ekipmanının etkinliği harici faktörlere bağlı değildir ve kurulumun yapılması yaklaşık 1-2 gün sürer.
Isı pompalarının avantajları
Verimlilik, ısı pompalarının ana avantajıdır. Isıtma sezonu boyunca, doğal gazla karşılaştırıldığında finansal maliyetler daha az, neredeyse üç katına çıkmaktadır. Bağlanmak için izin gerekli değildir. İstisna jeotermal ekipman olup, kuyular delme hakkının resmileştirilmesi gerekmektedir. Isı pompalarının işi kesinlikle güvenli ve çevre dostu.
Bir ısı pompasını kullanan evin ana ısıtması, gaz kazanlarının çalıştırılmasına kıyasla önemli avantajlara sahiptir, fakat düşük dereceli enerji kullanan ekipmanın yüksek maliyeti nedeniyle, popülerliklerinin altındadırlar.
Sıcak su tabanının güç ve sıcaklığının hesaplanması
Ev ısıtması için ısı pompalarının tipleri ve çalışma prensibi
Dünyanın bağırsaklarından gaz pompalamayı ve yakmayı öğrendikten sonra, insanlık iki ciddi sorun aldı. Küresel ısınma ve habitat zehirlenmesi konfor için çok pahalıdır. Ayrıca, birincil yakıt rezervleri hızla tükenen sınırlı bir kaynaktır. Bu faktörler, topraktan, sudan ve havadan temiz enerjiyi çeken ısı pompalarına aktif bir ilgi uyandırdı. Gürültülü kazan dairesi odaları ve zararlı emisyonlar olmadan, ısı ve sıcak su ile konut sağlarlar.
Batıda, bir evi ısıtmak için bir ısı pompası, bir klima veya çamaşır makinesi olarak tanıdık hale gelmiştir. Bu birimin henüz özel mülk sahipleri ve ev sahiplerinin çoğuna aşina değiliz. Bu makale, çalışma prensipleri, mevcut çeşitleri, avantajları ve dezavantajları hakkında bilgi edinmenize yardımcı olacaktır.
Isı pompası nasıl çalışır?
En basit örnek, ısı pompalarının hareketinin prensibinin mevcut açıklaması, bir ev tipi buzdolabıdır. Hepimiz, soğutucunun dolaşımı nedeniyle ürünlerin dondurucusunda soğutulduğunu biliyoruz. İç sıcağı alarak buzdolabını fırlatır. Bu nedenle, dondurucu bölmesinde soğuyan soğuk ve cihazın arka ızgarası daima sıcaktır.
Isı pompasının çalışması ilkesi tam tersidir. Çevreden gelen ısıyı alarak evin içine alır. Figüratif olarak, bu cihazın “dondurucu” caddede ve sıcak ızgara evin içinde.
Harici ısı kaynağının türüne ve enerji toplama ortamına bağlı olarak, ısı pompaları dört tipe ayrılır:
Tübüler toplayıcılar veya probların yardımıyla ilk türden teçhizatları topraktan çıkarır. Antifriz sıvısı, böyle bir pompanın dış devresinde dolaşır ve buharlaşan depoya ısı aktarır. Burada, kompresör ve gaz kelebeği valfi arasındaki kapalı bir devrede hareket eden termal enerjinin freona aktarımı. Isıtılan soğutucu akışkan, ısıtma sistemine gönderilen suya elde edilen ısıyı transfer ettiği kondenser tankına girer. Kurulum şebekeye bağlı olduğu sürece ısı değişim döngüsü tekrarlanır.
Isı pompasının düzeni
Su ısı pompasının çalışması prensibi zeminden farklı değildir. Tek fark, suyun ona enerji vermesidir, toprak değil.
Hava ısı pompası, ısı toplamak için büyük bir harici toplayıcıya ihtiyaç duymaz. Sadece havayı ona doğru pompalar, ondan değerli kalorileri çıkarır. Bu durumda, ikincil ısı değişimi su (ısıtılmış zeminler) veya hava (hava ısıtma sistemi) yoluyla gerçekleşir.
Konunun ekonomik yönünün değerlendirilmesi, “yeraltı suyu” kurulumunun en büyük finansal yatırımları gerektirdiğini belirtmek gerekir. Isı alıcı problarının montajı için, derin kuyuların açılması veya toplayıcının döşenmesi için geniş bir alan üzerinde zeminin kaldırılması gerekir.
Toprak kaynaklı ısı pompası, harici borular veya ısı alıcı problarla derin kuyular olmadan çalışamaz.
İkincisi, müşteriye anahtar teslim olarak teslim edilen su ısı pompasıdır. Onun çalışmaları için dünyayı kazmayı ve kuyular kazmayı gerektirmez. Rezervuarın içine daldırmak için yeterli miktarda esnek boru yeterlidir.
Havadan havaya ve havadan suya üniteler en düşük maliyetlidir, çünkü harici ısı enerjisi alıcılarını kurmaları gerekmez.
Çoğu ısı pompası sisteminin kurulumunun bir özelliği, ısıtma radyatörlerine değil, ısıtmalı zemine bağlantıdır. Bu, ısıtılmış zemin için en uygun olan, ancak normal radyatör çalışması için yeterli olmayan + 45 ° C'ye kadar maksimum su ısıtması üretmeleriyle açıklanabilir.
Sahibi için avantajlı olan, bu kurulumun kendine özgü özelliği, sıcak mevsimde tesislerin soğutulmasına ters mod - transfer olanağıdır. Bu durumda, aşırı ısınma boru hattı ile yerden ısıtma tarafından emilir ve yere, suya veya havaya pompalanır.
Bir yer ısı pompası kurulumunun basitleştirilmiş bir blok diyagramı şuna benzer:
Isı pompasına, toprak devresine ve ısıtmalı zemine ek olarak, burada iki sirkülasyon pompası, sıcak su ve ısıtma için kesme vanaları ve ayrıca evsel kullanım için sıcak suyu bir araya getiren bir tank görüyoruz.
Isı pompalarının özellikleri
Isı pompasının verimliliğinin değerlendirildiği ana gösterge, KPT olarak kısaltılmış ısı dönüşümü katsayısıdır (COP in kısaltması). Alışkın olduğumuz verim ile hiçbir ilişkisi yoktur - verimlilik. KPT (COP), kaç kilovat enerjinin pompayı ürettiği bir kilovat elektriğe pompaladığını gösterir. CPT ısı pompasının çalışma koşullarına bağlı olarak, 3 ile 5 arasında olabilir, ki bu, tartışmasız bir şekilde, kullanımının ekonomik faydasını teyit eder.
Suyun ve toprağın sıcaklığı sıfır derecenin altına düşmediği için, verimin en kararlı göstergeleri toprak ve su tesisatları tarafından gösterilmektedir. Havadan ısı toplayan üniteler, sıcaklığına bağlıdır. Termometrenin eksi işaretlerinde, performansları ortalama% 40-50 oranında azalır.
İkinci çalışma parametresi kilowatt'larda güçtür. Binanın ısı kaybının büyüklüğüne göre seçilir.
Isı pompalı ev ısıtmanın hesaplanması
Isı pompalama tesisatının normal çalışması için, binanın yüksek kaliteli ısı yalıtımı gereklidir. Bu nedenle, bir ısı pompası satın almadan önce, duvarları, zemini ve tavanı ısıtmak ve daha sonra ısı kaybını (Q) hesaplamak gerekir.
Duvardan (duvarlar, pencereler, zemin, tavan) evden ayrılan ısı miktarını (W) saymak için basitleştirilmiş bir formül şöyle:
Q = S x (odadaki ve dışarıdaki hava sıcaklığı farkı) / RT.
S, m2'deki eskrim alanıdır;
RT - bina kaplama malzemesinin termal dayanımı (SNiP'nin inşaat ısı mühendisliği üzerindeki tablolarından alınmıştır).
Alternatif olarak, duvarların, pencerelerin, zeminin ve tavanın ısı kaybının hesaplanması toplanır ve yılın en soğuk döneminde 1 saat içinde evin kaybettiği kilovat sayısını alır. Isı pompasının gücü, toplam ısı kaybından daha az olmamalıdır. Eğer ısıtmaya ek olarak, kurulum ev ihtiyaçları için suyu ısıtırsa, o zaman kapasitesi% 20 artacaktır.
"Havadan havaya" veya "havadan suya" ısı pompasının seçilmesi, düşük sıcaklıklar bölgesinde geliştiği termal güç tarafından yönlendirilmelidir, çünkü yılın sıcak döneminde işletme sırasındaki güçten çok daha düşüktür.
Örnek olarak, hava su tesisatı NIBE FIGHER F2300-14 parametrelerini veriyoruz. Sıcaklık aralığı +7 ila + 45 ° C arasında, yaklaşık 18 kW ve -15 ° C hava sıcaklığında sadece 10.7 kW üretir.
Ünlü markalar ve tahmini fiyatlar
Rusya'da ısı pompası ekipmanı pazarı kuruldu. Burada önde gelen pozisyonlar, Nibe (İsveç), Mitsubishi Electric (Japonya), Danfoss (Danimarka), Vaillant (Almanya), Viessmann (Almanya), Mammoth (ABD) ve diğerleri) gibi yabancı şirketler tarafından işgal edilmektedir. Fiyat-kalite oranı bakımından, Rus yapımı ürünler (Henk ve SunDue markaları) seçkin markalardan daha düşük değildir.
100 m2'lik bir evin ısıtılması için hesaplanan 10 kW kapasiteli bir ithal toprak su ısı pompasının tahmini fiyatı (2016 için) 500.000 ruble. Sondaj kuyularında çalışmak için, boru montajı ve devreye alma, ek malzemeler dahil olmak üzere ortalama 80.000 ruble ödemek zorunda kalacak.
Yerli teknoloji ucuzdur. Benzer bir Rus ısı pompasının parametreler açısından fiyatı yaklaşık 360.000 ruble. Anahtar teslimi kurulum ile yaptığı satın alma yaklaşık 430.000 rubleye mal olacak. 270.000 ruble 10 kilowatt ısı pompası "hava-su" Yaklaşık fiyat. Bu ünitenin anahtar teslim kurulum ile ortalama maliyeti 320 000 ruble.
Bu ekipmanın gerçek sahiplerinin değerlendirmeleri olumlu mutlak çoğunlukta. Jeotermal ısı pompalarının güvenilir çalışmasını ve düşük işletme maliyetlerini (bakım, elektrik) not ederler.
Bu teknolojiyi kullanma pratiğine dayalı bir hava-su ısı pompası almayı düşünenlerin korkuları haklı değildir. Bu üniteler sürekli olarak -25 ° C'lik bir ortam sıcaklığına kadar ısı üretirler.
Bir ısı pompasının bağımsız üretimi
Bu ekipmanın nispeten yüksek maliyeti göz önüne alındığında, birçok ev üreticisi, doğaçlama üniteler ve bileşenler kullanarak kendi elleriyle birleştirmeye eğilimlidir. Bunun hakkında ne söylenmeli?
Bu çalışma iki ana aşamadan oluşmaktadır: harici devrenin hazırlanması ve ısı pompası kurulumunun kendisi. Kendini döşemek için siperler kazabilirsiniz. Özel ekipman olmadan probun monte edilmesi için 50 metrelik bir sondaj yapılması imkansızdır. Kolektörün yüzey montajı, uzmanlara göre kurulumun istikrarlı çalışması için yeterli ısı sağlamadığından karsızdır.
Şimdi bir ısı pompasını kendiniz monte edip edemeyeceğinizi görelim. Bu, başlangıç seviyesinin sistemi freon ve basınç testi ile dolduramayacağı için, soğutma ustasının pratik deneyimini gerektirir.
Eski bir buzdolabından veya bir klimanın ünitelerine dayalı bir tesisin üretimi, ancak düşük verimi nedeniyle pratik değeri olmayan bir gösteri seçeneği olarak kabul edilebilir.
İnternet, bir ısı pompasını bir klimadan, bir paslanmaz çelik tanktan (kondenser) ve bir plastik fıçıdan (evaporatör) kompresör bazında monte etmek için kılavuzları çoğaltmaktadır. Balondaki bakır boruların nasıl vidalanacağını ve kompresörün duvara nasıl takılacağını anlattıktan sonra yazar, montajı tamamladıktan sonra öyküsünü tavsiyeyle sonlandırır, devreye alma işlemini yapmayı kabul eden ve distribütörün izin verdiği tüm “frezeleri” düzeltmeyi kabul eden master ile iletişime geçer. Bu talimatı arayın bağımsız çalışma için ciddi bir yardım imkansız.
Okumanızı öneririz:
- Hangi gaz kazanı seçmek daha iyidir: türleri, özellikleri, firmalar
- Şömine soba vermek - çeşitleri, nasıl seçeceğinize karar vermek?
- Yerden ısıtma için ısıtma paspasları: döşeme ve bağlantı altında kurulum
- Özel bir evde kazan dairesi: temel ihtiyaçlar ve düzenlemeler
Kendi ısı pompasını nasıl kurabilir ve kurabilirsiniz
Isı pompası alternatif enerji kaynakları ile ilgili yenilikçi bir cihazdır. Doğal kaynaklardan gelen ısıyı ortadan kaldırmak, cihaz yüksek derecede özerkliğe sahip ekonomik bir cihazdır.
karakteristikleri
Özel bir evin ısıtma ve su temini konusunda gayretli sahiplerin çoğunu kurtarmak istiyorum. Bu amaçla, uygun ısı pompası.
Aynı zamanda tasarruf etmek de mümkündür - fabrika cihazı çok pahalıdır.
Özellikler ve cihaz
Cihaz, soğutucunun hareket ettiği dış ve iç bir kontura sahiptir. Standart bir aletin bileşenleri bir ısı pompası, bir giriş cihazı ve bir ısı dağıtım cihazıdır. Devrenin içi, şebeke ile çalışan bir kompresör, bir evaporatör, bir gaz kelebeği, bir kondenserden oluşur. Cihazda fanlar, boru sistemleri ve jeotermal problar da kullanılmaktadır.
- herhangi bir zararlı madde yaymaz, kesinlikle çevre dostu;
- yakıt alımı ve teslimatı için herhangi bir maliyet (elektrik sadece freon hareketine harcanır);
- ek iletişime gerek yok;
- kesinlikle ateş ve patlamaya dayanıklı;
- kışın tam ısıtma ve yaz aylarında klima;
- Kendinden yapılı bir ısı pompası, minimum kontrol çabası gerektiren özerk bir tasarımdır.
uygulama
Kendi elleriyle monte edilen ısı pompası, bu gibi durumlar için uygundur:
- evi ısıtmak için yakıttan tasarruf etmek istiyorsanız;
- Eğer eve gaz getirmek ya da çok sıkıntılı hale getirmek imkansızsa, şişelenmiş gaz alırken çıkış yolu değil;
- kömür, odun, elektrik, diğer yakıtlarla ısınma arzusu ve fırsatı yoktur;
- Ev sahibi çevre dostu alternatif enerji kullanmaya kararlıdır. Cihaz, diğer enerji kaynaklarını kullanabilme fırsatlarının bulunmasıyla bile oldukça pratiktir.
Isı pompası, topraktan, sudan, havadan ısı almak için teknolojilere dayanan, ev için kendinden üretilmiştir. Isıtma, su ısıtma ve hatta iç mekan havalandırması için kullanılır.
Çalışma prensibi
Çevremizdeki tüm alan enerjidir - sadece onu kullanabilmeniz gerekir. Bir ısı pompası için, ortam sıcaklığının 1 ° C'den yüksek olması gerekir. Yerin bile, kışın karda veya belli bir derinlikte ısıyı koruduğu söylenmelidir. Bir jeotermal veya herhangi bir başka ısı pompasının çalışması, ısı taşıyıcı vasıtasıyla ısı kaynağının evin ısıtma devresine taşınmasına dayanmaktadır.
Cihazın şemaları:
- ısı taşıyıcı (su, toprak, hava), zemin altında bulunan boru hattını doldurur ve ısıtır;
- daha sonra soğutucu, ısıyı iç devrelere aktararak bir ısı eşanjörüne (evaporatör) taşınır;
- Soğutucu, harici devrede - düşük basınç altında düşük kaynama noktasına sahip bir sıvıdır. Örneğin freon, alkol ile su, glikol karışımı. Evaporatörün içinde bu madde ısıtılır ve bir gaz haline gelir;
- Gazlı soğutucu akışkan kompresöre yönlendirilir, yüksek basınç altında sıkıştırılır ve ısıtılır;
- sıcak gaz kondansatöre girer ve burada termal enerjisi evin ısıtma sisteminin ısı taşıyıcısına geçer;
- döngü, soğutucunun bir sıvıya dönüşmesiyle sona erer ve ısı kaybına bağlı olarak, sisteme geri döner.
Aynı prensip buzdolapları için de kullanılır, bu nedenle ev için ısı pompaları odanın soğutulması için klimalar olarak kullanılabilir. Basitçe söylemek gerekirse, bir ısı pompası tam tersi bir buzdolabına benzer: soğuk yerine ısı üretilir.
Kendine ait ısı pompaları, enerji kaynağı, ısı taşıyıcı ve bunların kombinasyonu üzerinde üç ilke temelinde tasarlanabilir. Enerji kaynağı su (su, nehir), toprak, hava olabilir. Her tip pompa, bir çalışma prensibine dayanmaktadır.
sınıflandırma
Üç cihaz grubu vardır:
- su-su;
- yeraltı suyu (jeotermal ısı pompaları);
- su ve hava kullan.
Termal toplayıcı "toprak-su"
Do-it-yourself ısı pompası, enerji elde etmenin en yaygın ve etkili yoludur. Birkaç metrelik bir derinlikte, zeminin sabit bir sıcaklığı vardır ve hava şartlarından çok az etkilenir. Böyle bir jeotermal pompanın dış devresinde, halk tarafından “tuzlu su” olarak adlandırılan, çevreye zarar vermeyen özel bir sıvı kullanılmaktadır.
Jeotermal pompanın dış çevresi plastik borulardan üretilmiştir. Dikey veya yatay olarak yere sürülürler. İlk durumda, bir kilowatt oldukça önemli bir iş alanı gerektirebilir - 25–50 m2. Alan dikim işleri için kullanılamaz - sadece yıllık çiçekli bitkilerin dikimine izin verilir.
Dikey enerji toplayıcı 50-150 m'lik birkaç kuyuya ihtiyaç duyar Böyle bir cihaz daha verimli, özel derin kuyu probları ısı iletir.
"Su-su"
Büyük derinliklerde su sıcaklığı sabit ve sabittir. Düşük potansiyel enerjinin kaynağı açık bir rezervuar, yeraltı suyu (iyi, iyi), atık su olabilir. Farklı ısı taşıyıcıları ile bu tip ısıtmanın tasarımında temel farklılıklar yoktur.
Su-su cihazı en az emek yoğunluğudur: Boruları bir yük ile bir ısı taşıyıcı ile donatmak ve bir su kütlesi ise suya yerleştirmek yeterlidir. Yeraltı suyu için daha karmaşık bir yapıya ihtiyaç duyulacaktır ve bir ısı eşanjöründen geçen suyun tahliyesi için bir kuyu yapımına ihtiyaç duyulabilir.
"Hava su"
Böyle bir pompa ilk ikisine biraz daha düşüktür ve soğukta gücü düşer. Fakat bu daha evrenseldir: Bunun için yere kazmanız gerekmez, kuyu yaratın. Sadece gerekli ekipmanı, örneğin evin çatısına monte etmeniz yeterlidir. Karmaşık kurulum çalışması gerektirmez.
Ana avantaj, odadan çıkan ısıyı tekrar kullanma kabiliyetidir. Kışın, başka bir ısı kaynağına sahip olmanız tavsiye edilir, çünkü böyle bir ısıtıcının gücü önemli ölçüde azaltılabilir.
Kurulum adımları
Isı pompası kendi ellerinizle, örneğin, çalışmayan bir klimadan alınan eski parçalardan tamamen yapılabilir.
Maliyetler, geri ödeme, güç
Fabrika donanımı yaklaşık 4,000 Euro ve üstü. 100 m²'lik bir alanı ısıtmak için ev yapımı bir pompa yaklaşık 2 yıl sonra para kaybedecek. Çok iyi ısı yalıtımı olmayan evler için güç 75 W / m² olmalıdır. İyi ısı yalıtımı ile 50 W / m² yeterlidir ve modern ısı yalıtım malzemeleri kullanılarak 30 W / m² yeterlidir.
İdeal seçenek, pompanın sıcak bir zemin ve karo döşeme ile evin ısıtılması için projeye dahil edilmesidir.
Yaratılış süreci
İlk olarak kompresörü çalışmayan klimadan almalısınız, mutlaka yeni değil. Buzdolabı tamir atölyelerinde satın almak daha ucuz olacaktır. Kompresör duvara braketlerle tutturulmuştur (uygun L-300).
Bir kapasitörün üretimi için uygun paslanmaz çelik tank 100-120 litre. Yarısında kesilir, içine bir bobin yerleştirilir. Bobin, bir sıhhi bakır borudan ya da bir buzdolabından en iyi şekilde yapılabilir. Kalın duvarlara ihtiyaç var - 1 mm ve daha fazla. Tüp, bobinler arasında düzgün bir mesafeyle konvansiyonel bir silindire (gaz, oksijen) sarılır ve bu pozisyonda delikli bir alüminyum köşesi ile sabitlenir (macunun altına köşeleri çıkarırlar). Bobine bağlanır, böylece her dönüş köşedeki deliğe karşı yerleştirilir.
Sonuç olarak, bir sıra dönüşler ve yapısal güçler olacaktır. Bobin hazırlandıktan sonra yarım kapasite pişirilir. Dişli bağlantılar da kaynaklıdır. Daha sonra bir buharlaştırıcı oluşturulur. Bunun için 60-80 l'lik bir normal plastik kap uygun olabilir. içine monte bir ¾-inç çaplı boru ile. Su taşımak için basit su boruları kullanılır.
Evaporatör duvara bir L braketi ile monte edilir. Ancak, soğutma ekipmanı uzmanı freon enjeksiyonunu yapmalıdır: boruları kaynaklayacak ve freonu bunlara pompalayacaktır. Bundan sonra, yapı evin içindeki ısıtma sistemine ve ardından harici devreye bağlanır.
Her türün özellikleri
“Toprak-suyu” ısıtmak için bir dikey pompa, 50-150 m'de bir kuyu oluşturulmasını gerektirir.Jeotermal sondalar içine yerleştirilir ve pompaya bağlanır. Problar, donmadan suyla pompaya aktarılan topraktan ve buradan ısıtma sistemine ısıyı alırlar. Küçük alanlar için, problar, geniş alanlar için uygundur - bir yatay kolektör.
"Toprak-su" nın yatay bir düzeneği için boru sisteminden bir manifold oluşturmalısınız. Donma seviyesinin (1–1,5 m) altında yer alır ve toprağın altında bir tür sargıya benzemektedir. Toprak tabakası çıkarılır, borular döşenir ve toprak geri doldurulur. Boruları ayrı çukurlara yerleştirebilirsiniz.
Sudan suya bir ünite için, bir ısı taşıyıcı ile doldurulmuş ve daha sonra rezervuara aktarılan PND borulardan toplanır. Borular rezervuarın tabanında büyük bir serpantin görünümündedir. Bunları merkeze yerleştirmek tavsiye edilir.
"Hava-su" tipi cihaz, emek yoğun kazı gerektirmez. Evin yakınında veya evin ısıtıcısına ev yapımı ısı pompasının bağlı olduğu çatısında bir yer seçilmiştir. Isı, fanlar ve bir buharlaştırıcı tarafından çıkarılır.