Tankın içinde 2 ortam vardır: hava (gaz) ve kauçuk membranı dolduran su. Pompa açıldığında, su özel bir kaba girer. Bu durumda gaz sıkıştırılır ve basıncı artar. Bu nedenle, basınç altında su membrandan borulara akar. Basınç gerekli değere ulaştığında pompa otomatik olarak çalışmayı durdurur ve kapanır. Su, akümülatör rezervlerinden dışarı itilmeye başlar. Tanktaki sıvı azalırsa, pompa tekrar açılır ve her şey yeni bir döngüde olur.
Pompanın çalışması için uygun koşullar yaratmak için akümülatördeki normal basınç okumaları gereklidir. Musluğun her açılışından sonra cihazın açılıp kapanmasını imkansız kılan gaz basıncıdır. Ek olarak, optimum basınç şunlara katkıda bulunur:
- Boruları ve karıştırıcıları tahrip edebilecek su darbesinin önlenmesi.
- Pompa kaynağını artırın.
- Tankta yedek su stoğunun oluşturulması. Elektrik kesintisi olduğunda kullanılır.
akümülatör türleri
Birkaç çeşit su deposu vardır:
- Sadece soğuk sudan sorumlu olan. Isıtılmamış su depolamak ve tedarik etmek için gereklidir. Ek olarak, bu pil, çeşitli elektrikli ev aletlerinde basınçtaki keskin bir değişiklik nedeniyle su darbesinden kaçınmaya yardımcı olur: çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve diğerleri. Bu tankı daha az kullanırsanız, çok uzun sürebilir. Genellikle mavi. Hem yatay hem de dikey versiyonlarda yapılabilir.
- Sıcak su temininden sorumludur. Isıtır ve ısıtılmış su sağlar. Yüksek sıcaklıklı ortamlarda kusursuz çalışır. Kırmızı rengi vardır. Dikey veya yatay versiyonda yürütülebilir.
- Isıtma. Kapalı ısıtma sistemlerinin yapımında kurulurlar. Basınç değiştiğinde pompa devreye girer ve sıcak suyu borulardan geçirir. Bu akümülatöre genişleme akümülatörü de denir.
Ek olarak, tanklar hacim olarak değişebilir. Rusya pazarında, kopyalar 20 litreden 1000 litreye satılmaktadır. Ancak, temel olarak, hacimli akümülatörleri bulabilirsiniz:
- 24 litre.
- 50 litre.
- 60 litre.
- 80 litre.
- 100 litre.
Sunulan modellerden en çok talep edilen 80 ve 100 litrelik tanklardır. Orta ölçekli aileler için harikalar.
Optimum performans
Kapasiteye ek olarak, boş tanktaki basınç göstergesi de çok önemlidir. Genellikle normal gösterge, üretici tarafından akümülatör gövdesinin kendisinde belirtilir. Tüm ağda optimum performansı hesaplamak zor değildir. Bu, suyun yükseltilmesi gereken yüksekliğe bağlı olan hidrostatik basınca bağlı olarak belirlenir. Böylece boru yüksekliği 5 metre olan bir şebekede normal basınç 0,5 bar; 20 metre - 2 bar. 1 bara kadar sapma mümkündür, bu norm olarak kabul edilir. Akümülatörün çalışma basıncının pompa performansını aşmaması gerektiği unutulmamalıdır. Çoğu zaman, tank üreticileri ünitelerine 1,5 barlık bir hava beslemesi kurar. Ancak, uygulamanın gösterdiği gibi, veriler değişebilir. Akümülatörü kullanmadan önce basıncı bir manometre ile kontrol etmek daha iyidir. Önerileri takip ederseniz, bir sonraki pompa açılana kadar önemli miktarda sıvı tasarrufu yapabilirsiniz.
Doğrulama yöntemleri
Üretici tarafından tanka pompalanan hava, kauçuk membrandan kademeli olarak kaçar.Boşluğun gazla vakumlanması, suyla doldurulurken "armut" un güçlü bir şekilde gerilmesine yol açar. Uygun direnç olmadan, membran özelliklerini hızla kaybeder ve patlayabilir veya yırtılabilir. Basınç ölçümleri özel bir cihazla ölçülür - bir basınç göstergesi. En doğru sonuçları vereceği için araba versiyonunu kullanmak en iyisidir.
Genellikle üretici, belgelerde akümülatördeki yıllık basınç kontrollerinin sayısını belirtir. Ortalama olarak, her 12 ayda bir en az 2 kez ölçüm yapılmalıdır. Başlamadan önce, su deposunu tamamen boşaltmak ve pompayı güç kaynağından ayırmak gerekir. Sistem elektriğe bağlandığında, durumu dikkatlice izlemelisiniz. Çalışma basıncı akümülatör pasaportunda belirtilmelidir.
Depoyu kontrol etmek için nipeli kapatan dekoratif kapağı sökmeniz gerekir. Makaraya bir araba basınç göstergesi bağlanmalıdır. Ölçüm cihazı minimum hataya sahip olmalıdır. Tamamen farklı veriler gösterecekleri için ucuz plastik basınç göstergeleri çalışmayacaktır. Ölçümden sonra, sonuç pasaportla karşılaştırılmalıdır, daha az olduğu ortaya çıkarsa, tank bir kompresörle pompalanmalıdır. Akümülatörü bir gün bırakın. Daha sonra bir kontrol ölçüsü yapılır, eğer basınç normal ise sistemi tekrar monte edebilirsiniz. Basınç aşılırsa, hava hafifçe havalandırılır.
Akü banliyö ortamında kullanılıyorsa, sezon başlamadan önce kontrol edilmelidir. Normdan herhangi bir sapma için planlanmamış ölçümler yapmanız gerekir.
Akümülatördeki basınç nasıl düzgün şekilde ayarlanır
Pompalama ünitesinin stabil çalışması için doğru şekilde kurmanız gerekir. Toplamda 3 ana parametre vardır:
- Pompanın su pompalamaya başladığı basınç seviyesi.
- Kurulum kapatma eşiği.
- Tanktaki hava basıncı.
1 ve 2 parametreleri basınç anahtarı tarafından kontrol edilir. Pil giriş fişine özel bir cihaz takılmıştır. Ayar ampirik olarak gerçekleşir; hatayı azaltmak için adımlar birkaç kez tekrarlanmalıdır. Röle 2 yaydan oluşmaktadır. Dikey çubuklar üzerine yerleştirilmiş ve somunlarla vidalanmıştır. Yaylar, boyut ve işlevsellik bakımından farklılık gösterir: büyük bir yay, pompanın açılıp kapanmasını ayarlamaktan sorumludur ve daha küçük bir yay, üst ve alt basınçlar arasındaki farkı ayarlar. Yaylar, elektrik kontaklarını kapatan ve buna göre açan özel bir zara bağlanır.
Anahtar ile ayar yapılır. İstenilen somun saat yönünde çevrilmelidir. Bu, yayın sıkışmasına ve pompayı açma eşiğinde bir artışa yol açar. Buna göre saat yönünün tersine çevirmek yayı zayıflatır. Adım adım bir ayar şeması var:
- İlk önce akümülatördeki hava basıncını kontrol etmeniz, bir kompresörle pompalamanız gerekir.
- Daha sonra somun, daha büyük yayı optimal seviyeye kadar döndürülür.
- Sıvıyı boşaltmak için valf döner. Elbette kafa, hidrolik pompanın açılmasından sonra düşmelidir. Göstergeler hatırlanır. Gerekirse, eylem dizisi yeniden tekrarlanır.
- Ardından, küçük yay ayarlanır. Ayarlamaya çok duyarlı olduğu unutulmamalıdır ve bu nedenle 0,5 tur çevirmek en iyisidir.
- Gösterge, kapalı musluklar ve çalışan bir hidrolik pompa ile sabitlenmiştir. Cihaz, ekipmanın çalışmayı durduracağı değeri gösterecektir. 2 atm'den fazla ise, o zaman küçük yayı ters yönde hafifçe çevirmeniz gerekir.
- Sıvıyı boşaltmak ve hidrolik pompayı yeniden başlatmak gerekir. İşlem, en iyi ölçümler görünene kadar tekrarlanmalıdır.
Makale hiçbir şey hakkında değil! İlan edilen başlıktan sonra sadece iki satır yazılmalıdır: pompa istasyonunun akümülatöründeki veya evin su besleme sistemindeki basınç, pompayı açma basıncından %10 daha düşük olmalıdır. Her şey! TAMAM MI