Makale, yerden ısıtma sisteminin su soğutmalı bir soğutucuyla nasıl monte edileceğine ve profesyonel uzmanlardan pratik tavsiyelerin nasıl yapılacağına dair adım adım talimatlar verecektir. Sistemin doğru şekilde kurulmasının önemli nüanslarına odaklanacağız.
Kendi elleriyle su ısıtmalı zemin nasıl yapılır
Çalışmaya başlamadan önce, ısıtma sisteminin hesaplanması, boruların uzunluk ve çapını, kontrol ve izleme elemanlarını ve stop vanalarının bir listesini belirlemek gerekir. Ayrıca çeşitli olası yalıtım ve su yalıtımı tiplerinden birini seçmelisiniz. Malzeme seçimi ve yerden ısıtma sisteminin teknik göstergelerinin hesaplanması sırasında, zeminin malzemesi dikkate alınır.
Yerden ısıtma için bağlantı şeması
Polistiren veya polistiren köpükten yapılan ısı yalıtımı kalınlığı yaklaşık 100 mm'dir, sıcak bölgeler veya ikinci katlar için bu parametre% 30-50 oranında azaltılabilir.
Sıcak su tabanlar için izolasyon
Birinci katta beton zeminlerin üzerine sıcak bir zemin döşemeyi düşünün, su yalıtımı için 30–40 µm kalınlığında ucuz polietilen film, yarı kuru betonun üst şapı ve son kat döşeme seramik karo kullanıyoruz. Sistem için plastik borular alırız, metal örgü üst kravatın mukavemetini arttırmak ve boruları sabitlemek için kullanılır.
Döşemenin altındaki zemini döşemek
Su ısıtmalı zeminler - şeması
Ana dikkat, düzensizliklere ödenmelidir. Genleşmiş polistirenin iyi bir fiziksel güç göstergeleri olmasına rağmen, belirli yerlerde uzun süreli yükler deformasyonuna neden olur. Buna göre, boru sistemi deforme olur, üst kuplör “sarkar”, ek ve gereksiz kırılma kuvvetleri ortaya çıkar. En rahatsız edici durumlarda, bu fenomen kritik değerlere ulaşabilir ve bitiş zeminini olumsuz yönde etkileyebilir. Sonuç olarak, zor onarımlar yapmanız gerekecek.
Tesviye beton zemin
Temel hazırlanırken dikkat etmeniz gereken başka bir nüans var. Bu, damper bandının duvara sabitleneceği yeri ifade eder. Bantın bağlantısında gereksiz hava "ceplerinin" ortaya çıkmasını önlemek için duvar düzleştirilmelidir. Bir mala kullanabilirsiniz, ancak yeterli bir inşaat deneyimine sahipseniz, o zaman bir mala ile iyi bir performans sergileyeceksiniz, çok daha hızlı çıkacaktır.
Duvarların Hizalanması - fotoğraf
Ucuz polietilen film kullanmanızı tavsiye ederiz, malzeme işlerini mükemmel bir şekilde yerine getirir, gerekirse gerilir ve bu da kırılma riskini en aza indirir.
Zemin su yalıtım filmi
Zemin için güçlendirilmiş su yalıtım filmi
Daha önce de belirttiğimiz gibi, yalıtımın kalınlığı zemine ve iklimlendirme bölgesine bağlıdır. Eğer 5 cm'den daha kalın bir ısı yalıtım tabakası yapmanız gerekiyorsa, bir kalın levha satın almamanızı öneririz, ancak iki ince olanı.
Ekstrüde polistiren köpük tabaklar
Kalın levhalar duvar yalıtımı için kullanılabilir, böyle bir konumda bükme yükleri hiçbir şekilde etki etmez. Fizik yasaları, iki ince tabakanın çatlamadan önce bir kalınlıktan daha büyük bir bükülme payına sahip olduğunu söylemektedir. Bu, toplam kalınlığın her iki durumda da aynı olduğu anlamına gelir. Bu özellikler, hava koşullarının, bazın hazırlanmasındaki olası kusurları telafi etmesine izin verecektir. İzolasyon, eklemlerin üst üste geleceği şekilde yerleştirilmelidir.
Plakalar doğru şekilde kesilememiş ve eklemlerde fark edilir boşluklar ortaya çıkmışsa, bunlar montaj köpüğü ile kapatılmalıdır. Birçok inşaatçı, damper bandını doğrudan çimento şapının altındaki yalıtımın üzerine sabitlemeyi tavsiye eder, bu seçenek olma hakkı vardır. Bu çözümü memnuniyetle karşılamıyoruz, sonuçta hava koşullarından önce onu tamir etmek çok daha verimli ve güvenilir, köpük kullanmadan odanın etrafındaki boşlukları mükemmel bir şekilde kapatmaya yardımcı olacak.
Zemin ısınması, döşeme plakaları
Ekstrüde polistiren köpük döşenmesi
Pratik öneriler. Köpüğün tamamen kuruyana kadar beklemesi ve fazlalığı düzeltmek gerekli değildir. İlk ısı yalıtım malzemesi sırası doldurulduktan hemen sonra, ikincisini üzerine koyun. Taze köpük, tüm köpük malzemeler için mükemmel bir tutkaldır, iki yalıtım katını güvenilir bir şekilde birleştirir, böylece alt katın mukavemetini arttırır.
Plakaları iki kat halinde döşeme
5 mm'lik kareler şeklinde bir işarete sahip olanı yakalayın, sistemin boru hatlarının döşenmesi sürecini doğru bir şekilde kontrol etmeye yardımcı olacaktır. “Danışmanlar” ın çoğu, bu filmin eklemlerde ve çevre boyunca vista bantla hava geçirmeyecek şekilde nasıl yapıştırılacağını anlatır, bunun sonucunda ne kadar büyük ısı tasarrufu olur. Bütün bunlar doğru değildir, bu şekilde buharı ve su yalıtımını mühürlemek gerekir, film ısıyı korumaz. Yalıtım levhalarını düzgün bir şekilde yerleştirdiyseniz, filmi boyutlandırmak için zaman kaybetmeye gerek yoktur. Kiralanan tugaylar böyle bir işletmede sadece bir nedenden dolayı faaliyet gösteriyor: bunlar çok hafif işlerdir ve müşteri uygulama için iyi para ödeyecektir. Dikişleri, yalnızca beton taban üzerinde plastik film koruması yoksa yapıştırın.
Genişletilmiş polistiren film ve takviye ağının üstünde
Her ne kadar, bir termik zemine sahip kazaların uygulanması gibi, bu durumlarda herhangi bir hidrolik korumanın sıfır etkisi vardır. Su bir sızıntı yuvası bulana kadar seviyesini artıracaktır. Ve mutlaka onu bulacak, emin ol. Mükemmel çok katmanlı su yalıtımı yaptıysanız ve herhangi bir şekilde aşağı gitmiyorsa, en üstte görünecektir. Hangi farkın onarılması gerekiyor - alt katın tavanı veya üst katın zemini? Sızıntı ne kadar erken tespit edilirse, tüm yapılara daha az hasar verilir. Su, duvarları uzun bir süre suya batırırsa, o zaman, vb. Üzerinde bir mantar görünecektir. Isıtılmış bir zemini su ısıtıcısına monte ederken, sistemin yapışkanlığına dikkat edilmelidir ve yapıştırıcıların yapıştırıcı bantla yapıştırılmamasına dikkat edilmelidir.
Termogram, yerden ısıtma sisteminde bir sızıntı olduğunu ortaya çıkardı.
Döşemeden önce çeşitli şema çeşitlerini çizmeniz önemle tavsiye edilir. Bu çok az zaman alır ve can sıkıcı hatalardan kaçınır. Ayrıca, şemaların hazırlanması sırasında, uzunlukları ve geometrilerini göz önünde bulundurarak devrelerin en uygun konumlarını seçmek mümkündür.
Yerden ısıtma için borular
Pratik öneriler. Mobilya montaj yerlerinin altına boru döşememeye yönelik doğru tavsiyeler vardır, aşırı ısınır ve çekiciliğini hızla kaybeder. Çok düşünceli davranmanızı tavsiye ederiz. Bu yerlerde mobilyaların her zaman ayakta kalacağını, yeniden düzenlemeyi veya binaların yeniden geliştirilmesini istemediğinizi kim garanti edebilir?
Her devrenin uzunluğu su pompasının gücünü hesaba katmalı, veriler kullanım kılavuzunda belirtilmiştir, kurulumdan önce dikkatlice okuyun.
Isıtılmış alana bağlı olarak pompanın performansını belirleyen tablo
Aksi takdirde, odanın farklı alanlarındaki zemin sıcaklığının önemli ölçüde farklılık göstereceği durumlar olabilir ve oda ısıtması için konforlu değerler elde etmek zorlaşabilir.
Borular iki şekilde sabitlenebilir:
Boruları zımba ile sabitleme
Ankraj braketi (yerden ısıtma için klips)
Isı yalıtımlı bir zemin işaretleme ile bez folgirovanny
Izgara ve bant için boru eki
Boru sabitleme süreci
Fotoğrafta borular plastik bağlarla bağlanır.
Çok önemli. Boru sistemini nasıl bağladığınıza bağlı olarak, ısıtma sisteminin güvenlik ve dayanıklılığına bağlıdır.
Zayıf alaşımlardan yapılmış düşük kaliteli rakorlar ve valfler asla satın almayın. Gerçek şu ki, zamanla, maddi yorgunluk fenomenlerinin etkisi altında çatlamışlardır. Kural olarak, somun ve bağlantı elemanlarının derzlerinde sızıntılar oluşur. Görsel olarak çatlak görünmüyor, kötü sıkılmış contanın sebebi gibi görünüyor. Somunu sıkma girişimleri her zaman hüzünlü bir şekilde sona erer - birliğin yivli kısmı kopar ve somunda kalır. Oradan kaldırmak çok zor, çoğu kez bir çifti değiştirmeniz gerekir. Armatürlerin üretimi için ideal malzeme paslanmaz çeliktir ve bronz da uygundur. Diğer tüm renkli alaşımlar satın alınmamalıdır. Bağlantı elemanlarına kaydetmeye gerek yok, ısıtma sistemindeki önemleri fazla tahmin etmek zordur.
Bağlantı parçaları nasıl seçilir
Başka bir nüans. Derzleri kapatmak için sadece lastik conta kullanın, paronit kullanmamalısınız, sıkıca sıkılmalıdır, tüm bağlantı parçaları bu tür çalışmalara dayanmayacaktır. Ve son. Çiftler halinde çalışan elemanlar aynı metalden olmalıdır. Termal genleşmelerdeki farklılıktan dolayı kritik gerilmelerin ortaya çıkmasını önlemek için bu gereklidir.
Pres bağlantı parçaları ile boru ek parçaları
Sıkma pres parçaları ile metal-plastik boruların bağlantı sırası
Kontrolsüz bir bitiş çizgisi yapmak kesinlikle yasaktır, her zaman hatırlanmalıdır. Sistem nasıl kontrol edilir?
Darbe harika ise, o zaman "kulak tarafından" bulabilirsiniz, küçükse, sabunlu su kullanmak zorunda kalacaksınız. Bu şekilde, gaz borularının sızıntısı tespit edilir.
Su izolasyonlu bir katın basınç testi
Profesyonellerin tavsiyesi "kuru" bina teknolojilerini kullanmaktır.
Nemli şap ve yerden ısıtma
Islak beton sızabilir, uzun süre soğur ve ağırdır. Bir ısıtma sistemi için üç faktörün de olumsuz sonuçları olabilir.
Yarı kuru bir karışımdan bir kuplör yapmak daha iyidir. Üretimi için, kum ve çimento (bir ila üç) normal oranlar alınır ve iyice karıştırılır. Bu elle veya beton mikser kullanılarak yapılabilir. Ancak su dikkatlice ve küçük porsiyonlarda eklenmelidir. Çözümün hazırlığı basitçe kontrol edilir: bir yumrukta sıkın. Karışım bir arada tutulursa ve aynı zamanda su parmaklardan dışarı çıkmazsa - her şey yolundaysa, onunla çalışabilirsiniz. Dahası, iyi bilinen tüm algoritmalar - işaretçilerin kurulumu ve kuplörle çalışma.
Yarı kuru zemin şap karışımının hazırlanması
Su temin sisteminin konturu boyunca bir kuplör ile çalışma sırasında birkaç nüans vardır.
Fiberglas ile yarı kuru şap. Şekillendirme süreci
Kuru şaplar, ağır doğal taştan yapılmış olanlar da dahil olmak üzere her türlü son kat döşeme için yeterli mukavemete sahiptir. Ek olarak, bu yöntem yapı malzemelerinin tüketimini önemli ölçüde azaltmayı ve iş süresini azaltmayı mümkün kılar. 12 saat sonra zemin ile daha fazla çalışmaya başlamak mümkündür. Islak beton için, zaman en az iki katına çıkar.
Yarı kuru zemin şapı hazır
Pratik öneriler. Sıcaklık sensörü boruların dönüşleri arasında ortada bulunur. Gerekirse değiştirebilmek için sensörü oluklu bir boruya takın. Borunun bir ucunu karıştırın.
Bu inşaat işi tamamlandı, regülasyon ve kontrol ısıtma sistemini bağlayabilirsiniz.
Nikolai Strelkovsky Baş Editörü
Yayınevi 10.07.2016
Bu yazıyı beğendiniz mi?
Kaybetmek için kaydet!
Sıcak su zemini, özellikle sıcak su kazanı tesis edilmesine gerek duyulmadan, rahat ve elverişlidir. Radyatör ısıtmalı evlerde, ısıtmalı zeminleri ısıtma sistemine bağlayabilirsiniz - bu, hiçbir ekstra ücret ödemeden su ısıtmalı zemin yapmanıza olanak tanır.
Proje yürütme
Bir ısıtma sistemi ile güçlendirilmiş sıcak zeminleri gerçekleştirmek için, bir dizi şart aranır. Isıtma sistemi sirkülasyon pompasıyla donatılmalıdır. Onun yokluğunda, para harcamak ve bir pompayı kurmak, zemin konturunun sürekli bir eğimi olan bir yer çekimi sistemi yapmaktan daha kolaydır. Sistem hem tek boru hem de iki borulu olabilir. Tek borulu sistemle, yerden ısıtma borusu sirkülasyon pompasından sonra bağlanır ve dönüş borusu pompadan önce bağlanır.
Ayrıca kontürlerin uzunluğunu hesaplamak gereklidir. İki borulu bir sistem için, tek borulu sistem için en fazla 50 metre, en fazla 30 metre olmalıdır. Odanın ısıtma devresi daha büyükse, farklı bölgelerde veya paralel olarak yerleştirilmiş çeşitli devrelere bölünmesi gerekir.
Isı kaybını önlemek ve döşeme plakalarını ısıtmamak için, ısıtma devresini kurmadan önce alt katın yüzeyini hazırlamak gerekir.
Zeminin hazırlanmasından sonra, iyi düşünülmüş bir şemaya göre metal plastik boruların su konturlarının döşenmesi gerekmektedir. Polietilen boruları da kullanabilirsiniz. Genellikle iki tür döşeme kullanılır: "yılan" ve "salyangoz". "Salyangoz" döşenmesi daha kârlıdır - kontur daha az açılıdır, daha soğuk dönüş kontur boruları sıcak hattın yanından geçer ve böylece "zebra" denilen kısımları - sıcak ve soğuk zeminden - kaçınır. Su kontur boruları genellikle 15 cm'lik aralıklarla döşenir, güney bölgeler için 30 cm'lik bir basamak kullanılabilir.Eğer herhangi bir alanda zemini daha sıcak hale getirmek gerekiyorsa, üzerine serme adımı arttırılabilir. Su devresi borularının çapı, ana boruların çapından daha küçük olarak seçilmiştir, aksi takdirde, bunlar içindeki basınç yetersiz olacaktır.
Odanın sıcak zemini, herhangi bir son katın döşenmesi için mükemmel bir temeldir: fayans, muşamba, laminat. Su devresine sahip sıcak zemin, bir dezavantaja sahiptir - yaklaşık 10 cm.lik bir yüksekliğe sahiptir.Yüksekliği, beton şaplı bir cihazla yerden ısıtmaya izin vermezse, modüler yapıları veya kızıl ötesi paspaslar kullanan elektrikli ısıtıcıları kullanarak sıcak su tabanlarını gerçekleştirebilirsiniz.
Yerden ısıtma sistemi, özel bir evi ısıtmak için en konforlu ve ekonomik seçenektir. Maddenin ters tarafı - radyatör devresinin maliyeti ile karşılaştırıldığında bileşenlerin ve tesisatın iyi bir fiyat. Malzemeyi satın almak, su ısıtmalı bir zemin (TP olarak kısaltılır) kurmak ve çimento şapını kendi ellerinizle doldurmak için önemli tasarruflar sunuyoruz. En düşük finansal maliyetlere sahip cihaz ısıtma devreleri üzerinde aşamalı bir talimat sağlamak için.
Yerden ısıtma sisteminin konusu oldukça geniştir, tek bir yayın içerisindeki tüm nüansları kapsaması sadece gerçekçi değildir. Düzenli olarak, sizi zor anları ayrıntılı olarak açıklayan diğer makalelere yönlendireceğiz. Burada beton zeminlerin dökülmesini içeren "ıslak" yöntemle sıcak zeminlerin kurulumu hakkında konuşacağız. Ahşap zemin üzerinde TP'nin "kuru" versiyonu nasıldır, ilgili bölümü okuyunuz.
Bir apartman dairesinde veya özel evde su yerden ısıtma organizasyonu, sıkı bir sırayla gerçekleştirilen bir dizi aktivitedir:
Öneri. Binalar arası bölümlerin inşasından hemen sonra, bina inşaatı sürecinde TP'nin kurulumunu gerçekleştirin. Bu, eşiklerin istenen yüksekliğine izin verecek ve zemin kaplamasının altındaki “pastayı” serbestçe dolduracaktır. Konut binaları zaten düşük eşiklere sahip kapıları oluşturmuşsa, önerilen yöntemleri kullanarak durumdan çıkmaya çalışın.
Isıtma katları düzenlemesinin her aşamasının ayrıntılı bir incelemesine geçelim.
Şapkanın altına sıcak bir zemini kendi ellerinizle düzgün bir şekilde monte etmek için, bir takım önemli noktaları ve gereksinimleri göz önünde bulundurun:
İlk olarak, daha doğru, karmaşık olsa da, bir tasarım sürümü öneriyoruz. Talimatlarımızı inceledikten sonra, ısıtma gücünü 2 yoldan herhangi biriyle hesaplayın - hacme, alana veya odanın ısı kaybına kadar. Daha sonra, kaplama - laminat, linolyum veya fayansın ısıl direncini hesaba katarak bitişik borular arasındaki serme desenini, çapını ve mesafesini belirleyin.
Not. Fayanslar ve diğer kaplama tipleri için serme borularının hatlarını hesaplama yöntemi aşağıdaki kılavuzda açıklanmıştır.
Birçok inşaatçı tarafından uygulanan geliştirme programının basitleştirilmiş bir versiyonunu sunuyoruz:
Önemli bir nüans. Isıtılmış bir zeminin dallarının uzunluğunu hesaplayarak, odadan uzaklığı pompa karıştırma ünitesi ile tarakın montaj noktasına kadar eklemeyi unutmayın. Döngülerin uzunlukları ile karıştırılmamak için eğitim videosunu izleyin:
Pil kablolarını neden taktığını açıklayın. Hesaplama yapılmadan boru ilmekleri döşendikten sonra, TP kapasitesinin en soğuk kış günlerinde yeterli olup olmayacağını önceden bilmezsiniz. Bir sorun ortaya çıkarsa, ısıtılmış zeminlerin 55 ° C'nin üzerinde ısıtılması gerekli değildir - yüksek sıcaklıklı radyatör ağını açmak daha doğru olur.
İnternette, kompozisyonda değişen birçok şema yayınlandı. Karışıklık genellikle film buharının kullanımı ve “kek” in çeşitli katmanları arasında su geçirmezlikten kaynaklanır. Yerde düzenlenmiş bir sıcak su tabanının klasik şemasının her elemanını açıklayalım (katmanların sayımı aşağıdan yukarıya doğru gider):
Bu bölüm şartlı olarak beton hazırlığı göstermemektedir, çünkü yalıtım sıkıştırılmış bir kum yatağı üzerine konabilir
Önemli bir nokta. Tarif edilen şema, nemli ekstrüde polistiren köpüğü, köpük plastik ve poliüretan köpüğü nemlendirmeyen polimer izolatörleri kullanırken doğrudur. Yangın güvenliği düzenlemelerinin bazalt yünü konması gerekiyorsa, yalıtımın yukarıdan ıslanmasını önlemek için şapın altına ek bir film tabakası konulmalıdır.
Üstatlar genellikle sıcak zeminlerin tasarımını basitleştirir - yalıtımı doğrudan kum yastık üzerine koyun, kaba ayakları dökmeyin. Çözeltiye tek bir koşul altında izin verilebilir - kum titreşimli bir plaka ile dikkatlice dengelenmeli ve mekanik olarak sıkıştırılmalıdır.
Üst film, nemin gidecek hiçbir yerin bulunmadığı mineral yünün içinden nem almasına izin vermez.
Bir ahşap zeminin kütükler üzerine yerleştirilmesi sırasında bir kuplörün reddedilmesi daha iyidir. Panellerin veya suntaların ve metal dispersiyon plakalarının TP-kaplamasının "kuru" yöntemini kullanın. Isı yalıtım malzemesi - mineral yün.
Bu yerden ısıtma yönteminin, soğuk bodrum katlarındaki odalarda veya ısıtılmış balkonlarda (loggias) kullanılması tavsiye edilir. Bazı mülk sahipleri yasağı görmezden gelmesine rağmen, apartman binalarının oturma odalarının üzerinde bir su kaynağı trafosu yapmak kabul edilemez.
Konsey. Yüksek katlı binalarda veya periyodik ısıtmalı mahallelerde, elektrikli bir yerden ısıtma sistemini kurmak için daha basit ve daha ucuzdur - bir ısıtma karbon filminden kablo veya kızılötesi.
Soğuk bir oda üzerine yerleştirilen "Pasta" TP, benzer şekilde zeminde ısıtılır, ancak kumlu bir yastık ve taslak şap içermez. Yüzey çok düzensiz ise, ısı yalıtım levhaları kuru bir çimento karışımı ve 1-5 cm yüksekliğinde kum (1: 8 oran) üzerine döşenir, ısıtılmış odaların üzerindeki ısıtma devreleri su geçirmez olarak döşenebilir.
Su ısıtmalı zeminin döşenmesinde kullanılacak ekipman ve yapı malzemelerinin bir listesini veriyoruz:
Neden zemin yalıtımı mineral yünü almamalıdır. Birincisi, 135 kg / m³'lik pahalı yüksek yoğunluklu plakalara ihtiyaç duyulacaktır ve ikinci olarak, gözenekli bazalt elyafın, ilave bir film tabakası ile yukarıdan korunması gerekecektir. Ve son şey: boru hatlarını yüne tutturmak zahmetlidir - metal bir kafes koymak zorundasınız.
Duvar örme tel örgü Ø4-5 mm kullanımının açıklaması. Unutmayın: yapı malzemesi bağlayıcıyı pekiştirmez, ancak “zıpkınlar” bir ısıtıcıya iyi yapışmazsa, boruların plastik bağlarla sabitlenmesi için bir alt tabaka görevi görür.
Boru hatlarını düz çelik tel ızgarasına takma seçeneği
Isıl yalıtımın kalınlığı, ılık katın bulunduğu yere ve ikamet yerine iklime bağlı olarak alınır.
Not. Yalıtımın kalınlığını SNiP yöntemine göre doğru olarak hesaplamak ve çeşitli yalıtım malzemelerinin termal özelliklerini öğrenmek istiyorsanız, tavan kaplaması talimatlarına gidin.
Sıcak zeminlerde 16 ve 20 mm çapında üç tip boru (DN10, DN15) kullanılmaktadır:
Polipropilenden yapılmış boru hatları TP'de kullanılamaz. Kalın duvarlı polimer ısıyı zayıf bir şekilde transfer eder ve ısıtma işleminden önemli ölçüde uzar. Monolit içinde olacağından emin olunan lehimli eklemler, meydana gelen gerilmelere, deforme olmaya ve akmaya izin vermeyecektir.
Genelde, bir oksijen bariyerli (sağda) metalplastik (solda) veya polietilen borular tablanın altına yerleştirilir.
Yeni başlayanlar için, sıcak zeminlerin bağımsız olarak döşenmesi için metal plastik boruların kullanılmasını öneririz. Nedenleri:
Koleksiyoncu bloğun başarılı bir şekilde seçilmesi ve birleştirilmesi için, bu konuyla ilgili ayrı bir kitap okumanızı öneririz. Hitch nedir: tarak fiyatı sıcaklık ayarı ve kullanılan karıştırma vanalarına bağlıdır - üç yönlü ve iki yönlü. En ucuz seçenek, karıştırma ve ayrı pompa olmadan çalışan termal başlıklar RTL'dir. Yayına aşina olduğunuzda, ısı yalıtımlı zeminlerin kontrol düğümü için doğru bir seçim yapacaktır.
Akış sıcaklığını dönüş sıcaklığına göre ayarlayan RTL termal kafaları ile kendinden dağıtım dağıtım bloğu
Ön çalışmanın amacı, tabanın yüzeyini düzeltmek, bir yastık koymak ve kaba bir kravat yapmaktır. Toprak tabanının hazırlanması aşağıdaki gibidir:
Konsey. Eşiklerin yüksekliği yeterli değilse, 40 mm pürüzlü bir zemini kurcalayın ve şap kalınlığını 6 cm'ye düşürün.Önemli durumlarda, on yerine 6-7 cm kum dökün ve pedi titreşimli bir plaka ile sıkıştırın. İzolasyon katmanı azaltılamaz.
Beton zeminin hazırlanması, tozu temizlemek ve plakalar arasındaki boşlukları kapatmaktır. Düzlemde yükseklikte açık bir düşüş varsa, 1: 8 oranında kum ile Portland çimento hartsovka - tesviye kuru bir karışım hazırlayın. Hartsovke yalıtımı koymak için, videoya bakın:
Her şeyden önce, taban duvarlarda 15... 25 cm'lik bir örtüşme ile bir su yalıtım filmi ile kaplıdır (ısı yalıtımı + şap kalınlığı). Komşu tuvallerin üst üste gelmesi en az 10 cm, eklemler bantlanır. Daha sonra yalıtım sıkıca paketlenir, dikişler poliüretan köpük ile doldurulur.
Daha sonra, zeminin kendisini nasıl yapacağımıza dikkat ediyoruz:
Soldaki fotoğrafta menteşeler doğru şekilde döşeniyor - yalıtım kapaklarına sıkıştırılıyor. Sağda, geleceğin aşırı ısınmasıyla ilgili bir komplo var - yalıtımlı borular yakın değil
Konsey. Isıtma sürecinde, monolitler genişler ve birbirlerine göre hareket ederler. Bu nedenle, plaka sınırlarını geçen boruları özel koruyucu kapaklara veya yalıtım kılıflarına yerleştirmek daha iyidir.
Deformasyon eklemi boyunca geçiş ünitesi - boruları kapaklarla kapatmak veya yalıtımı kapatmak daha iyidir
Sistemi monte ettikten sonra, sıcak zeminlerin hatlarını suyla doldurmak ve 2-4 barlık bir basınç oluşturarak derzlerin sıkılığını kontrol etmek gerekir (kazanın emniyet valfinin eşik tarafından yönlendirilmelidir). TP'nin her bir döngüsünden gelen havayı doldurma ve tüketme teknolojisi, bir sonraki malzemede detaylı olarak açıklanmıştır.
Ayrıca kazanı çalıştırmaya, ısıtılmış zeminleri şapsız ısıtmaya ve sistemin düzgün çalışıp çalışmadığını görsel olarak kontrol etmenize de zarar vermez. Videoda gösterilen yerden su ısıtmanın kurulumu nasıl yapılır?
Sıcak zeminlerin ısıtma monolitlerinin montajı için, 200 derecelik bir çimento-kum harcı, plastikleştirici bir bileşiğin zorunlu eklenmesi ile yapılır. Çimento M400 / kum - 1: 3 bileşenlerinin oranı, paketin üzerindeki talimatlarda belirtilen sıvı plastikleştirici miktarı.
Öneri. Boru hatlarının çalışma formunu koruyabilmesi ve çözülmemesi nedeniyle çözelti içinde yüzmemesi için sistem sıkma sonrasında boşalmaz - döngüler soğutma sıvısı ile dolu kalır.
İş yürütme prosedürü:
Minimum mukavemet değerleri kırmızı renkte vurgulanır, yeşil çalışmaların devamı için en uygun olanıdır.
% 75 kuvvete kadar sertleştikten sonra kazanı çalıştırabilir ve ısıtılmış zeminleri minimum sıcaklıkta yavaşça ısıtmaya başlayabilirsiniz. Toplayıcıdaki debimetreler veya valfler% 100'e açılır. Tam ısıtma şapı yaz aylarında, bir güne kadar günde 8-12 saat sürecek.
Döngüyü hesaplama ile dengelemenin en uygun yolu. Odaya gereken ısı miktarını biliyorsanız, devredeki su akışını belirleyin ve bu değeri rotametrede ayarlayın. Hesaplama formülü basittir:
Not. Debimetrelerin ölçeği dakikada litre olarak işaretlenmiştir, bu şekilde şekil ayarı yapılmadan önce 60 dakikaya bölünmelidir.
Son ayarlama, finiş hazır olduğunda aslında yapılır - epoksi kendiliğinden yayılan zemin, laminat, fayans vb. Eğer hesaplamalarda yer almak istemiyorsanız, “bilimsel yöntem” kullanarak kontürleri dengelemeniz gerekecektir. Valtec programını kullanmak da dahil olmak üzere toplayıcıyı ayarlama yolları, son videoda açıklanmıştır:
Küçük tek katlı bir evde su ısıtma tabanları cihazı oldukça çözülebilir bir iştir. Olası hataları ortadan kaldırmak için yeterli zamana sahip olmak için sıcak dönem başında çalışmak daha iyidir. Çalışmayı kolaylaştırmak ve kurulumu hızlandırmak istiyorsanız, TP için özel paspaslar satın alın, böylece kelepçelerle ve kelepçelerle ek sabitleme olmadan boruları hızlı bir şekilde tutturun. Tel örgü de gerekli değildir.
Kendi elleriyle su ısıtmalı bir zeminin nasıl yapıldığını öğreniyoruz. Kurulum prosedürünü ve faydalı ipuçlarını inceliyoruz.
Usta bir adam, kendi elleriyle suyla ısıtılan bir zemin oluşturabilir ve videosu makalemizde görülebilir. Bunu yapmak için, kurulum prosedürünü dikkatlice incelemeniz ve yararlı ipuçlarını dinlemeniz gerekir. Bunun için malzemeler ve araçlar herhangi bir bina süpermarkette mevcuttur.
Yerden ısıtma cihazları için bazı seçenekler vardır:
Bunların en ekonomik olanı ilk seçenektir. Dezavantajı diğer tiplere kıyasla kurulumun karmaşıklığıdır. Ancak, biraz çaba harcarsanız, her şeyi nitelik ve doğru bir şekilde yapabilirsiniz. Tüm teknoloji adım adım düşünün.
Kendi elinizle bir su ısıtmalı zemin sisteminin kurulumunu düşünün, video bu makalede belirtilmeyen nüansları gösterecektir. Bir temel olarak, beton zemin plakaları alıyoruz. Ahşap zemin tamamen söküldü ve tüm çöpler ondan çıkarıldı. Levhalardaki düzensizlikler, çukurlar ve dikmeler takılmakta ve hizalanmaktadır. Mühendislik ağlarının plakalardan geçtiği yerler çimento harcı ile kaplıdır.
Yüzey kuruduğunda, tüm çöpleri ve tozu bir elektrikli süpürgeyle temizleyin. Su yalıtım filmi malzemeleri düzenleyin. Bu durumda, filmin kenarları, duvarlarda, planlanan son kat kaplama yüksekliğine kadar bindirilmelidir.
Odamızı aşağıdan verimli bir şekilde ısıtabilen bir sistem yaratmak istediğimizden, termal enerjinin yukarı doğru yayıldığı şekilde, düzenlenmesi zorunludur. Bu, bir yönden, ters yönde enerji kaybı olasılığını engelleyerek yapılabilir. Bu amaçlar için herhangi bir yalıtım kullanabilirsiniz. Isının yanlış yönde buharlaşmasına izin vermez.
Genellikle köpük, genişletilmiş polistiren köpük, mineral yün izolasyon kullanılır. Buna ek olarak, bu amaç için özel olarak üretilen ılık su tabanı için geniş bir paspas seçkisi vardır. Boru montajı için olukları vardır ve kurulum sırasında büyük becerilere ihtiyaç duymazlar. Bu gibi paspasları seçerek, borunun bükülmesi ve sabitlenmesi işini büyük ölçüde kolaylaştırırız.
Radyatör ısıtma ve yerden ısıtma sırasında iç ortam hava sıcaklığının dağılımı
Radyatör ısıtma ve yerden ısıtma sırasında iç ortam hava sıcaklığının dağılımı
Bütçe seçeneğinde durup, normal yalıtımı yapmaya karar verdiysek, o zaman zeminin tüm yüzeyine serilmeleri gerekir. Sert polistiren plakaları kullanmak daha iyidir. Kurulumu, yumuşak izolasyondan çok daha uygundur.
Yapraklar arasında yapıştırıcılar yapışkan film yapıştırın. Su yalıtımının başka bir tabakası, plakaların üstüne yerleştirilmelidir, çünkü bu önlem, zemin levhalarına nemin herhangi bir şekilde nüfuz etmesini engelleyecektir.
Zeminin su olduğunu ve borunun herhangi bir atılımının komşularda bir sele neden olabileceğini unutmayın. Ayrıca, odanın tüm çevresi boyunca, yalıtımın kenarı boyunca, beton kurutulduğunda genişleyen beton şapın enerjisini alabilecek bir amortisör bandı yapıştırıyoruz.
Sıcak su tabanı için 10 ila 20 mm çapında çapraz bağlı polietilen veya metal-plastik borular paspasların üzerine döşenir. Spiral ya da yılanda özel bir şekilde düzenlenirler. Borunun birbirine daha yakın olduğu yerlerde, metrekare başına daha fazla ısı üretilecektir. Bu mesafenin 30 cm'den fazla olmaması önerilir.
Borular, satın alınabilecek özel klipslerle yalıtmaya bağlanmıştır. Aksi takdirde, yalıtımın içine sıkışmış ve boruyu bastırarak sabit telden yapılmış zımbalar alabilirsiniz. Boru için oluklara sahip özel bir yalıtım satın aldıysanız, o zaman hiç sorun olmaz.
Borunun her iki ucu da ılık su tabanı için bir toplayıcı olacak yerde düzenlenmiştir. Bu cihaz, soğutucu akışını yüksek verimlilikle borulara dağıtmanızı sağlar. Zaten soğutulmuş suyu sıcak ile karıştırır, bu da tüm zemin yüzeyinin üniform olmasını sağlar.
Bir kollektör yardımıyla, ısıtmalı zemin ana ısıtma sistemine bağlanır veya kazana ayrı bir giriş yapılır. Sistem monte edildiğinde, içine su dökmek ve maksimum basınç oluşturmak gerekir. Bu tür basınç testleri, sızıntıları tespit etmeye ve bu eksiklikleri düzeltmeye yardımcı olacaktır.
Boruları şap içine yerleştirmenin imkansız olduğunu unutmayın! Her bir ısıtma devresi için gerekli olan boruları önceden hesaplayınız. Daha yüksek verim elde etmek için, ısıtma devrelerini çok uzun bir süre yapmanız tavsiye edilmez - 16 mm kalınlığında bir boru için, devrenin maksimum devresi 20 mm - 80 m kalınlığında bir boru için 65 m olabilir.
Mevcut tüm boruları döşedikten ve sıkma sistemini uyguladıktan sonra beton şap makinesine geçebilirsiniz. Çok şişman olmamalı. Sonuçta, aşırı bir beton tabakası odanın verimli ısıtılmasına izin vermeyecektir. Tüm sistemden maksimum verim almamız gerekiyor, bu nedenle kuplörün 5 - 7 cm'den daha kalın olmamasını sağladık.
Kendiliğinden yayılan karışımların kullanılması, tesviye tabakasını çok düzgün ve aynı zamanda oldukça ince bir şekilde dağıtmanıza izin verir. Kendi elleriyle su ısıtmalı bir zemin oluştururken, video, vatandaşlarla en popüler olan bu şap olduğunu gösteriyor.
Bir şap oluştururken, tedarik ve dönüş borularının dışarı çıkacağı alana özel dikkat gösterilmesi gerekir. Kendi elleriyle sıcak bir zemin için karıştırma ünitesine yavaşça gitmeleri gerekir. Bu eleman, yerden ısıtma sisteminde soğutma sıvısının sıcaklığını ayarlamak için tasarlanmıştır.
Evin ısıtılması için sağlanan su 95 ° C'ye kadar ısıtılabilir. Herkesin ayaklarının altında böyle bir sıcaklık muhafaza etmesi olası değildir. Karıştırıcıda, sıcak ve soğuk su karıştırılır. Sadece zeminin altındaki soğutucudan sonra ancak normal sıcaklıkta. Çoğu zaman 35 ° C'den fazla değildir.
Kullandığımız şapdan, kuruma zamanına bağlı. Geleneksel beton şap, kuruması için en az 3 hafta gerektirir. Şaplar için modern kendiliğinden yayılan bileşikler sadece birkaç saat içinde kullanılabilir.
Bu, kendi elleriyle bir su ısıtmalı zemin oluştururken onların kullanımı lehine başka bir argüman. Yükleme işleminin videosu bazen zemini düzleştirmek için bağın daha iyi olduğu yorumlarla birlikte sağlanır.
Bitirme işi
Isı yalıtımlı zemin sistemlerinde çoğunlukla bir kiremit (mutfak ve banyo), laminat ve parke, linolyumdan bir kaplama yapılır. Daha az yaygın olarak, döşeme gibi daha kalın kaplamalar kullanılır.
Su tipi yerden ısıtmanın avantajları ve dezavantajları
Kendi ellerinizle su ısıtmalı zemini oluşturmak, beğendiğiniz video, dezavantajlarını ve avantajlarını unutmaz. Avantajları unutmayın:
Dezavantajı, böyle bir yapının inşasının özel bir araç ve bunun üstesinden gelebilme yeteneği gerektirmesidir. Özellikle klasik beton şap kullanıldığında, elektrik tiplerinin aksine, sistemin üretimi için daha uzun bir süre.
Herkes için ısıtılmış bir su zemini sistemi takın. Bunu sadece gerekli formda yapmak gerekir. Daha sonra kullanımının etkisi kesinlikle en etkili olacaktır. Sistem güvenliği, kalitesiyle sağlanır. econet.ru tarafından yayınlanan
Bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, bunları projemizin uzmanlarına ve okuyucularına sorun.
Sıcak suların soğutucu olarak işlev gördüğü en ekonomik su ısıtmalı zeminler düşünülmektedir. Operasyon aşamasında gerçekten çok uygun, ucuzdur, tüm odayı hızlı ve adil bir şekilde ısınmasına izin verir. Ancak ön hazırlık, elektrikli ısı yalıtımlı zeminlerin kurulumundan çok daha fazla zaman alır.
Ayrıca tesislerde kısıtlamalar bulunmaktadır - sadece yeni binalarda veya inşaat evlerinde tavanların yüksekliğini ayarlayabileceğiniz özel evlerde kurulum mümkündür. Bununla birlikte, yüksek verimlilik ve minimum işletme maliyetleri göz önüne alındığında, çoğu böyle bir tasarımı seçmek için çabalıyorlar. Sırasıyla, görevimiz, ılık su tabanının nasıl düzgün bir şekilde yapılacağını ve neye dikkat edilmesi gerektiğini anlatmaktır.
Su zemini ısıtma sistemi oldukça basit. Tasarım, soğutucunun içinden dolaştığı iki boruyu içeren bir devredir. Su ısıtma - yani, bir soğutucu olarak hareket eder - kazanda soğutulur bir halde girer ve ısıtılmış bir şekilde dışarı çıkar.
Oda sıcaklığı önceden belirlenen bir değere ulaşır ulaşmaz termostatta bir sinyal gelir, ardından sistemin çalışması durur. Buna göre, sıcaklık düştüğünde, sensör sinyali tetiklenir ve sirkülasyon devam eder.
Bu, su yerden ısıtmanın çalışmasının özüdür. Yerde kolaylık yok gibi görünüyor, ancak kurulum sırasında dikkate alınması gereken bir takım nüanslar var. Birincisi, zeminin hazırlanması ve beton şapın dökülmesi gereksinimi ile ilgilidir. Birlikte, bu tavan yüksekliği azalır nedeniyle 10-15 cm. Standart yüksekliği 230 cm olan odalarda, bu segment oldukça önemlidir. İkincisi onay aşamasıdır. Apartman binalarında, su zemini ısıtma sistemi, genel sisteme "keser", ki bu kabul edilemezdir, çünkü basınç yükseltici boyunca düşecektir. Sıcak su döşemelerinin montajı, yalnızca bağımsız bir ısıtma sistemi varsa mümkündür. Bunlar yeni binalarda özel evler ya da daireler.
Su ısıtmalı bir zeminin nasıl yapıldığını anlamak için, ana özelliği hesaba katmalısınız - dolaşım sırasında, soğutma sıvısı sıcaklığı yavaş yavaş azalır, uzunluğun doğru bir şekilde belirlenmesi, sensörlerin ve kazanın düzgün bir şekilde bağlanabilmesi, zeminin ısınması ve oda sıcaklığının rahat olması için gereklidir.
Zemin sisteminin döşenmesi için farklı seçenekler olmasına rağmen, bunların en popülerleri, dökülen boruları dökülen beton bir şapdır. Bu yöntem nispeten ucuzdur, ancak çok pratik ve güvenilirdir.
Kesimde beton istifleme yöntemi
Çoğunlukla ahşap çıtalar veya polistiren paspaslar kullanılarak çimento yerine uygulandığında ve düzleştirilir. Bu yöntem aynı zamanda var olma hakkına da sahiptir, çünkü daha az zaman gerektirir, borularla sadece 5-7 cm alır ve bir kaza durumunda hasarlı bölgeyi söküp tamir etmek çok daha kolaydır.
Döşeme döşemesi
Isıtma kablosunun aksine, soğutucu akışkanların içinden geçen borular yüksek ısı direnci ile ayırt edilir. Ancak bu durumda bile, birbirlerine bağlanmaları veya kurulum sırasında üst üste gelmeleri gerekmez. Boru, belirli bir sırada, mobilya ve / veya büyük ev aletleri olacak yerleri atlayarak, sırayla döşenir.
Keskin virajlar ve boru dirseklerine izin verilmez. Soğutma sıvısı sistem içerisinde serbestçe hareket etmelidir.
Döşeme boruları için, 10-15 cm'lik bir kenar ile takviye edilmiş bir örgü kullanılır; bu, önceden yere serilir ve ipotek veya klipsle sabitlenir. Boru, hareketsizliğini sağlayan valfe bağlanır. Borular arasındaki minimum mesafe 30 cm'dir.Aşağıyı aşarsanız, zeminde soğuk alanlar görünecektir, zemini çok sıcak olacaktır.
Döşemenin çeşitli yolları vardır, ancak bunların en popüler olanları böyle olur (şekle bakınız).
"Yılan", ağırlıklı olarak büyük odalar ve bitişik alanları hizalamak istediğiniz yerler için uygulanan en zor döşeme yöntemidir. Yeni başlayanlar için böyle bir görev ezici olurdu, bu da, döşemede daha kolay olan ve tüm bölgeleri “yakalamanıza” olanak tanıyan spiral yöntemini (salyangoz) seçmek daha iyidir.
Beton şap ile ısıtılmış zemini kurmadan önce, aşağıdaki malzemeleri satın almanız gerekir:
Parça profili zeminin düzgünlüğünü takip etmenize yardımcı olur. Ayarlamak için, Volma gibi hızlı ayarlanan bir alçı kullanın.
Dış mekan su sisteminin ana unsurları
VİDEO: Bir beton şap ile su ısıtmalı zemin nasıl yapılır
Decking yöntemi için ihtiyacınız olacak:
Su zemini ısıtma tahtaları üzerine serilirse, borular için özel kanallı sunta satın almanız gerekir.
Bir ahşap yerde döşeme örneği
VİDEO: Ahşap zeminlerde döşeme prosedürü
Bu durumda, meselenin estetik tarafı değil, pratiktir. Isıyı etkili bir şekilde çıkaracak, borunun mekanik hasarını önleyecek ve zemini ısıtma / soğutma işleminde deforme olmayacak malzemeyi seçmeniz gerekir.
Tabii ki, en iyi seçenek sözde kabul edilir. “Soğuk” malzeme - seramik fayans, porselen karo, kendinden yayılan zeminler, taş. Herkesin mükemmel bir termal iletkenlik katsayısı ve yüksek mukavemeti vardır, böylece su zemini ısıtmayı güvenle kurabilirsiniz.
Seramik karolar genellikle mutfak ve banyoda, mutfak ve oturma odasında kendiliğinden yayılan zeminlerde, açık teraslarda taş ve porselen karolarda kullanılır. Diğer tüm odalarda, esas olarak, yerden ısıtma sistemi dahil olmaksızın bile, rahat bir sıcaklık sağlayan sıcak malzeme kullanılmaktadır. Laminat, parke, daha az sıklıkla linolyum veya halıdır. Seramiklerden farklı olarak, sıcak malzemeler daha hızlı ısınarak ısıyı daha uzun tutabildikleri için çok daha yüksek atalete sahiptir.
Parke, yerden ısıtma ile birlikte nadiren kullanılır - keskin bir sıcaklık düşüşü, yüksek kalitede bile olsa, ahşap kalitesi üzerinde son derece olumsuz bir etkiye sahiptir. Zamanla, parke tabakalı, büzülür, çatlaklar üzerinde görünür. Parke için geleneksel olanı tercih edilir - hava ısıtması.
VİDEO: Özel bir evde su ısıtmalı zeminin montaj hataları nelerdir