Dizel jeneratör, bir dizel motorun mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren bir elektrik jeneratörü ile birleşimidir. Mekanik enerji sağlamak için dizel, benzinli ve doğal gazlı motorlar yaygın olarak tercih edilmektedir.
Alternatör, dönme mekanik enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren dönen bir elektrik makinesidir. Dizel motora bağlı sistem dizel jeneratördür. Sürücü kaynağı olarak kullanılan dizel motor, dizel yakıtla çalışmakta ve kimyasal enerjiyi mekanik dönme enerjisine çevirmektedir.
Dizel jeneratör tarafından üretilen elektrik enerjisi, sigorta, kontaktör, anahtar (devre kesici) gibi cihazları kontrol edebilir ve yük beslemesini indükleyebilir. Ayrıca jeneratörün önemli parametrelerini ölçen ve izleyen kontrol ve alarm üniteleri bulunmaktadır.
Bir elektrik jeneratörünün ana bileşenleri genel olarak aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:
• Motor
• Alternatör
• Yakıt sistemi
• Voltaj regülatörü
• Soğutma ve Egzoz Sistemleri
• Yağlama sistemi
• Şarj cihazı
• Kontrol Paneli
• Ana Montaj / Çerçeve
Yedek güç jeneratörleri, çoğunlukla elektrik kesintisi gibi acil durumlarda kullanılır. Şebeke gücü gibi başka bir güvenilir sürekli güç kaynağına sahip uygulamalar için idealdir. Önerilen kullanımı, çoğunlukla yalnızca bir elektrik kesintisi ve düzenli test ve bakım süresi içindir.
Prime güç derecelendirmeleri, "sınırsız çalışma süresi" veya esasen yalnızca bekleme veya yedek güç için değil, birincil güç kaynağı olarak kullanılacak bir jeneratör olarak tanımlanabilir. Birincil güç dereceli bir jeneratör, şebekeye erişilemeyen uzak bölgelerde bulunan madencilik veya petrol ve gaz operasyonları gibi endüstriyel uygulamalarda olduğu gibi, şebeke kaynağının olmadığı bir durumda güç sağlayabilir.
Sürekli güç, birincil güce benzer ancak bir temel yük derecesine sahiptir. Sabit bir yüke sürekli olarak güç sağlayabilir, ancak aşırı yük koşullarını idare etme veya değişken yüklerle de çalışma yeteneğine sahip değildir. Asal ve sürekli derecelendirme arasındaki temel fark, asal güç jeneratör setlerinin, değişken bir yükte sınırsız sayıda mevcut maksimum güce sahip olacak şekilde ayarlanması ve genellikle kısa süreler için veya daha fazla aşırı yük kapasitesi içermesidir.
kW (kilovat) ve kVA (kilovolt-amper) arasındaki temel fark güç faktörüdür. kW, gerçek gücün birimidir ve kVA, görünen gücün (veya gerçek güç artı reaktif gücün) bir birimidir. Güç faktörü, tanımlanmadıkça ve bilinmedikçe, bu nedenle yaklaşık bir değerdir (tipik olarak 0.8) ve kVA değeri her zaman kW değerinden daha yüksek olacaktır.
Güç faktörü (pf), tipik olarak, yukarıdaki soruda daha ayrıntılı olarak tartışıldığı gibi, bir elektrik yükünden çekilen kilovat (kW) ve kilovolt amper (kVa) arasındaki oran olarak tanımlanır. Jeneratörün bağlı yükü tarafından belirlenir. Bir jeneratörün isim plakasındaki pf, kVa'yı kW değeriyle ilişkilendirir (yukarıdaki formüle bakın). Daha yüksek güç faktörlü jeneratörler, enerjiyi bağlı yüke daha verimli bir şekilde aktarırken, daha düşük güç faktörlü jeneratörler o kadar verimli değildir ve güç maliyetlerinin artmasına neden olur. Üç fazlı bir jeneratör için standart güç faktörü 0,8'dir.
Otomatik transfer anahtarı (ATS), standart kaynak arızalandığında, şebeke gibi standart bir kaynaktan jeneratör gibi acil durum gücüne güç aktarır. Bir ATS, hattaki güç kesintisini algılar ve sırayla motor paneline başlaması için sinyal verir. Standart kaynak normal güce geri döndüğünde ATS, gücü standart kaynağa geri aktarır ve jeneratörü kapatır.
Otomatik Aktarım Anahtarları genellikle veri merkezleri, üretim planları, telekomünikasyon ağları ve benzeri gibi yüksek kullanılabilirlik ortamlarında kullanılır.
Genel olarak, çoğu ticari jeneratör 60 Hz'den 50 Hz'e dönüştürülebilir. Genel kural, 1800 Rpm'de çalışan 60 Hz makineler ve 1500 Rpm'de çalışan 50 Hz jeneratörlerdir. Çoğu jeneratörde frekansın değiştirilmesi sadece motorun devrinin düşürülmesini gerektirecektir. Bazı durumlarda, parçaların değiştirilmesi veya daha fazla değişiklik yapılması gerekebilir.
Daha büyük makineler veya zaten düşük devire ayarlanmış makineler farklıdır ve her zaman duruma göre değerlendirilmelidir. Fizibiliteyi ve neye ihtiyaç duyulacağını belirlemek için deneyimli teknik personelimizin her bir jeneratörü ayrıntılı olarak incelemesini tercih ediyoruz.
Güvenli bir kurulum için uygun bir jeneratör yeri seçimi önemlidir. Doğru ve eksiksiz kurulum için kılavuzdaki uyarıları dikkate almanız gerekir. Daha fazla bilgi için Emsa jeneratör ile iletişime geçebilirsiniz. Jeneratör için alan seçimi ve montajında aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurmalı ve gerekli uygulama adımlarını takip etmelisiniz.
• Yeterli Temiz Hava Emmesi
• Yeterli Sıcak Hava Tahliyesi
• Uygun Egzoz Gazı Deşarjı
• Düzleştirilmiş Beton Temel İnşaatı veya Düzleştirilmiş Beton Alan Tanımlaması
• İstenmeyen Hava Koşullarına Karşı Koruma (Güneş, Şiddetli Yağmur ve Kar vb.)
• Olumsuz Çevre Koşullarına Karşı Koruma (Aşırı Toz, Nem, Rutubet vb.)
• Çalıştırmak için Jeneratör Çevresinde En Az 1m Boşluk Bırakılması, Jeneratörün Kurulum Alanından Olası Yeniden Konumlandırılmasını Göz önünde bulundurarak Giriş Kapısının Tasarlanması
• Montaj alanı, yüzey kaplaması veya yağ tahliyesi nedeniyle kayma ve düşme nedeniyle meydana gelebilecek iş kazalarını önleyecek şekilde seçilmelidir.
• Tesisat açık alanda yapılacak ise jeneratör seti hava şartlarından korunmalı ve kabin tipi jeneratör kullanılmalıdır.
Jeneratör düşük yük altında çalıştırılırsa kullanım ömrü kısalır ve ciddi hasarlar meydana gelebilir.
Bu özellikle daha büyük güçte daha önemlidir.
Yedek jeneratörler için izin verilen minimum yük, yedek gücün 'udur.
Jeneratör yüksüz veya düşük yük altında çalıştırılırsa şunlar olabilir:
• Motor parçalarında aşındırıcı hasar
• Yağlama yağında incelme nedeniyle yağlama kalitesinin düşmesi
• Beyaz duman
• Egzoz ve hava emiş sisteminde yağ veya sıvı sızıntısı
• Silindir kapaklarında veya egzoz manifoldunda karbon birikimi
Jeneratör seti etiketi, uygun çalışma kategorilerini belirtir (Bekleme, Prime).
Bu çalışma koşullarının kullanılması aşağıdaki sorunlara yol açacaktır:
• Azaltılmış motor ömrü
• Motorda aşırı ısınma
• Artan motor erozyonu
• Alternatör sargılarında kulak misafiri olma, izolasyon zafiyetleri
• Gres yağında incelme ve yağ basıncının düşmesi
Jeneratörler, operatör tarafından en az 15 günde bir 10 dakika süreyle yük altında test edilmelidir. Jeneratör uzun süre kullanılmayacak ise “Bakım ve Kullanıcı El Kitabında” saklama işlemi yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Uzun süreli depolama sonrasında jeneratör yetkili servis tarafından devreye alınmalıdır. Bu aynı zamanda garanti kapsamı ile de ilgilidir.
Jeneratör setleri, yedeklilik veya kapasite gereksinimleri için paralel hale getirilebilir. Paralelleme jeneratörleri, güç çıkışlarını birleştirmek için elektriksel olarak birleştirmenize izin verir. Özdeş jeneratörleri paralel hale getirmek sorun olmayacaktır, ancak sisteminizin birincil amacına dayalı olarak genel tasarıma bazı kapsamlı düşünceler girmelidir.
Jeneratörleri paralelleştirmeye çalışıyorsanız, tasarım ve kurulum daha karmaşık olabilir ve motor konfigürasyonunun, jeneratör tasarımının ve regülatör tasarımının etkilerini, sadece birkaçını göz önünde bulundurmalısınız.
Tüm elektrik üretim ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek bir jeneratör edinmek, satın alma kararının en kritik yönlerinden biridir. Asal veya yedek güçle ilgileniyor olun, yeni jeneratörünüz özel gereksinimlerinizi karşılayamıyorsa, o zaman kimseye bir faydası olmayacaktır çünkü üniteye aşırı yük bindirebilir ve hatta bağlı olan bazı cihazlara zarar verebilir. BT.
Tam olarak hangi boyutta jeneratörün alınacağını belirlemek genellikle çok zordur ve bir dizi faktör ve hususu içerir.
Bu konu hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle ücretsiz iletişime geçebilirsiniz.