Ürün ve çalışmasının özellikleri hakkındaki bilgilerin eksiksizliği için elektrik devreleri kullanılır. ESKD'de alfanümerik işaretlerin eklenmesi nedeniyle kullanıcı montaj sırasında kafa karıştıramaz. Diyagramdaki rölenin tanımı, cihazın elemanlarının ayrıntılı olarak açıklandığı ve değerlerin deşifre edildiği GOST 2.702-2011'e tabidir.
Röle koruma işareti
Röle korumasını belirtmek için çizimlerde makinelerin, cihazların, aparatların ve rölenin kendisinin işaretleri kullanılmıştır. Tüm cihazlar, tüm güç hatlarında voltajsız koşullarda gösterilir. Röle cihazının kullanım amacına göre üç tip devre kullanılır.
Şematik diyagramlar
Temel çizim ayrı hatlar boyunca gerçekleştirilir - çalışma akımı, akım, voltaj, sinyal. Röleler parçalanmış bir biçimde çizilir - sargılar şeklin bir tarafında, kontaklar diğer tarafındadır. Şematik diyagramda dahili bağlantı, terminaller ve yardımcı akım kaynakları ile ilgili herhangi bir işaret yoktur.
Karmaşık bağlantılara, tek tek düğümlerin işlevselliğini gösteren etiketler eşlik eder.
Bağlantı şeması
Koruma cihazlarının işaretlenmesi, panoların montajı, kontrol veya otomasyona yönelik çalışma şemaları üzerinde yapılır. Tüm cihazlar, kelepçeler, bağlantılar veya kablolar, bağlantının özelliklerini yansıtır.
Bağlantı şemasına yönetici de denir.
Yapısal diyagramlar
Röle korumasının genel yapısını vurgulamaya izin verin. Düğümler ve karşılıklı bağlantı türleri önceden belirlenmiş olacaktır. Organları ve düğümleri işaretlemek için, belirli bir öğenin kullanım amacını açıklamak için yazıtlı veya özel indeksli dikdörtgenler kullanılır. Yapısal diyagram ayrıca geleneksel mantıksal bağlantı sembolleri ile desteklenir.
Sembol
Elektrik şemasında, röle genellikle büyük kenarlarından solenoid güç terminallerinin hatlarının uzandığı bir dikdörtgen ile gösterilir.
Grafik işaretleyiciler
Elemanları tasvir etmenin grafik yolu, geometrik şekiller aracılığıyla gerçekleştirilir:
- kontaklar - anahtarların kontaklarına benzer;
- bobinin yakınında kontakları olan cihazlar - kesikli hat bağlantısı;
- farklı yerlerdeki kişiler - dikdörtgenin yanındaki seri numarası;
- kutup rölesi - iki uçlu bir dikdörtgen ve konektörün yanında bir nokta;
- tetiklendiğinde anahtarın sabitlenmesi - sabit bir kontakta kalın bir nokta;
- voltaj kaldırıldıktan sonra rölenin kapalı kontakları - kapalı veya açık bir kontağın tanımına bir daire çizin;
- durumda manyetik olarak kontrol edilen kontaklar (kamış anahtarı) - bir daire;
- sargı sayısı - eğik çizgiler;
- hareketli temas - ok;
- tek hatlı iletken yüzey - dal terminalleri olan düz bir hat;
- dairesel veya silindirik bir iletken yüzey - bir daire;
- ağı kesmek için atlama telleri (gerilim bölücü olarak röle) - ayrılabilir bağlantı için semboller içeren bir hat;
- anahtarlama köprüsü - U şeklinde braket.
Röle kontakları imzalanabilir.
Harf tanımı
UGO rölesi devrenin doğru okunması için yeterli değildir.Bu durumda harf işaretleme yöntemi kullanılır. Röle kodu İngilizce K harfidir. Röle şemasındaki bir harfin ne anlama gelebileceğini net bir şekilde anlamak için tabloya başvurmaya değer.
|mektuplar||kod çözme|
|AK||Blok rölesi / koruyucu kompleks|
|AKZ||Direnç röle kiti|
|KA||Akım rölesi|
|KAT||BNT ile R. akımı|
|KAW||R. frenleme ile akım|
|KAZ||Filtre işlevli akım rölesi|
|KB||R. kilit|
|KF||R. frekans|
|KH||gösterge|
|KL||Orta düzey|
|F||Sigorta|
|XN||Çıkarılabilir olmayan bağlantı|
|XT||Sökülebilir bağlantı|
|KQC||Röle "açık"|
|KQT||Röle "kapalı"|
|KT||R. zaman|
|KSG||termal|
|KV||R. voltaj|
|K 2.1, K 2.2, K 2.3||Kişi grupları|
|XT||Terminaller|
|E||Rölenin bağlı olduğu elemanlar|
|HAYIR||Normalde açık kontaklar|
|Kuzey Kore||Normalde kapalı kontaklar|
|COM||Ortak (geçiş) kontaklar|
|mW||Güç tüketimi|
|mV||Duyarlılık|
|Ω||Sargı direnci|
|V||Voltaj ölçümü|
|mA||Anma akımı|
Harfler bir grafik diyagramda kullanılabilir.
Röle tiplerine bağlı tanımlamalar
Tipe bağlı olarak, röle cihazları şemalarda farklı şekillerde gösterilebilir.
Termal Röle Modelleri
Tüketicilerin normal çalışmasını sağlamak için termik koruma röleleri kullanılır. Cihazlar, elektrik motorunu anında veya bir süre sonra kapatarak yalıtım yüzeyine veya tek tek bileşenlere zarar gelmesini önler.
Şemalarda, termik röle KSG olarak gösterilir ve normalde kapalı bir kontağa bağlanır. Bağlantı, TR sistemine göre - alçak gerilim motor yol vericisinin çıkışına yapılır.
zaman rölesi
Zaman rölesi KT olarak belirlenmiştir ve belirli bir hareketle duraklama prensibi ile çalışır. Cihaz ayrıca döngüsel aktiviteye de sahip olabilir.
GOST 2.755-87 uyarınca kapatma üzerinde çalışan kontakları belirlemek için aşağıdakiler kullanılır:
- ark aşağı - enerji verildikten sonra gecikme;
- ark aşağı - dönüşte kontak tetiklenir;
- ters yönde iki ark - kontrol voltajı uygulandığında ve kaldırıldığında gecikme.
Dürtü yapma kontakları aşağıdaki gibi belirlenir:
- altta çapraz açısal bir çizgi ve alt kısmı olmayan bir ok olan bir çizgi - tetiklendiğinde darbe kapanması;
- altta çapraz açısal bir çizgi ve üstte olmayan bir ok olan bir çizgi - dönüşte darbe kapanması;
- altta çapraz açısal bir çizgi ve normal bir ok bulunan bir çizgi - çalışma ve dönüş sırasında darbe kapanması.
Zaman rölesine sağlanan besleme gerilimi, diyagramlarda mavi bir grafik olarak işaretlenmiştir. Cihazlara giden voltajın yönü gri bir grafikle gösterilir. Tepki gecikme aralığı kırmızı oklarla gösterilir. Zaman aralığı T harfi ile gösterilir.
Akım rölesi
Bir akım rölesi, akımı ve voltajı izler. İlk parametredeki artış, bir donanım veya hat sorununu gösterir.
Şemalarda cihaz KA olarak işaretlenmiştir (ilk harf bir röle, marş, kontaktör için ortaktır, ikincisi özellikle mevcut model içindir). BNT'nin varlığında KAT, frenleme - KAW, filtreleme - KAZ olarak adlandırılacaktır. Çizimlerdeki bobin, boyutu 12x6 mm olan bir dikdörtgen olarak gösterilmiştir. Kontaklar normalde açık veya normalde kapalı olarak belirlenir.
Gerilim sargısı yatay olarak ikiye bölünmüş bir dikdörtgen olarak işaretlenmiştir. Küçük olan U harfini gösterir, daha büyük olandan düz çizgiler yatay olarak yukarı ve aşağı yönlendirilir.
Mevcut sargı, yatay yönde iki sektöre bölünmüş bir dikdörtgen olarak gösterilir. Yatay olarak büyük olanda, üstte ve altta iki çizgi vardır. Küçük olanda, I harfi daha büyük bir simgeyle yazılır (maksimum akım).
Diyagramlarda elektromanyetik rölelerin tanımının özellikleri
Yapısal olarak, bir elektromanyetik röle, bir veya daha fazla kontak grubuna sahip bir elektromıknatıstır. Sembolleri cihazın UGO'sunu oluşturur.Elektromıknatısın bobini, her iki tarafında kurşun çizgileri olan bir dikdörtgen olarak çizilir. Kontak işaretleri K, sargının dar tarafının karşısındadır ve noktalı bir çizgiyle (mekanik bağlantı) bağlanır.
Kontak çıkışı bir tarafta ve kontaklar - UGO anahtarlamanın yanında gösterilebilir. Kontakların belirli bir röleye bağlanması, sıralı numaralandırma (K 1.1., K 1.2) şeklinde gösterilir.
Parametreler veya tasarım özellikleri dikdörtgenin içinde gösterilebilir. Örneğin, K 4 sembolünde iki eğik çizgi vardır, yani. rölenin iki sargısı vardır.
Mühürlü bir muhafaza içinde manyetik olarak çalıştırılan kontaklarla yapılan değişiklikler, standart cihazlardan ayırt edilmeleri için bir daire ile gösterilir. Bu, kamış anahtarı sembolüdür. Bir elemanın belirli bir cihaza ait olması, kontak harfleri (K) ve sıra sayıları (5.1, 5.2) şeklinde yazılır.
Kalıcı bir mıknatıs tarafından kontrol edilen ve röle koruma tasarımına dahil olmayan indükleme anahtarı, devre kesici kodlamasına sahiptir - SF.
ara röle
Elektrik devrelerini değiştirmek için ara röle cihazları kullanılır. Elektrik sinyalini yükseltir, elektriği dağıtır ve radyo-teknik elemanların arayüzünü oluşturur. Bobinin sembolü, çizimde K harfi ve seri numarası olan bir dikdörtgendir.
Ara rölenin kontaklarının şemada belirtilmesi, bir harf kullanılarak, ancak bir nokta ile ayrılmış iki sayı ile gerçekleştirilir. Birincisi röle cihazının seri numarasını, ikincisi ise bu cihazın kontak grubunun numarasını gösterir. Bobinin yakınında bulunan kontaklar, tarama ile bağlanır.
Bağlantı şemasının ve terminallerin işaretlenmesi üretici tarafından yapılır. Çalışma gövdelerini örten kapağa uygulanır. Kontak parametreleri devrenin altına yazılır - maksimum anahtarlama akımı. Bazı markalar bağlantının yan tarafındaki pinleri numaralandırır.
Diyagramlarda, kontaklar enerjisiz durumda gösterilmektedir.
Röle kontaklarının türleri ve tanımları
Rölenin tasarımına bağlı olarak üç tip kontak vardır:
- Normalde açık. Akım röle bobini üzerinden uygulanmadan önce açılırlar. Harf tanımı НР veya NO'dur.
- Normalde kapalı. Akım röle bobininden geçene kadar kapalı konumdadırlar. NC veya NC harfleriyle belirtilirler.
- Geçiş / anahtarlama / genel. Normalde açık veya normalde kapalı kontakların bir kombinasyonudur. Ortak bir anahtarlama sürücüsü ile donatılmıştır. Alfabetik sembolizm COM'dur.
Günümüzde enversör kontaklı röleler yaygındır.
Etiketlemenin özelliklerini kapsamlı bir şekilde incelemek gerekli değildir. Alfanümerik karakterler yazılabilir veya yazdırılabilir ve ardından montaj için kullanılabilir. Geometrik şekiller karmaşık görünüyorsa, her zaman harf işaretlerine başvurabilirsiniz.