Evinizdeki kabloları kendi ellerinizle nasıl yapabilirsiniz: Nereden başlamalı ve nasıl bitecek?
- Sayaçlar
Son zamanlarda, sermaye ve ülke binası çok popüler oldu. Birçok ev sahibi firmaların hizmetlerine başvurmadan hayallerini kendi ellerinde yaratmayı tercih ediyor.
Elektrik olmadan, modern bir insanın hayatı düşünülemez. Bu nedenle, evin güç kaynağı ev sahibinin birincil görevidir.
Kendi elleriyle bir ev inşa etmeye karar veren insanlar, onu elektriklendirmeye ihtiyaç duyuyorlar. Aynı zamanda, mevcut mahfazada elektrik kablolarının çok kötü durumda olduğu ve değiştirilmesinin gerektiği gibi gerçekleşir.
Konutun elektrik şebekesine bağlanması ile ilgili tüm nüansları dikkate alacağız, çeşitli tiplerdeki elektrik kablolarını kuracağız, uygulamada bunları önlemek için yaygın hatalar üzerinde ayrıntılı olarak çalışacağız. Ayrıca makalede, kablolamanın nasıl devreye alınacağı ve popüler konulardaki tavsiyelerin nasıl alınacağı ile ilgili talimatlar olacaktır.
Şebekeye bağlanmak için genel kurallar
Ağa yeni bir ev bağlamak mı, yoksa eskiden elektrik beslemesini geri yüklemek mi istiyorsunuz (örneğin, kablolamanın tamamen değişmesi ile), bir sürü bürokratik işlemden geçmeniz gerekecek. İzin için gereklidir:
- TU kaydı (teknik özellikler). Bunu yapmak için, yerleşiminizin enerji kaynağı ve bölgenizin elektrik şebekelerini yöneten kaynak tedarik eden kuruluşla bağlantı kurmalısınız). Öncelikle, her bir kuruluşun uygulama ile birlikte hangi belge paketini gerektireceğini belirtin. Ayrıca, belirtilen formda bir açıklama yazmanız gerekecektir.
Proje oluşturma Bir kaynak kuruluş veya lisanslı bir ticari şirket tarafından gerçekleştirilir.
Ardından, projeyi evde bağlantı için başvurduğunuz kuruluşlarla koordine etmeniz gerekecektir.
Bağlantı nesnesi Doğrudan yükleme işi genellikle güç kaynağı organizasyonu yapar.
Evi bağlamadılarsa, kurulumu yapan şirketin lisansının bir kopyasını (belirli işleri yürütme izni) ve yapılan işin tam bir listesini sağlamanız gerekecektir.
Bağlantı şeması çizimi
Elektrik devre konseptli ellerle özel bir evde kablo tesisatı kurulumuna başlamak en iyisidir. Bu, sarf malzemelerinin daha fazla hesaplanmasını ve güç bileşenlerinin kurulum konumlarının belirlenmesini büyük ölçüde kolaylaştıracaktır.
Aşağıdaki öğeler kablo şemasına dahil edilmelidir:
- En yakın destekten tanıtım panosuna tedarik
- Elektrik sayacı
- Giriş RCD / Anahtarı
- Tüketici gruplarına sahip iç santral:
- Rozet bant
- aydınlatma
- Güç grubu (silt-gece ev aletleri (kazan, çamaşır makinesi, takım tezgahları)
- Hozblok (garaj, bodrum)
Kendi elinizle özel bir evde elektrik kablolarının nasıl düzgün bir şekilde yapıldığını ve nasıl yapıldığını gösteren şema:
Bu grupların her biri için ayrı ayrı RCD'ler / otomatlar kurulur.
Ayrıca, şemayı hazırlarken, kablo döşeme yönünü ve çıkışların ve anahtarların yerini işaretlemek için evin genel bir planına sahip olmanız gerekir.
Bu verilere dayanarak, bir şematik diyagram oluşturulur, toplam kablo uzunluğu hesaplanır, her bir durumda gerekli enine kesit, güç elemanlarının yerleştirilmesi, ölçüm cihazları ve güç kablolarının yerleştirildiği yer.
Ne gerekiyor
Kendiniz nasıl yapacağınızı anlamaya çalışalım ve özel bir evde kablolamayı gerçekleştirelim. Evde yüksek kaliteli elektrik tesisatı yapmak için, tüm SNIP'lere ve güvenlik standartlarına uygun olarak, aşağıdaki malzemeler ve aletler gerekli olacaktır.
gereksiz şeyler
- Elektrik sayacı
- UZO, otomatik veya difavtomat
- Çeşitli bölümlerin kabloları (güç, düşük akımlı, aydınlatma)
- Bağlantı kutuları
Gerekli araçlar
- Shtroborez (Elmas diskli Bulgarca)
- Keski meclisi
- çekiç
- Kablo makasları
- spatula
- Zımpara Rende
- kerpeten
- Mezura
- bıçak
- tornavida
Kablo toplam yüke göre seçilir. Ortalama olarak, 1 kW güç başına 0,5-0,9 milimetre dır. Bakır telli tel en iyisidir. Kısa dönemli yüklemelere karşı daha iyi bükülme, elastik, sabitleme sağlar.
Kablo miktarı, evdeki yüzeyler ölçülerek ve her bir tarafa elemanların bağlantılarına 15 cm eklenerek hesaplanabilir.
Gizli kablolama en iyi flaşörde değil, anakart altında gerçekleştirilir. Kablonun böyle bir pozisyonu, onarım çalışmaları sırasında bir matkap veya çivi ile içine girmesini önler, buna erişim vardır ve kontrol etmek veya yeniden değiştirmek mümkündür.
Video, kendi elinizle özel bir evde e-kablolama nasıl yapılır ve gerçekleştirilir:
Adım Adım Kurulum Talimatları
Farklı evlerde farklı kablolama türleri tavsiye edilir. Ahşap yapılarda, açık tipteki elektrik tesisatı çoğunlukla yapılır ve çok sayıda teknolojik boşluğa sahip beton yapılarda gizlenir. Kendi elleriyle özel bir evde kurulum ve kablolama nüanslarını düşünün.
Açık (açık)
Genellikle ülke ahşap evlerinde kullanılır. Özel kutularda, süpürgelikler altında ve “retro tarzı” olarak, özel kablo ve dikey elemanların sabitlenmesini sağlayan porselen izolatörlerden yapılabilir.
Evde açık bir elektrik kablolaması yapmak için şunlara ihtiyacınız vardır:
- Her tipteki kabloların uzunluğunu ve kesitini hesaplayın: güç, ışık ve düşük akım
- Elektrik şematik diyagramı oluştur
- Düz tel markaları kullanın APRV, APR, APPV
kapalı
Biraz daha karmaşık monte edilmiş. Kabloları duvarlara gizlemek için şunlara ihtiyacınız var:
- Duvarları bir işaretleme kablosuyla işaretleyin
- Duvarlar 2x2 cm oluklar kesilmiş öğütücü yardımıyla
- Duvar kovalayan bağlantı kutuları, anahtarlar ve prizler için alan boşaltma
- Kutuları ve podrozetniki'yi yükleyin. Asbest veya dübel ile sabitleyin
- Astarlanmış oluklar
- Kabloyu bunlara takın. Önce istenilen uzunlukta parçalar halinde kesilmelidir.
- Alçı ile olukta sabitleyin. Montaj adımı - yaklaşık 40 cm
- Sıva tamamen kuruduğunda 20-25 saat sonra temizleyin.
- Anahtarları ve prizleri takın
Evin el ile yazılmış elektrifikasyonu için gerekli tüm basit adımlar.
Özel bir evde kendi ellerinizle elektrik kablolarının nasıl yapıldığına dair adım adım video talimatı:
Bağlantı parçaları
Şimdi moda olan retro-kablolama açık tip bağlantı parçaları çok çeşitli olabilir. Anahtar ve prizlere ek olarak kullanılan porselen silindir izolatörler de mevcuttur. Takma aksesuarların her biri belli bir mesafede olmalıdır:
- İzolatör merdaneleri: 10-12 santimetre
- Tek bükümlü tel - duvardan 1 santimetre
- Yuvalar: yerden 35-40 santimetreden daha az olmamalı ve mutfak masasından 15 cm'den daha az olmamalıdır
- Anahtarlar - yerden 50 ila 150 santimetre
Güvenlik kuralları, hatalar ve bunlardan korunma yolları.
Bazen ev sahipleri bazı nüansları ihmal ederler ya da yangın güvenliğini ciddi şekilde etkileyebilecek hatalar yaparlar. Bu tür hataları ve bunlardan sakınmanın en popüler yollarını inceleyeceğiz.
- Alüminyum teller. Hiçbir durumda kullanılamazlar. Bunlar kırılgandır ve bir prizi veya anahtarı değiştirirken kırılabilirler. Daha fazla ödemek daha iyidir, ama bakır olanları al.
- Gizli kablolamada telli kablolar kullanılmasına izin verilmez. Terminal böyle bir kabloyu çok iyi tutmaz, böylece sabit bir ısıtma noktası oluşturulur. Bu sokete / anahtara ve yangına zarar verebilir.
- Farklı metallerin kablolarını doğrudan birbirine bağlamayın. Oksitlerden kaçınmak için, metallerin muhtemel temasını önlemek için bunu yalnızca terminalden yapın.
- Damı. Yüksek nemli odalarda göz ardı edemezsiniz: banyolar, mutfaklar, depolar, teraslar. Yokluğu elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Telin uzunluğunu maksimum doğrulukla işaretleyin. Özellikle 10-15 santimetre eksikse, şeritleri düz kısımlara koymak kesinlikle yasaktır!
- Yivin altındaki oluk. Derinliği 2-2,5 cm olmalıdır. Kabloyu daha derine inmek hiç mantıklı değildir ve daha küçük oluğun alçılanması zordur.
- Dağıtım kutuları Hemen hemen tavanın altında olmalılar. Bu, kablolama bakım kolaylığı ve çeşitli amaçlarla kabloların karışıklığını önlemek için yapılır.
- Telin altında propil. Kesinlikle dikey veya yatay olmalıdırlar. Çapraz kurulum durumunda olası kablo tasarrufu, evde onarım veya finisaj çalışması sırasında bir matkap veya çiviye girebilir.
- Tel bölümü Çok ince olmamalı. İnce teller artan yüke dayanmaz ve yanmaz. Rozet grubu için optimum kesit, aydınlatma grubu için 1.3-2.5 mm, 2-2.5 mm'dir.
Daha sonra, videoda, deneyimli bir uzman size evdeki elektrik kablolarının nasıl yapıldığını, nerede başlayacağını ve hatta elektrikçilerden en uzaktaki kişinin kendi elleriyle yapabileceklerini söyleyecektir:
Denetim ve Devreye Alma
Elektrik kablolarının tam montajından sonra tüm planlanmış makineleri, RCD ve elektrikli cihazları kurmanız gerekir. Bundan sonra, evinizin elektrikli ekipmanlarını kontrol etmek ve devreye almak için enerji denetiminden bir uzmanı cesaretle davet edin.
Tesisinizin kabul testleri, kablolamanın güvenliği, ekipmanın daha fazla kullanılması olasılığı hakkında olumlu bir sonuç verilmesiyle sona ermelidir. “Bağlanmaya giriş yasağı” ile güç tedarik organizasyonuna başvurmalısınız. Bu temelde, nesneyi desteğe bağlamalı ve hizmet sunumu için bir sözleşme hazırlamalıdır.
Evinizdeki elektrik kablolarını kendiniz yapmak basit bir meseledir, ancak dikkat ve titizlik gerektirir. Bu davaya sorumlu bir şekilde yaklaşırsanız, kablolama size uzun yıllar hizmet edecek ve güvenli bir şekilde garanti edilecektir.
Özel bir evde kablolama kendiniz yapın
İstatistikler acımasızdır - evlerdeki yangınların yaklaşık üçte ikisi evin elektrik şebekesindeki sorunlardan kaynaklanmaktadır. Özel bir evde dikkat kablolama artırılmalıdır. Her zaman iyi sırada olmalı ve başlangıçta uygun şekilde tasarlanmalıdır. Kendinizi gerçekleştirmek oldukça mümkün. Ana şey evin tasarım aşamasında kablolamayı düzgün bir şekilde planlamak ve odaların iç dekorasyonundan önce bunları monte etmektir.
içerik
DIY kablo tesisatı
Duvarların ve çatının montajından hemen sonra elektrik kablolarının döşenmesi alışılmış bir uygulamadır. Bunu yapmak için bir elektrikçiyi arayabilir veya her şeyi kendiniz yapabilirsiniz. Eğer “elektrik” kavramı korkutucu ve anlaşılmaz bir şey değilse, o zaman ikinci seçenek evinizin yapımında biraz tasarruf etmenizi sağlayacaktır. Sadece perforatör, pense ve tornavida ile çalışmanın temel becerilerine sahip olmak ve aynı zamanda uygun güvenlik önlemlerini unutmamak gerekir.
Özel bir ev için tipik kablolama şeması
Ancak, bu konuda kendi yetkinlikleri hakkında şüphe varsa, o zaman ev elektrik kablo tesisatı bir profesyonel için emanet etmek daha iyidir. Burada bir hatanın maliyeti çok yüksek, kısa devreden kaynaklanan yangın tüm evi yok edebilir. Kabloları kendi elleriyle döşeyin, sadece kendi yetenekleri ve bilgisine açık bir şekilde güvenin. Bu durumda, tüm kablolama şemaları ve seçilen kablolar, kablolama normlarına ve kurallarına uygun olmalıdır.
Adım Adım
Evdeki elektrik tesisatı kurulumu için genel prosedür aşağıdakileri içerir:
- kablolama aksesuarlarının odalarında tellerin ve yerlerin döşenmesi için bir plan oluşturulması;
- Elektrik tellerinin duvarlara ve zeminlere ya da üzerlerine döşenmesi;
- anahtarlı santral, bağlantı kutuları ve çıkışların montajı;
- tüm bunları tek bir ev ağına çevirmek;
- Oluşturulan sistemin performansını kontrol etmek ve devreye almak.
Burada kritik olarak zor bir şey yok. Asıl mesele doğru kabloları seçmek, böylece yüke herhangi bir problem olmadan dayanabilmeleri, koruma cihazlarını takmayı unutma ve her şeyi tek bir bütün halinde dikkatli bir şekilde bağlamalarıdır.
Devre düzeni
Elektrik kablolarını döşemeye başlamadan önce, duvarlarında kablolarının düzenini yapmak gerekir. Bu, kurulum işinin kapsamının doğru bir şekilde anlaşılması için gereklidir. Ayrıca, elektrik kablolarının ve diğer mühendislik sistemlerinin kesişme noktalarının “dar” yerleri hemen görünecektir. Örneğin, kablonun yanında bir su borusu varsa, o zaman bir şeyin yana kaydırılması gerekir. Temasa izin vermek için, gelecekte potansiyel olsa bile, su ve elektrik hiçbir şekilde olamaz.
Elektrik tesisatı için işaretleme yaparken, ısıtma cihazlarının, tavan yüksekliğinin, pencerelerin veya kapıların varlığını göz önünde bulundurmalısınız.
Elektrik kablolarını işaretlerken söylenmeyen kurallara göre, tüm çizgiler kesinlikle dikey veya yatay olarak yapılır. Bu, daha fazla son işlem sırasında elektrik kablolarına zarar verme riskini azaltır ve onarımlar sırasında daha sonra bunları bulmayı kolaylaştırır.
Duvar çalışmaları
İşaretlemeyi bitirdikten sonra, delme işlemine ve çalışma işine başlayabilirsiniz. Ama önce karar vermelisin - kablolama açık veya kapalı şekilde döşenecek. İlk durumda, duvar yapmak gerekli değildir, ancak bir şekilde telleri dekorla örtmek zorunda kalacaksınız. Ve ikincisinde tavanların ve bölmelerin kalınlığında tamamen gömülecek, ancak delici ile çok fazla delme ve delme gerekecek.
Açık kablolama
Açıkken, elektrik kabloları tüplere, özel süpürgeliklere ve kablo kanallarına döşenir. Yanmaz ve kendiliğinden sönen plastik malzemeden üretilmiştir. Özel ev ahşaptan veya kütükten yapılmışsa, bu seçeneği seçmelisiniz. Ağacın içindeki telleri monte edemezsiniz.
Açık elektrik kablo döşemesinin çeşitleri
Kapalı kablolama
Kapalı kablolama, duvarların ve zeminlerin içindeki boşluklarda gizli bir şekilde kabloların döşenmesini içerir. Tuğla veya betonda bu tür girintiler oluşturmak için bir çekiç matkap ve öğütücü ile çalışmak zorunda kalacak. Çok fazla kir olacak. Ama sonra tüm teller, iç mekanı daha estetik yapacak bir sıva tabakası altında olacak.
Kapalı elektrik kablolarının düzeni onarımın erken aşamalarında tasarlanmalıdır.
Tel hazırlama
Elektrik kabloları, belirli bir hat üzerindeki elektrik aygıtlarının güç tüketimine bağlı olarak seçilir. Genellikle, bir kulübedeki tüm elektrik tüketicileri yaklaşık aynı yüke sahip gruplara ayrılır, böylece özel bir evdeki tüm kabloların enine kesiti aynıdır.
Tellerin imalat malzemesine göre:
Birincisi daha ucuz, ama zor. Oluklar, borular ve kanallarda bakır bükme ve döşeme çok daha kolaydır. Yürütme ile, tek bir çekirdek ya da mahsur olabilirler. Özel bir kır evinde (ışıklandırma için ilk, toprak bağlantısı olan çıkışlar için ikinci) kendinize iki ve üç çekirdekli kablolar almanız önerilir.
Farklı devreler için tel çeşitleri
Ne seçmek için
Piyasada şimdi çeşitli teller satın alabilirsiniz. Ancak, elektrik kablolarının kendi kendine montajı için, "ng" ek işaretli çift izolasyonlu VVG veya PVG opsiyonunu seçmek (yanmayı desteklemez). Bu, elektrik kablolarının binalarında döşenmesi için en uygun ve en uygun olanıdır. Tüm bölümlerde mağazalardalar. 2.5, 4 ve 6 metrekare büyüklüğündeki iletken kablolar için gereklidir. Mm bulmak kolaydır.
Giriş kablosu
Özel bir evin kablolarındaki en kalın tel, toplam yükün dayanacağı giriş olacaktır. Kutuptan elektrik panosuna, elektrik tedarik şirketi olan elektrikçiler artık kendinden destekli yalıtılmış kabloları takarlar. Bu kabloyu kendileri toplarlar, sonra evin ve kulübenin kendilerine bir giriş hattı yapmak zorunda kalacaklardır.
Kalkan sokakta ise, o zaman ondan ev 10-16 metrekare tel prokidyvat zorunda kalacak. mm. Bununla birlikte, elektrikli bir buhar kazanı veya güçlü havalandırmalı havalandırma veya birkaç klima koymak isterseniz, bölümün 16-25 metrekareye çıkarılması gerekecektir. Tüm bu elektrikli ekipmanların toplam gücüne bağlı olarak mm.
topraklama
Güvenliği arttırmak için yazlıktaki kablolama şeması, koruyucu topraklama ile yapılmalıdır. Onun görevi insanları evdeki elektrik çarpmasından korumaktır. Evdeki tüm ev aletlerini "toprak" ile bağlantılı olarak prizlere bağlamak artık bir norm.
Özel bir evde yer döngüsü nasıl yapılır
Tellere ek olarak, topraklama döngüsü bir RCD (artık akım cihazı) ve zemine bir musluk içerir. Birincisi doğrudan elektrik panosuna monte edilir ve ikincisi genellikle yere sürülen köşeler şeklinde yapılır.
Topraklama cihazı ve bir bütün olarak kablolaması, EMP'nin gerekliliklerine uygun olmalıdır. Bu, evdeki elektrik sistemini işletmeye girerken tedarik eden kuruluşun çalışanları tarafından kontrol edilir. Topraklama ihlallerle gerçekleştirilirse, yazlığı ağa bağlamayı reddedecektir.
Özel bir evde topraklama yapmak nasıl
Güvenlik kapatma sistemi ve devre kesici
Ev bağlantı şemasındaki diğer bir güvenlik elemanı bir devre kesicidir (difavtomat, AVDT). RCD (diferansiyel anahtar) ile karıştırılmamalıdır. Farklı amaçlar ve çalışma prensibi var. Ama görünüşe göre çok benzerler.
RCD, sadece bir kaçak akım olduğunda hattın bağlantısını keser. Difvautomat daha pahalı ve içinde gerçekleştirmek için daha zor. Elektrik şebekesinde ve kısa devrelerde aşırı yüklenme durumunda da çalışır. Yani, ikinci birim başlangıçta ilkini içerir. Çoğu durumda, düşük katlı konut için, basit bir RCD yeterlidir.
Bağlantı kutuları
Evdeki kablo tesisatı kurulumunu basitleştirmek için bağlantı kutuları kullanılır. Farklı taraflardan bağlanmış tellerin bağlantısını yaparlar. Bu montaj bağlantı kutuları elektrik kablolarının yerlerini güvenilir bir şekilde izole eder ve aşırı ısınma durumunda yangının yayılmasını önler.
Kablo ve yapıların montajı ve değiştirilmesi
Telleri kendi aralarında ve priz ve anahtarlarla değiştirerek:
- katlanmış;
- lehimleme;
- Vidalı ve yaylı kelepçeli klemensler.
En güvenilir lehimlidir. Ancak, bu en zor yoldur. İplik tellerinin sadece aynı metallerden olduklarında uygulanmasına izin verilir. Alüminyum ve bakır bükülemez. Böyle bir bağlantı, akım uygulandığında aşırı ısınır ve eriyecektir. Çoğu zaman, evdeki elektrik kabloları şimdi farklı terminaller kullanılarak monte edilir. Güvenilirdirler ve kablolamayı büyük ölçüde basitleştirirler.
Kablolama yöntemleri
Soketlerin bağlanması, aydınlatma
Aydınlatma armatürlerini ve prizlerini bağlarken en önemli şey telleri karıştırmamaktır. Fazdan faza, sıfırdan sıfıra ve toprağa toprak. Diğer seçenekler burada hariç tutulmuştur. Evi şebekeye bağlamadan ve tüketicilere elektrik sağlamadan önce, megohm ölçüm cihazının her bir hattaki yalıtım direncini ayrı ayrı kontrol etmesini engellemez.
Soket ve aydınlatma cihazlarının bağlantı şeması
telefon santrali
Yazlık güç kaynağı sistemindeki en zor ve önemli unsur santraldir. Kurulumu bir profesyonel için en iyi şekilde emanet edilir. Tüm akımları ve gerilimleri binadan birleştirir. Meclisindeki en ufak bir hata kaçınılmaz olarak sorunlara yol açacaktır.
Cihazların panoya bağlantı şeması
Denetim ve Devreye Alma
Evde elektrik tedarik sisteminin tamamının doğrulanması da bir uzmana verilmelidir. Her neyse, o zaman elektroboratuvardan uzmanları davet etmelisin. Onların hareketleri olmadan, ev kablolaması yine de faaliyete geçmeyecek. Ve eğer problemleri ortaya çıkarsa, tekrar çağrılmaları gerekecek.
Sonuç
Evdeki elektrik tesisatının kablolarını, ayrıca aynı havalandırma ile özel bir evde gerçekleştirin, yukarıdaki talimatlara göre kendi başına zor değildir. Buradaki ana nokta, projenin, tüm kapasiteler ve damarların kesitlerinin yanı sıra santralin montajı ile hazırlanmasıdır. Ve teller kulübeye uzanıp bir acemi elektrikçi-kurucusunun bile gücüyle soketlerle bağlar.
Özel bir evde veya dairede elektrik tesisatı nasıl yapılır
Elektrik mühendisliğinin temellerini biliyor musunuz ve pratikte sürekli olarak elektriğe rastlıyor musunuz? Daha sonra, küçük bir alandaki ev veya apartmandaki yeni kablolar, aşılmaz bir engel olmayacak - kolayca kendi ellerinizle monte edeceksiniz. Her şeyi doğru yapmak için, kablolama nüanslarını anlamak ve iş sırasını belirlemek gerekir. Bu materyal, bu konuların erişilebilir bir biçimde ele alınmasına odaklanmıştır.
Bağlantı şeması çizimi
Hemen bir rezervasyon yapalım: 100-150 m²'lik bir alana veya bir daireye sahip özel bir eve bağlanmış 220 voltluk bir voltaj ile tek fazlı bir ağdan bahsediyoruz. Büyük ölçekli kır evleri için 380 V üç fazlı güç şebekelerinin tasarım ve kurulumunda uzmanlaşmış kuruluşlar bulunmaktadır. Bu durumda, elektrik tesisatını kendiniz başlatmak mantıklı değildir, çünkü bir güç kaynağı projesi olmadan ve asamble dokümantasyonu koordine edildiğinden, yönetim şirketi iletişimine bağlantıya izin vermez.
Bu nedenle, bir bina için yukarıdaki tipik kablolama şeması aşağıdaki unsurları içerir (kablo girişinden başlayarak):
- 25 amperlik bir giriş devre kesici;
- elektrik sayacı (tercihen - multirate);
- Kaçak akım devre kesicisi - RCD, anma akımı 300 mA;
- 20 30 mA kaçak akımında tetiklenen diferansiyel bir otomat, - soket ağını korumak için;
- aydınlatma için 10 A değerine sahip otomatik anahtarlar (miktar, armatürlere giden hatların sayısına bağlıdır);
- otomatik ve RCD'yi monte etmek için DIN-raylarının yanı sıra sıfır ve yer veri yolu ile donatılmış elektrik dolabı:
- Ev aletleri ve aydınlatma armatürleri bağlamak için çıkışlara giden bağlantı kutuları ile kablo hatları.
Not. PUE'ye göre, banyo, banyo, sauna ve yüksek neme sahip diğer odaların güç kaynağı, UZO tarafından korunan ayrı bir hat veya 10 mA'lik bir eşik değerine sahip diphavtomat ile yapılmalıdır.
Listelenen elemanların fonksiyonel amacı aşağıdaki gibidir. Devre kesiciler, tüm branşmanları veya sistemi bir kısa devreden korur, bir RCD sizi elektrik çarpmasından korur ve diferansiyel devre kesici bu iki işlevi birleştirir. İkincisi her güç hattına kurulmalıdır. Ev aletlerini güç dalgalanmalarından korumak için, devreyi, videodaki master tarafından açıklandığı gibi ana RCD'den sonra takılmış koruyucu röle ile tamamlayabilirsiniz:
Tam bir elektrifikasyon planı yapmak için, evin bir planını elinizle çizmeniz ve üzerinde yuva bulunan aydınlatma cihazları bulundurmanız gerekir. Elektrik panosunun konumunu belirtin ve kabloları duvarlardan geçirin ve elektrikçi (tek hat şeması olarak adlandırılır) olarak her bir çifti (faz ve sıfır) bir çizgi ile işaretleyin. Resimde böyle bir taslak örneği gösterilmektedir.
Yardım. Özel evlerde ve evlerde, genellikle bir koridorda, bazen bir garajda, teknik bir odaya bir santral yerleştirilir. Aynı resim yüksek katlı yeni binalarda da görülmektedir. Sovyet dönemine ait evlerde - "Kruşçev" ve "Çekler" apartman panelleri girişlere büyük ölçüde yerleştirildi, ancak daha sonra, mal sahipleri kendilerini tezgahların çalınmasından korumak için koridorlarına aktarmaya başladılar.
Malzemelerin hazırlanması
Gerekli kurulum malzemelerini satın almak ve miktarlarını belirlemek için elektrik devresini temel alın. Panelde bulunan kontroller, koruma ve ölçüm elemanları, üzerinde halihazırda belirtilmiştir, kablo ürünlerini ve elektrik bağlantılarını almak için kalmıştır (anahtarlar ve prizler daha sonra satın alınabilir). Bu hesapta, öneriler:
- 3 katı tel üzerinde VVG bakır kablo ve kablo çeşitleri için elektrik kabloları kullanın. Diğer amaçlar için tasarlanmış alüminyum ve telli kablolar (örneğin, PVA) almayın.
- Bir dairedeki bakır kablolama veya aydınlatma cihazları tedarik eden özel bir ev, en az 1,5 mm² kesit olmalıdır. Soket ağı 2,5 mm² kablo ile yapılmalı ve topraklama devresinin bağlantısı 6 mm²'lik bir bölümle yapılmalıdır.
- Kolondan binaya harici bir çizgi çizilmesi gerekiyorsa, 16 mm²'lik kendinden destekli CIP telini ve özel askı braketlerini kullanın.
- Gizli kablolama için, uygun çapa sahip bir metal hortum veya plastik bir oluklu boru kullanın (teller, mandal veya kelepçeler üzerine sabitlenmiş, koruyucu manşonun boşluğunun en fazla% 40'ını işgal etmemelidir).
- Farklı yerlerde birçok oda çıkışını kapamayın, 4-5 fiş için birkaç blok koymak daha iyidir. Mutfak için, 5 çıkışlı bir grup yeterlidir.
- Terminal kutularının sayısının hesaplanması, doğru kablolamanın gösterildiği aşağıdaki şemaya göre yapılır. Kutu ana karayolunun her bir koluna yerleştirilmiştir.
Konsey. 3,5 kW'lık kapasiteye sahip tesisatlarla yüklenen güç hatları için, kablo kesiti hesaplama ile seçilmelidir. Bu sorunun uzmanlarla birlikte çözülmesini öneririz, çünkü giriş otomatiği ve ekipmanın geri kalanı da ayrı ayrı seçilmeli ve güç kaynağı projesi olmadan yeterli olacaktır.
Kablo ürünleri miktarını hesaplamadan önce, elektrik kablolarının döşenmesi yöntemini dikkate alın. En iyi seçenek - zeminde veya tavanın altında, alçı levha tavan ve duvar kaplaması için iletkenleri seyreltin. Bu yaklaşım, iletişimi müteakip tamirlerde hasardan koruyacak ve panel evlerin tek odalı ve iki odalı dairelerinde kolaylıkla gerçekleştirilecektir.
Ahşap veya kereste teknolojisine sahip ahşap evlerde, açık iç kablolama uygulanmaktadır - izolatörlerde veya plastik kanallarda, fotoğrafta olduğu gibi. Bu durumda, düz bir kablo çeşitliliği ağının (VVG-P) döşenmesi daha uygundur. Düşük akım hatları hakkında unutmayın - İnternet için twisted çifti, sinyal ve benzeri, aynı zamanda odalara seyreltilmesi gerekir.
Aynı zamanda ahşap da dahil olmak üzere herhangi bir ahşap konutun iç mekanı ile uyumlu bir şekilde harmanlayan retro tarzı kablolardan bahsetmeye değer. Ancak, bileşenlerin fiyatının normal malzemelere göre üç kat daha fazla olduğunu ve videoda gösterilen kurulum yönteminin bazı becerileri gerektirdiğini unutmayın.
Minimum araç takımı
Kendiniz yapmak için aşağıdaki araç setlerine ihtiyacınız olacak:
- Tuğla veya sıvalı duvarlarda çatlak yapmak için beton üzerinde daireler ile Bulgarca;
- alt plakaların yuvalarını kesmek için bir çekiç ve bir keski;
- kerpetenler, pense;
- rulet ve inşaat seviyesi;
- dar metal spatula;
- çeşitli yuvaları olan tornavidalar;
- kabloları kesmek için bıçak.
Konsey. Düzenli bir bıçak yerine, örneği fotoğrafta gösterilen özel bir araç kullanın. Sonunda küçük bir topuk ile donatılmıştır, bu da bakır tellere zarar vermeden yalıtımı tellerden çıkarmanıza ve elleriniz için güvenlidir.
Elektrik tesisat
Kural olarak, bu sorumlu çalışma aşaması bir elektrikçi tarafından yapılır. Ancak, birkaç oda için küçük bir konut veya kır evinde, adım adım talimatları izlerseniz sorunu kendiniz çözebilirsiniz:
- Çekmeceyi kablo girişinin yanındaki duvara sabitleyin. Montaj yüksekliği - zeminden 1,5 m yukarıda. Gerekirse, duvarda bir oyuk oyuk.
- Makineyi ve 2 lastiği monte etmek için DIN raylarını - nötr (N) ve topraklama (PE) kablolarını bağlamak için kullanın. Harici kabloyu delikten geçirin, ayırın ve “sıfır” ı veri yoluna bağlayın. Eylemi bir topraklama iletkeni ile tekrarlayın.
- RCD'yi, sayacı ve tüm otomatları sabitleyin. Nötr ve fazı güç kablosundan giriş torbasının kontaklarına bağlayın.
- 6 mm² kesitli yalıtımlı tek damarlı tel kullanarak şemaya göre iç kablolama yapın. Maruz kalan tellerdeki devre kesicilerin klipsleri ile güvenilir temas için, bir fiş şeklinde özel uçlar yerleştirin.
Konsey. İletkenleri takarken, ait olduklarını gösteren renk işaretlerine dikkat edin. Sıfır çizgisi maviyle gösterilir, zemin sarı-yeşil renkle işaretlenir ve faz çoğunlukla kahverengi, siyah veya kırmızıdır.
Bir elektrik panosu için bir kabin satın alırken ve monte ederken, daha sonra işe yarayabilecek olan yedek otomatların yerleştirilmesine de dikkat etmelisiniz. Bu nedenle, 3-4 raflar rayda kalmalıdır. Bu önemli kuruluşun montajının tüm nüansları videoda anlatılmıştır:
Kablolama nasıl monte edilir
Geçmişte, alçı tabakanın uygulanmasından önce elektrik şebekesi duvarlarda seyreltilmiş ve alabaster çözeltisi ile bağlanmıştır. Şimdi diğer yöntemlerin kullanılması için, yani 2 cm derinlikte, sıvada veya gaz betonda kesilmiş kapılar döşenir. Teknoloji aşağıdaki gibidir:
- Bir seviye ve dolgu kablosu kullanarak, elektrik panelinden başlayarak her bir hattın yolunu işaretleyin. Evdeki gizli kabloların kesinlikle dikey ve yatay olması gerektiğini ve doğru bir açıda döneceğini unutmayın. Çıkışların ve anahtarların montaj noktalarını işaretleyin.
- Tek tel için oluğun genişliğini gözlemleyerek oluk işaretlerini gerçekleştirin - 2 cm, alt ve bağlantı kutuları için girintileri kesin.
- Podozetniki ve kutularını dübellerin veya alabaster çözeltisine takın. Soketleri tam olarak durduracak şekilde yatay olarak devam etmeyi deneyin. Kablo girişi için yan taraftaki teknolojik açıklıkları kesmeyi unutmayın.
- Kapıları bir astar ile işlemden geçirin ve önceden ölçülen kablo parçalarını bunlara yerleştirin ve uçlarını tüm kutulara yerleştirin. Kanallardaki iletkenlerin sabitlenmesi, 40 cm'lik bir aralıkla bir çözelti veya özel aralayıcılarla yapılır.
- Bağlantı kutularındaki tellerin uçlarını ayırın ve WAGO terminal blokları veya başka bir mevcut yöntemle bağlantıyı renk ile gerçekleştirin.
- Alt plakalardaki telleri ortaya çıkarın, uçlarına takın ve soketlere ve anahtarlara bağlayın.
- Her bir hattın performansını bir multimetre ile kontrol edin, ardından panele bağlayın ve olukları kapatın.
Önemli bir nokta. Aydınlatma kabloları aşağıdaki gibi bağlanır: mavi kablo (N) - sıfır bara, sarı-yeşil (PE) - topraklama hattına, kalan iletkene - makineye. Soket ağının fazı ve nötrü, diferansiyel devre kesicinin 1 ve 2 numaralı pinlerine bağlanır, toprak kendi veriyoluna bağlanır.
Kablo tesisatının uygun şekilde montajı, montajı kurallara uygun olarak, çizimde belirtilen zemin, tavan ve kapı açıklıklarından girintili olarak ima eder. Rozet grubunun dağıtım kutularında, iletkenler renklere, aydınlatmaya göre değişir - bu sırayla:
- Sıfır anahtarı geçer ve hemen armatürün (lamba tabanına bitişik temas noktasına) beslenir;
- faz teli, anahtardan geçer ve daha sonra - aydınlatma aygıtına geçer;
- Toprak doğrudan ilgili armatür temasına bağlanır.
Bir çift veya üçlü bir anahtar döngü birbirine bağlı ve güç kablosu farklı bir şekilde. İlgili yayında bu konuyla ilgili ayrıntılar. Eğitici videoyu izleyin:
Sonuç
Elektrik mühendisliği becerileriniz varsa, kendinden kablolama kolaydır. Zaman ayırın, talimatları izleyin ve karışıklığı önlemek için kabloları kutulara dikkatlice bağlayın. Kuralı hatırlayın: anahtar daima sıfırdan değil faz devresini keser. Son olarak, tavsiye: kötü danışmanlar tarafından yönlendirilmemeli ve kabloların sokete (sözde döngü yöntemi) bağlanmasıyla terminal kutularının kurulumunu göz ardı etmeyin. Böyle bir düzen kurallara göre güvenilmez ve yasaktır.
Evin kablo tesisatı - şemaların bir örneği, güç seçimi, iş için fiyat
Daha önce hiç olmadığı kadarıyla, günümüzde insanlar neredeyse tüm iş için gerekli olan elektrik enerjisine ihtiyaç duyuyorlar. Normal yaşam tarzına göre kırık değildir, evde yüksek kaliteli kablolara ihtiyacınız vardır. Uzmanlar tarafından biriktirilen deneyim ve pratik kurallar, uygulanması için faydalı olacaktır.
Elektrik - konfor kaynağı
Güvenlik temelleri - hatalar ve bunlardan sakınmanın yolları.
Parçaların cehalet veya dikkatsizlik montaj hatalarına neden olabilir. Daha fazla operasyon sırasında, sorunlara, mal hasarlarına ve bazen yangına neden olurlar. Ustanın rastgele değil, güvenlik kurallarına göre hareket etmesini sağlayan basit kurallar vardır:
Yeni binada, kablo döşemeden önce dağıtım panosu için bir yer seçilmiştir. Dondurucu olmayan bir odaya girişin yakınına kurulmuştur. Devre şemasını çizerken, RCD (artık akım devre kesicisi), topraklama devresi ve diğer koruyucu cihazlar hakkında hemen düşünmek akıllıca olacaktır.
Süspansiyon santrali
Elektrik tesisatının (eski konutta) değiştirilmesiyle ilgili tüm çalışmalar, elektrik panosuna giden güç kaynağı ile yapılmalıdır. Hoş olmayan bir sürprizden kaçınmak için üzerinde bir uyarı işareti bırakmanız gerekmektedir.
Evdeki kablolama, ayrıntılı bir ağ planı ve elektrik bağlantısı ile yapılır.
Bütün devre kesiciler kapalı olsa bile, çalışmaya başlamadan önce kontaklarda veya göstergeli tornavidalı iletken yüzeylerde voltaj varlığı veya yokluğu kontrol edilir.
Giriş makinesinde mutlaka bir uyarı işareti ile asılabilir.
En yaygın hatalar:
Alüminyum teller kullanın. Elektrik tesisat kurallarına (elektrik tesisat kuralları) göre, konutlarda en az 16 mm² kesitli alüminyum teller kullanılmasına izin verilmektedir. Bu çaptaki teller genellikle sadece akımın evin içine verildiği, ancak içine girmediği kablolarda kullanılır. Kablolamayı değiştirirken, bakır ve alüminyum parçaların kombinasyonu kabul edilemez - bağlantı noktasında temas, temas direncinden dolayı zamanla birleşir.
Yetersiz su yalıtımı. Sistemin uzun süreli ve güvenli bir şekilde çalışması için, yüksek neme sahip odalardaki tüm telleri dikkatlice yalıtmak için dikkatli olunmalıdır. Kötü yalıtım genellikle banyo, kiler, mutfak veya terasta kendini bulur.
Stroebe. Optimum derinlik 2-2.5 cm olup, sığ derinliği olan olukların sıvalanması zordur.
Kablolama altında Shtrobenie duvar
Kablo ile çalışın. Çapraz kurulum yasaktır; Tel ebadı sistem parametrelerine göre hesaplanmalıdır.
Dağıtım kutuları Karışmayı önlemek ve bakım kolaylığı tavanın altına yerleştirilir.
Kablolama şemasını özel bir evde çizmek için bir örnek
Gelecekteki elektrik kablolarının şeması özel bir evin planına dayanmaktadır. İki parçadan oluşur, elektrik ve montaj. Ana elemanlar şematik olarak "kendileri için" ışıldar.
Elektrik devresi. Enerji tüketicilerinin zincirine dahil olma yöntemini ve sayılarını gösterir.
Bir kır evinde elektrik tesisatı örneği
Bağlantı şeması. Cihazların kurulum yerini belirler. Bu veriler gereken kablo sayısını ve ek sarf malzemelerini hesaplamanıza yardımcı olacaktır.
Kablolama opsiyonu bağlantı şeması
Ana şebeke elemanları arasında ayrıca teller, prizler, anahtarlar, sayaçlar, sigortalar ve röleler, bağlantı kutuları bulunur:
harici güç kablosu için giriş noktası;
yüksek güçlü ev aletleri bağlantı noktaları;
tavan ve duvar aydınlatması.
Evin güç kaynağının başlangıcı elektrik panosudur. Dışarıdan tek fazlı veya üç fazlı bir akım besleyen bir besleme teli (genellikle bir havai hat üzerinden) verilir.
Sitemizde elektrik hizmetleri sunan inşaat firmalarının irtibatlarını bulabilirsiniz. Evlerin “Düşük Katlı Ülke” sergisini ziyaret ederek temsilcilerinizle doğrudan iletişim kurabilirsiniz.
Videodaki elektrikli ekipmanların konumu için bir plan oluşturma örneği:
Güvenilirliği arttırmak için tüketiciler, kalkandaki gruplara ayrılırlar (puan grupları ile bağlantılı olarak):
Güç elemanları (kazan, elektrikli ocak, çamaşır makinesi).
Ev grupları (bodrum, garaj).
Tüketicilerin odaya veya yere göre izinli dökümü. Bu durumda, her grup bireysel koruma cihazlarına (otomatik, RCD) ihtiyaç duyar.
Her odada bir aydınlatma ve rozet grubu vardır, daha çok mutfakta (ısıtmalı zemin ve elektrikli ocak ayrı bir grup olarak bağlanmıştır) vardır. Banyodaki zincirin güçlü ev aletleri ve lamba montajları için topraklama (ilave bir “zemin” ile bir kablo üzerinden bağlantı) sağlanmıştır.
Cihaz kablolaması için hazırlık çalışması
Bu sayede operasyon sırasında bir ülke evindeki kablolama problemlere neden olmaz, hazırlık çalışmaları ve hesaplamalar yapılır. Bunlar, kurulum için planlanan cihazların toplam gücünün hesaplanmasını içerir; Bu sayılara dayanarak bir kablo seçilmiştir.
Bazı ev aletlerinin gücü
Güç tüketiminin hesaplanması
Toplam güç tüketimi, ev aletleri, aydınlatma elemanları ve güç ekipmanlarının bireysel güçlerinden oluşur. Bu değerler özel tablolardan alınır; Teknik pasaport cihazlarında bulunabilirler.
Cihazların toplam güç tüketimini bağımsız olarak elde etmek için, bu teldeki tüm tüketicilerin gücünü özetlemek gerekir. Aynı zamanda tüm cihazların dahil olmadığı bilinmektedir. Bu nedenle, ortaya çıkan miktar talep düzeltme faktörü (eş zamanlı kullanım katsayısı) ile çarpılmaktadır. Katsayı 0,8'dir (toplam güç 14 kW'dan küçük veya eşit ise), 0,6 (20 kW'a kadar), 0,5 (50 kW'a kadar).
Örnek: sonuçta elde edilen sayı 32,8 kW ise, o zaman tahmini güç tüketimi değeri: 32,8 * 0,6 = 19,68 kW.
Toplam gücü voltaja (220 V) bölerek maksimum amperajı bulabilirsiniz. Örneğin, güç 5 kW (5000 W) değerine eşitse, mevcut güç 22,7 A'dır.
Videodaki hesaplamaların canlı bir örneği:
Bu ilginç olabilir! Aşağıdaki bağlantıdaki makalede, özel evlerde ikinci ışık hakkında bilgi edinin.
Uzunluk ve güçte kablo kesiti seçimi
Kablo kesiti, daha önce belirlenen maksimum yük akımı ve iletken parametresi (bu malzeme için akım yoğunluğu) tarafından seçilir. 22.7 A akım ve 9 A / mm2 (bakır) iletken yoğunluğu ile bir kesitli (PPP) iletken uygun: 22.7 / 9 = 2.5 mm2.
Bakır özellikleri nedeniyle en iyi malzeme olarak kabul edilir: aşınma direnci, yüksek ısı ve elektriksel iletkenlik (oksidasyon sırasında bile), plastisite. Bakır tel, bükülmeye iyi bir şekilde dayanır ve benzer bölümlerin alüminyumundan iki kat daha fazla yüke dayanır.
Yük bölümünün hesaplanması (mutfak)
Çıkış grubu için en uygun kesit 2-2.5 mm2'dir, 1.3-1.5 mm2 aydınlatma armatürlerini bağlamak için yeterlidir, yüksek güçlü elektrikli cihazlar için 4 mm2'den az olmamalıdır.
Kablo uzunluğu, her bir tarafta 10-15 cm'lik bir ek payı olan tüm düz hat kesitlerinin ölçümleri yapılarak hesaplanır.Kabloların yaklaşık iki katı oda alanı ile çarpılarak elde edilebilir.
Kurulum işinin sırası
Kurulum işi entegre bir yaklaşım gerektirir. Kabloyu aldıktan sonra başlarlar. Ayrıca satın alınan elektrikli aksesuarlar: prizler, podrozetniki, anahtarlar, kablo kanalları ve bağlantı kutuları.
Tüm materyaller önceden hazırlanmalıdır.
Bir toprak döngüsünün takılması
Herhangi bir özel ev, çeşitli görevleri yerine getiren bir toprak döngüsüyle sağlanmalıdır:
Cihazın voltajı, evin sakinlerini korur.
Nemli ortamda çalışan cihazların (yıkama ve bulaşık makineleri, elektrikli ocaklar, kazanlar ve anlık su ısıtıcıları) güvenli çalışmasını destekler.
Şebekedeki gürültü seviyesini (gürültü) azaltır.
Kontur evin yanındaki yere monte edilir; İçeri doğru, topraklama elektrik panosuna bağlanır. Aşağıdakiler için gereklidir:
yüksek güçte elektrik mühendisliği;
banyolarda ışık kaynakları (zincir grupları).
Santral kurulumu
Pano elemanlarının montajı
Özel bir evde elektriği bağlama şeması seçildikten ve tüketiciler gruplara ayrıldıktan sonra bir santral monte edilir. İçerir:
otomatik devre kesici ve RCD - ortak;
otomatik cihazlar ve UZO - seçilen gruplar için;
sıfır otobüs ve ana yer otobüsü.
Kalkanda, çekirdeğin işlevi, yalıtımının rengi ile belirlenebilir:
beyaz (bazen kırmızı, siyah veya kahverengi) faza karşılık gelir;
sarı-yeşil - koruyucu toprak.
Kablonun son montajı, kablolama tamamlandıktan sonra gerçekleştirilir.
Kullanılan tel renkleri
Bu ilginç olabilir! Aşağıdaki bağlantıdaki makalede çatı altındaki ışık hakkında bilgi edinin.
Elektrik kablolarının kapalı ve açık tipte montajı
Yeni eve postalamak iki şekilde - açık ve kapalı, ve ikinci seçeneği kullanmak mümkün olmadığında ilk seçenek genellikle seçilir.
Kabloları açın. Duvarların üzerine serilir ve istenirse kablo kanalları ile korunur. Avantajları vardır - her zaman muayene için kullanılabilir. Aynı zamanda, içteki herhangi bir teknik eleman gibi, "gözleri acıtıyor." Bunun istisnası, bir çatı katı veya retro tarzında, bu gibi çözümlerin memnuniyetle karşılandığı odalardır.
Açık montaj ile kablo, braketler ile yüzeye sabitlenir, daha sonra bir kutu ile kaplanır. Soketler ve anahtarlar için göstergeler perforatör veya matkapla yapılır.
Açık kablolama için kablo kanalı (kablo kanalı)
Gizli kablolama. Sıva altı monte edildiğinde, duvarların (kanallar), tellerin döşenmesi ve duvar kaplamasının arkasına saklanması gerekir. Bu yöntem daha güvenilir ve dayanıklıdır, ancak aynı zamanda gelecek değişiklikler için zaman alıcı ve maliyetlidir. Gelecekte duvarları delerken kablolara dokunmamak için ağ yerleşim planını stoklamaya değer.
Evdeki elektrik tesisatı aynı kurallara göre yapılır: Döşeme kesinlikle yatay veya dikey yapılır, başka herhangi bir şekilde izin verilmez. Dirsekler dik açıda yapılır.
Kurulumdan önce, şemaya uygun olarak duvarlar, yatay ve dikey bölümler düzenlenir. Bu, tebeşir veya kömürle bulaşan bir lazer seviyesi veya çekül hattı kullanılarak yapılabilir. Duvar işaretlerinin fotoğrafını çekebilirsiniz. Not, gelecekte bir matkap veya çivi ile kablolara dokunmamaya yardımcı olacaktır.
Duvarların içindeki tellerin düzenini çizmek gereklidir.
Sıva altı montajında, oluklar (duvar yüzeyindeki yivler) bir keski veya öğütücü veya özel bir duvar tutucu ile delinir. Teller oluklara serilir, sabitlenir ve sıva veya alabaster ile maskelenir. Bazen gizli kablolama, flaşta değil, erişim ve kontrol etme kabiliyetini koruyan kaidenin altında gerçekleştirilir.
Ahşap bir evde kablolama
Böyle bir evdeki kablolamanın organizasyonu kendi özelliklerine sahiptir. Duvarlardaki tellerin derinleşmesiyle iç kablolama, ahşap yapılar için yangın olasılığını artırır. Bu nedenle, en güvenli açık seçenektir.
Bir ahşap evde elektrik tesisatı
Düz bir kablo kullanılması tercih edilir; sarkmayı önlemek için teneke veya plastikten yapılmış donanım ile sabitlenir.
Ağ bir araya getirildiğinde ve tüm elemanlar bağlandığında, sağlık kontrol edilir.
Ahşap bir evde kablolama hataları için videoya bakın:
Kurşun zamanı ve bazı eserlerin tahmini maliyeti
Yazlıkdaki "anahtar teslimi" kablolama, 4-6 gün boyunca ortalama olarak gerçekleştirildi. Karmaşık kurulum 18-60 bin rubleye mal olacak, kabloların değiştirilmesi - 15-36 bin ruble.
Özel bir evin zeminini bağlayan elektrikçiler 9-12 bin ruble tutar.
Ahşap bir evde kablolamanın kapsamlı bir şekilde değiştirilmesi 18-29 bin rubleye mal olacak.
Kapıda 4 mm'ye kadar kesitli kablo döşeme - 25-30 ruble. m / n için.
Kapıda 4 mm'den daha fazla bir kesit ile kablo döşeme - 42-55 ruble. m / n
Alçı sıva duvarları - 75-85 ruble. m / n için tuğla - 92-100 ruble. m / p için, beton - 105-112 ruble. m / n için.
Elektrik paneli (sayaç + 3 makineleri) montajı - 980-1100 ruble.
Kurulum (220 volt) ile bir elektrik sayacı bağlama - 665-720 ovmak.
Bir elektrik sayacı (380 volt) bağlanması - 1050-1130 rub.
Açık tavan kablolama ile Loft tarzı iç
Şebekeye bağlanmak için genel kurallar
Elektrik kablo tesisatları, RCD ve elektrikli cihazların montajını takiben. Özel bir evin elektrik teçhizatını devreye almak için, kabul testlerini yürütmek üzere yetkilendirilmiş olan, denetleyici kurumdan bir uzman davet edilir.
Elektrik tesisatının güvenliğini kontrol ettikten sonra, ekipmanın daha fazla kullanılmasına izin veren “bağlantı için kabul yasası” verilir. Bu belgeye dayanarak, enerji tedarik organizasyonu evin sahibi ile bir anlaşma imzalar ve konutu desteğe bağlar.
Kablolamayı videoya bağlamak konusunda açıkça:
Bu ilginç olabilir! Aşağıdaki linkteki makalede ikinci ışık hakkında bilgi edinin.
Sonuç
Modern bir insanın hayatı, elektriğe çok bağımlıdır, elektriksiz bir saat bile, çoğu zaman bitmek bilmez. İşler durur, ritim söner, planlar yerine getirilmez kalır. Hatalı kurulum sadece kısa süreli sistem arızalarına yol açamaz.
2017 yılında Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na göre elektrik arızaları (elektrikli ekipmanların ve ev aletlerinin tasarımı ve işletilmesi için kuralların ihlali nedeniyle), 41374 ev yangınları meydana gelmiştir. Evi ve ailenizi güvenceye almak için önceden birçok şeye dikkat etmelisiniz, ancak yüksek kaliteli elektrik kablolarıyla başlamalısınız.
Evde elektrik tesisatı nasıl yapılır?
Süreç birkaç temel adımdan oluşur:
Döşeme yönteminin seçimi (açık, gizli);
bileşenlerin seçimi;
Yerel elektrik şebekesine bağlanmak için izin alınması
Yeni bir ev örneğini kullanarak, kablolamayı kendiniz nasıl yapacağınızı düşüneceğiz.
Kablolama türünü seçme
Başlangıç yapılacak ilk şey, hattın nasıl kurulacağına karar vermek. Bugüne kadar açık ve gizli kablolama kullanıldı. Açık elektrik tesisatı, tüm bileşen elemanlarının bitmiş duvarların üzerine sabitlenmesidir (yollar özel kablo kanallarına döşenir).
Avantaj şu şekildedir:
hasarlı alan kolayca tamir edilebilir (duvar kağıdını kesmeye, alçı duvarları yok etmeye gerek yok, vb.);
daha basit kurulum ve hazırlık çalışmaları (evde elektrik tesisatı ile duvar yapmanıza gerek yoktur);
yeni şube noktaları eklemek için uygun.
Bu yükleme yönteminin dezavantajları:
Odalar genellikle odanın iç kısmına sığmaz (kablo kanalları çok çekici değildir);
açık kablolama mekanik hasara daha duyarlıdır ve kural olarak daha kısa bir hizmet ömrüne sahiptir.
Evdeki gizli elektrik tesisatı daha popülerdir. Bu seçenek, duvarlarda ve tavanda (oluklar) özel olarak oluşturulmuş olukların yanı sıra, özel bir kaidede plastik altının altında bir asma tavanda tellerin kurulmasını içerir.
avantajı:
Odaların iç kısımlarını manzaralarıyla bozmaz;
yanmaz (ahşap bir ev hariç);
ucuz (elektrik tesisatı döşenmesi açık yöntemle karşılaştırıldığında);
Hasar olasılığı daha azdır;
tüm elemanların yüksek dayanıklılığı.
Dezavantajları şunlardır:
tamir ve işlemin karmaşıklığı (evdeki kabloları değiştirmek veya yeni bir nokta bağlamak için, son işlem malzemesine zarar vermeniz gerekir);
Arıza durumunda, örneğin ev yapımı bir metal detektörü gibi özel cihazlar kullanmazsanız arızaların tam yerini bulmak çok zordur;
daha karmaşık elektrik işleri.
Yine de, son yöntemde seçiminizi durdurmanızı öneriyoruz, çünkü daha dayanıklı ve tüm çizgi çarpıcı değil! Yüksek kaliteli bileşenler seçerken ve evdeki elektrik kablolarının uygun şekilde kurulduğunda, kırılma olasılığı çok küçüktür.
Bir şema oluşturma
Bağlantı şemasını çizmek için öncelikle aşağıdaki öğelerin konumunu özel bir evde belirtmelisiniz:
Güzergahın odaya giriş yeri;
Güçlü ev aletleri (örneğin, çamaşır makinesi, elektrikli buhar kazanı, ocak), çünkü ayrı bir güç hattına ihtiyaç duyar;
prizler, anahtarlar, bağlantı kutuları.
Bir evde elektrikçiler için bir kablolama planı oluştururken aşağıdaki gereksinimler ve öneriler dikkate alınmalıdır:
Teller duvarlar ve tavan boyunca sadece dikey ve yatay olarak geçmelidir. Dönüş doğru açılarda olmalıdır. Özel bir elektrik süpürgesi kullanıyorsanız, zeminde kablolama da yapabilirsiniz.
Kabloları duvar boyunca yerleştiriniz, tavandan 20 cm uzakta olmalıdır, soketlerin ve anahtarların takıldığı yerlere, hatlar kesinlikle aşağıya iner.
Ağ, kapı ve pencere açıklıklarından 10 cm mesafede geçmelidir.
Anahtarlar, kapı kolunun yanından zeminden 80 cm (veya 150 cm) uzaklıkta yapılmalıdır.
Yuvaların montajı zeminden 30 cm uzakta gerçekleştirilirken, prizler mutfak tezgahının 10 cm yukarısına monte edilmelidir.
Anahtarların ve prizlerin yüksek neme sahip odalara (sadece GOST'e göre güvenli bir mesafede) yerleştirilmesi tavsiye edilmez, tüm gerekli unsurları odanın dışına getirmek en iyisidir.
Önerilere göre kendi kablolama projenizi oluşturmaya devam edin.
Örnek olarak, bir konut binasında aşağıdaki kablolardan birini kullanabilirsiniz:
Bu amaçla evinizin planının fotokopisini kullanmak en iyisidir, çünkü bu belgede odaların tam boyutları ve pencerelerin, kapıların, duvarların yerleri gözlenmektedir.
Tasarım şeması tamamlandıktan sonra, işaretleme çalışmasına geçin.
İşaretleme çalışması
İşaretleme çalışmaları, duvarlarda tebeşir ya da kömür ile kablo güzergahının yanı sıra elemanlarının kurulum alanlarını çiziyor. Kablo güzergahını hızlı ve sorunsuz bir şekilde yapmak için tebeşirle (veya kömürde) önceden boyanmış bir ip kullanılması tavsiye edilir. Bu halat, doğru bir şekilde işaretleme kordonu olarak adlandırılır, aşağıdaki fotoğrafta nasıl kullanabileceğinize bakın:
Bölümlerden birini yaratmanız gereken tek şey, ipin bir ucunu orijinal pozisyonuna sabitlemek ve onu son noktaya hafifçe gerdirmektir (böylece renkli ip duvarlara dokunmaz). Bundan sonra, duvar üzerinde bir iz bırakmak için ip çekilmeli ve aniden serbest bırakılmalıdır. Duvarları kablolamada nasıl işaretleyeceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz, ayrı makalemizden yararlanabilirsiniz.
İşaretlemeyi tamamladıktan sonra duvarları özel bir evde fotoğraflamanız tavsiye edilir. Bu, değiştirildiği veya onarıldığı zaman kabloları hızlı bir şekilde bulmanızı sağlayacaktır.
Bileşenlerin seçimi
Bu aşamada, kablo tesisatı kurulumu için planlanan tüm elektrik ürünlerinin seçilmesi gerekmektedir. Malzemeyi seçerken para tasarrufu için gerekli olmadığına dikkatinizi çekiyoruz çünkü düşük kaliteli Çin ürünleri çoğu zaman kazalara (kısa devreye kadar) ve arızalara maruz kalıyor.
Aşağıdaki öğelerdeki seçimi durdurmanızı öneririz (yukarıdaki fotoğrafa bakın):
bağlantı kutuları ve yanıcı olmayan veya kendiliğinden sönen malzemelerin kanalları;
açık prizler ve anahtarlar (düzeltmek daha kolay olurken, ürünlerin maliyeti gizli olanlardan daha düşük bir mertebede);
bakır kablo (servis ömrü bir alüminyum ürününkinden daha uzundur). Ek olarak, bakır iletkenler daha yüksek yüklere dayanabilir. PVA, VVGng veya NYM gibi markaları tercih etmenizi öneririz;
enine kesit, 2.5 mm'den daha az olmayan rozet grubunda yaşamıştır. sq. (bireysel kullanım koşulları için kablo kesitini hesaplamak daha iyi olsa da, ev koşullarına uygun olan 25 A'ya kadar olan akımlara dayanabilir). Aydınlatmayı kurmak için 1,5 mm.kv kesitli bir kablo seçebilirsin, ama güçlü ev aletlerine bağlanmak için daha kalın bir iletken satın almalıyım - 4 mm.kv.
Malzemelerin hesaplanması
Yuvaların, anahtarların, montaj kutularının tam sayısını hesaplamanız gerektiğinin yanı sıra, evdeki tüm elektrik kablolarının döşenmesi için telin uzunluğuna da dikkat etmeniz gerekir.
Marjı olan bir uzunluğa sahip olduğunuzdan emin olun, aksi takdirde çalışma sürecinde, kelimenin tam anlamıyla uç noktaya yeteri kadar 10-15 cm olmadığında sorun ortaya çıkabilir.
Uzunluğu aşağıdaki kurallarla hesaplamanızı öneririz:
kurulum kutuları için kutunun uzunluğuna + derinliğine 5 cm ekleyin;
Armatürlerin montajı için, uzunluğa 10 cm ekleyin (bir akkor lamba kullanılırsa) ve 15 cm (eğer bir floresan lamba kullanılıyorsa);
telleri birbirine bağlamak için her segmentin uzunluğuna 10-15 cm ekleyin.
Ayrı bir makalede elektrik kabloları için kablo miktarının nasıl hesaplanacağını anlattık. Tembel için seçenek - evin alanı 2 ile çarpılır ve bu da ev kablolaması için bir kablo uzunluğuna ihtiyaç duyacaktır.
Ana süreç
Yani, bir şema var, kurucu unsurlar elde edildi, duvarlar hazırlandı. Artık evinizdeki elektrik kablolarının kurulumuna kendi ellerinizle güvenle devam edebilirsiniz.
Çalışmak için aşağıdaki araçlara ihtiyacımız var:
Elmas diskli küçük Bulgar
Tuğla veya beton üzerinde bir taç olan zımba