Yerleşim yerlerinin ve dacha derneklerinin çoğunda, merkezi gaz şebekelerine bağlanmanın bir yolu yoktur veya böyle bir bağlantı pahalıdır. Özel bir ev için bir gaz deposu kurarak banliyö konutlarına gaz temini sorununu çözmek mümkündür. Yakıt depolamak için ekipman seçerken, ürün yelpazesini ve kurulum koşullarını incelerler.
Ekipmanın tanımı ve çalışma prensibi
Bir gaz tutucuya otonom denir önemli miktarda sıvılaştırılmış gazın depolanması için ekipman... Ekipman, bir veya birkaç konteynere ek olarak, düzenleme, dağıtım ve koruma için cihazlar içerir.
Sabit tesisler konteynerlerle donatılmıştır 2300 litreden, yakıt ikmali 1-2 ay için yeterli olduğundan daha küçük cihazlar satın almak karlı değildir.Mobil gaz tutucu bir tank ile donatılabilir 250 litreden itibaren.
Tasarım aşamasında, sitenin gelişimi, iklim koşulları dikkate alınarak tahmini yakıt tüketimi hesaplanır.
Gaz tankları sıvılaştırılmış depolar bütan ve propan karışımı... Metan, mobil silindir tipi kurulumlar için kullanılır. Metan gazı tankları sadece özel CNG dolum istasyonlarında doldurulur.
Özel taşıma ile teslim edilen karışım, gaz tutucunun tankına pompalanarak bırakılır. %15'ten az değil Boş alan. Buharlaşma sırasında üst boş alan bir gaz karışımı ile doldurulur.
Buharlaşma şu durumlarda mümkündür: pozitif sıcaklık... Bu, ısıtma ekipmanı sipariş ederken veya tankı yeraltına gömerken dikkate alınır.
Pompalar vasıtasıyla yakıt boru hattına, ardından tüketen cihazlara girer. Mobil seçenekler benzer bir prensipte çalışır.
Standart ekipman seti
İşlevsel olarak gaz depolama tesisleri bir rezervuar, servis ekipmanı, gaz karışımı hazırlama cihazları ve eve gaz dağıtım araçlarından oluşur.
Kapasite fiberglas olabilir. Teslimatı ve montajı daha kolaydır, ancak fiyatı çelikten daha pahalıdır. Konteynerin üst kısmında boyunkarışımı doldurmak ve çekmek için kullanılır. Yerli üreticiler, kabı düşük sıcaklıklarda ısıtmamak için toprağa gömülmesine izin veren uzun boyunlar yaparlar. Tankı tabana takmak için braketler sağlanmıştır.
İÇİNDE ek ekipmanın bileşimi içerir:
- valfler - karışımı pompalamak ve geri çekmek için emniyet valfleri;
- gaz artık kontrol sensörü;
- doğru ayar için basınç göstergesi;
- boru hattındaki basıncı azaltan bir redüktör;
- birikmiş kondensi toplamak ve boşaltmak için cihaz.
Bazı model ve çalışma koşullarının özellikleri, evaporatör tanklarının kurulumunu gerektirir.
Gaz tankı çeşitleri
Üretilen ürün yelpazesi, herhangi bir tesisin gazlaştırılması için bir gaz tankı seçmenize olanak tanır. Tüketici için geometrik boyutlar, uzayda yönelim ve kurulum yeri gereksinimi önemlidir.
Sabit ve mobil
Mobil gaz tankları yeri kamyon şasisi üzerinde, römorklar veya yarı römorklar.Bu tür tesisler, inşaatı tamamlanmamış endüstriyel tesislerde, yazlık evlerde, özel evlerde, sabit modellerin montajı pratik olmadığında talep edilmektedir.
Yeraltı ve yer üstü
Küçük evlerin gaz temini için zemin tesisatları seçilir.
Benzin deposunun uzun süre kullanılması gerekiyorsa, yer altı tesisat tipi seçilir.
Yatay ve dikey
Tankın uzaydaki yönü, dikey veya yatay.
Dikey modeller az yer kaplar, bu nedenle genellikle yüzeye yerleştirilirler. Bu tür tanklardaki buharlaşma "aynasının" alanı, soğuk havalarda yeterli miktarda gaz karışımının elde edilmesine izin vermez. Sorun, elektrikli ısıtıcılar veya ek buharlaştırıcılar takılarak çözülür. Her iki seçenek de ekipman, kurulum, devreye alma ve çalıştırma maliyetlerini artırır. seçmeniz önerilir sadece nadir donların olduğu güney bölgelerde gaz temini için dikey kurulumlar.
Gaz depolama sisteminin türüne göre sabit ve değişken hacimli gaz tankları... İlkinde, yakıt tüketildikçe kademeli olarak azalan yüksek bir basınç korunur. İkinci tip tanklarda, gaz hacmi değiştiğinde dikey olarak hareket eden bir piston veya bir çan vardır.
Yükleme prosedürü
Kurulum gerçekleştirilir pek çok aşama:
- proje hazırlama;
- ekipman seçimi ve satın alınması;
- Kurulum;
- görevlendirmek.
Denetim makamlarına kayıt tank hacmi 100 litreden fazla ise, girişimcilerin ve tüzel kişilerin gaz tankları tabidir.
Gaz tankı montajı bireysel bir sitede kayıt olmadan ceza öngörmüyor, ancak mevzuat her an değişebilir, bu nedenle tüm nüanslara uymanız önerilir.
Ekipman tasarımı ve satın alınması
Bir proje hazırlamak için çok sayıda izin alırlar veya uzman bir kuruluşun çalışmalarını emanet ederler. Projede, tankın yerini, hacmini, boru hattının güzergahını tüm boyutları ve dönüşleri ile belirtmeniz gerekiyor.
Ekipman büyük şirketlerde satın alınır - daha ucuz ekipmana ve daha uzun bir garantiye sahiptirler.
Hacim hesaplama
Ortalamada gaz tüketimi mevsimi, sokak sıcaklığını, gaz deposu tipini, bağlı tüketicilerin gücünü etkiler.
Uzun yıllara dayanan analizlere göre gaz tüketimi 1m² ev alanını ısıtmak için dır-dir yılda 25 litre Orta Şerit için. Bir gaz sobası ve bir su ısıtıcısının çalışması için% 10'luk bir marj sağlanır. Doğru çalışma için rezervuarın yaklaşık %15'i doldurulmamış.
Basit hesaplamalar yaptıktan sonra, ilk olarak şunu söyleyebiliriz: 100 m²için depolamaya ihtiyacınız var 3200 litre, yılda bir kez yakıt ikmali yapmayı planlıyorsanız. İlk yatırımdan tasarruf etmek için daha küçük hacimli bir konteyner satın alabilir ve yılda 2 kez yakıt ikmali yapabilirsiniz.
Hesaplamalar yaklaşıktır, kesin rakamlar yerel ekipman tedarikçilerinden alınacaktır.
Sitede konaklama
Bir yer seçerken, dikkate alın SNiP gereksinimleri ve yangın güvenliği kuralları:
- yakıt ikmali için ekipmana giriş sert bir yüzeyle yapılmalıdır;
- ekipmanın temeli, 160 mm kalınlığında betonarme plakalar veya betonarme olabilir;
- açık su kütlelerine olan mesafe 50 m'den az olamaz;
- 10 m³'lük bir tank hacmi için komşu sitedeki binalara olan mesafe 10 m'den az değildir;
Yeraltı depolama tesislerinin üzerine müştemilat yapılması ve sulamaya imkan veren çimlerin kırılması yasaktır.
Kurulum özellikleri
Gaz tankları için kurulum kuralları Kurallar, Yangın Güvenliği Kuralları, SNiP'de belirtilmiştir.
Talimatları incelemek ve takip etmek zordur, ayarlama ve bakım için pahalı bir alet gereklidir, bu nedenle sonuca varılması tavsiye edilir. uzman bir kuruluşla bir anlaşma.
Kurulum sırasında şunlara dikkat ettiğinizden emin olun: birkaç nokta:
- tankın tabana zorunlu olarak sabitlenmesi;
- dış sistemler, kuvvetli rüzgar rüzgarlarından devrilmeyi ve deformasyonu önlemek için dikkatlice güçlendirilir;
- boru hatları en az 15 metre derinlikte ve %1'den fazla olmayan bir eğimde kurulur;
- yoğuşma toplayıcısını temizleme imkanı sağlamak;
- tankın üst noktası yer seviyesinden en az 600 mm aşağıda derinleşir;
- kapatma, emniyet ve kontrol vanaları zemin üzerine monte edilmiştir.
Kurulum ve devreye almanın tamamlanmasından sonra, bir sözleşme imzalanır. garanti ve periyodik bakım.
Gaz deposu doldurma
Depoyu doldurmak için en uygun süre periyot olarak kabul edilir. şubattan temmuza kadar. Gaz tüketimi azalır ve yakıt ikmali hizmetleri daha ucuzdur. Unutulmamalıdır ki gaz karışımının bileşimi kış veya yaz olabilir. İlkinde, hidrokarbonların uçuculuk derecesi daha yüksektir. Gaz esas olarak ısıtma için gerekliyse, yemek pişirmek içinse kış LPG'si seçilir - yaz LPG'si.
olduğunda yakıt ikmali yapılmalıdır. %25-30 yakıt... İlk olarak, ne kadar pompalanacağını anlamak için sayaç okumalarını düzeltmeniz gerekir. İşlem yarım saatten bir saate kadar sürer. Bu süreyi sağlamak önemli site güvenliği - yangın veya gaz patlaması riskini ortadan kaldırın.
Gaz tedarikçileriyle iletişim kurun bu tür işleri yürütmek için bir lisans.
Yakıt doldururken aşağıdakilere uyun kurallar:
- En azından olmalı %15 boş alan.
- Prosedür sadece şurada gerçekleştirilir: Günışığı saatleri.
- Gaz sağlayan makine emniyete alınmalıdır ahşap tekerlek takozları... Hortum tapaları sadece açılabilir motor kapalıyken.
- Boşaltma hortumu el aletine takılıdır özel kelepçeler. Doğaçlama araçlar kullanılamaz.
- Deneyimli yakıt ikmali yapan kişiler sürece katılmalıdır. özel giysiler... En az iki tane olmalı.
Ekonomik göstergelerin karşılaştırılması
Gaz dağıtım şebekelerine bağlantı, gaz tanklarının montajı veya elektrikli ısıtma arasında seçim yapma dikkate almak:
- gerekli ekipman ve kurulum işinin maliyeti;
- enerji maliyetleri;
- bakım ve onarım maliyetleri.
en elektrik için düşük bağlantı maliyeti... 2-3 destek takmak, kendinden destekli bir yalıtımlı tel ve bunun için süspansiyon satın almak yeterlidir. Tüm malzemeler, sütunların montajı ve montajı maliyetli olacaktır. 15-20 bin ruble.
Ücret gaz kaynağı sokak dağıtım ağına olan mesafeye bağlıdır ve maliyeti olabilir birkaç yüz bin rubleden.
2500 litre için gaz tankları tam kurulum dağıtımı ile 150 bin ruble üreticiye ve bölgeye bağlı olarak.
elektrik fiyatı bölgeye ve kırsal alanlar için azaltma faktörlerine bağlıdır. Kışın ortalama tüketim 10 m² için 1 kWh alan.
Enerji verimliliği 1 kW elektrik dır-dir 0.1 kg sıvılaştırılmış gaz.
Ortalama olarak, 1 kW yaklaşık 5 rubleye mal oluyor ve 1 litre gaz 24 ruble (0,1 kg 2,4), bu da yaklaşık olarak 2 kat daha az.
Yaklaşık ekipman ve işletme maliyetinin hesaplanması önerilir. Birkaç yıl içinde ve bundan sonra bir gaz tankı kurmanın fizibilitesine karar verin.