Şimdi bir şalt sistemini düşünün - su ısıtmalı bir zemin için bir kolektör veya başka bir şekilde bir ısıtma tarağı.
Hidrolik direnç, tüm zeminin uzun bir boruda bırakılmasına izin vermez. Bu nedenle, tüm sıcak zemin, optimal uzunluktaki ayrı dallara ayrılmıştır. Tüm bu dallar toplayıcıya bağlanır.
Yani, dağıtım manifoldu, soğutucuyu su-ısıtılmış bir zeminin dallarına dağıtmak için tasarlanmıştır.
Bir kollektör, hangi ısıtma sisteminin kurulduğuna bağlı olarak diğer boru hatlarını bağlamak için çıkışları olan bir borudur.
Her iki tarafta toplayıcılarda harici veya dahili dişler bulunur. Kollektörler farklı sayıda devrededir: iki veya daha fazla.
Besleme manifoldunda (bir kural olarak, üstte), soğutucu madde beslenir, daha sonra ısıtılmış zeminin ilmekleri boyunca dağıtılır. Daha sonra, ısıtılmış zeminin menteşelerinden gelen soğutma sıvısı, tekrar ısıtıldığı ve besleme manifolduna yeniden girdiği, kazana gönderildiği bir dönüş manifoldunda toplanır.
Koleksiyoncuların tamamı farklı olur, fiyat da komple bir sete bağlıdır. Aşağıda tartışılan kollektörlere farklı donanımlar eklenmiştir.
Kollektör dolaplarına montaj için kollektörler özel ataşmanlara sahiptir.
Şimdi farklı koleksiyoncular düşünün.
1. En basit “ekipman” - euro'lar için çıktılar ve başka hiçbir şey:
Bu en kolay seçenek - ilgili boruları bağlamak için dahili ve harici dişlere sahip geleneksel bir boru. Böyle bir toplayıcı su temin sistemi için satın alınabilir, ancak sıcak zemin için daha fazla şey satın almanız gerekecektir.
2. Çinli kollektörler, devrelerin borularını bağlamak için ayar ve çıkışlar için valfleri olan çıkışlara sahiptir (yani vanalar doğrudan çıkışlardadır):
Mağazalarda sıklıkla bulunurlar. Temel olarak, bunlar Çin'de yapılan koleksiyoncular. Genelde, oldukça verimli, tek sorun - bilyalı vanalarda, su sapın altından akmaya başlar. Bu, musluğun düşük kalitesinden değil, suyun kalitesinden kaynaklanmaktadır. Onarım çok basit ve ucuzdur - O-ringlerin değiştirilmesi.
Bu modellerde, sıcaklığı otomatik olarak ayarlamak için hiçbir uzantı kurulmamalıdır. Buna ek olarak, akış ve dönüş manifoldları arasındaki orta mesafe, Avrupa standartlarına uymaz ve daha sonra, çeşitli adaptörleri kullanan çeşitli hileler olmaksızın batma modülünü (Avrupa anlamında) bağlayamazsınız. Bu tür bir kolektör, sıcak zeminin hatlarının aynı uzunlukta olduğu ve otomasyonun kurulmaması gereken küçük evler için uygundur.
3. Daha pahalı seçenek toplayıcı:
Burada küresel vana yoktur, ancak ayar vanaları ve metal plastik borular için bağlantı parçaları vardır. Valflerde, oda termostatlarından çalışacak, vanaları açıp kapatacak ve böylece devredeki soğutucu miktarını ayarlayabilecek servoları koyabilirsiniz. Armatürler ayrıca farklı bir şekilde eurocones olarak adlandırılır ve aşağıda fotoğrafın yakın çekiminde gösterilen üç parçadan oluşur:
Sağda ortada uygun bir eurocone var - solda bir kesim ile bir sıkıştırma halkası - bir kapak somunu. Fotoğrafta açıkça görülebileceği gibi, eurocone üzerinde de (siyah olanlar) sızdırmazlık halkaları bulunmaktadır. Tüm bunlarla ne yapacağız, koleksiyoncuya yükleme hakkındaki makalede anlayacağız.
4. Her zaman aynı uzunlukta kontur yapmak mümkün değildir, fark önemli olabilir. Manuel olarak ayarlamak bir sorun olacaktır. Daha sonra, dağıtım makinesinde (portakalta daire içine alınmış) akış ölçerler bulunan kollektörler almak daha iyidir, zıt tarafta servo sürücüler (mavi başlı “mantarlar”) vardır:
Akış ölçerde, her bir devreyi, akış uzunluğuna bakılmaksızın, soğutucu akışından ayarlayacaksınız, akış aynı olacaktır.
Genel olarak, aşağıdakileri birleştirebilirsiniz: akış ölçüm cihazları ile birlikte satın alma ve geri dönüş - herhangi bir servo tahriki olmaksızın manuel ayar için sadece valflerle.
Bazen dönüş başlığı üstte monte edilir ve alt kısımdaki sunucu doğru DEĞİLDİR! Diğer bir deyişle, sistem, elbette, tedarik manifoldu geri dönüşün altında yer aldığında çalışacaktır, çünkü ısı, beslemenin bir kısmı geri dönüşü ısıtır.
Uyarı! Aşağıdakiler farklı konfigürasyon koleksiyonerleridir. Sıcak bir zemin için aşağıdakileri ayarlayın: akış metre, tersinin üzerinde bulunması gereken besleme manifolduna yerleştirilir.
Yani, daha fazla koleksiyoncu örneği.
Karıştırma ünitesi ile manifoldu:
Kollektörlerin kendisi paslanmaz çeliktir. 1 inç için girişler; yarı-inç (ısı yalıtımlı bir su zemininin bir ilmek bağlantısı için) ayrılması.
Dengeleme vanaları dönüş manifolduna entegre edilmiştir ve servo tahrikli mikrometrik vanalar besleme manifolduna entegre edilmiştir.
Bir havalandırma da var. Drenaj vanaları doldurun. Giriş ve çıkıştaki sıcaklık farkını izleyebilen termometreler ve buna göre, ılık su tabanının etkinliğini yargılamak için. İki yönlü balans vanası. Sanırım sirkülasyon pompasını hiçbir şeyle karıştırmayacaksın. Sirkülasyon pompası sadece karıştırma ünitelerine yerleştirilir.
Başka bir koleksiyoncu:
Bir önceki koleksiyoncuda göz önünde bulundurulduğu gibi, aynı zamanda bir nedenle fotoğrafta ayrı olan bir termostat da vardır (solda yukarıda bir musluktan veya mikserden bir vanaya benzeyen beyaz bir "gizmo" bulunur), ancak uygun yerlerine katılır.
Su ısıtmalı zeminin döşenmesi ile ilgili bölümde ayrı bir eşya olduğu için bu, apartman dairesinde ısıtmalı bir zemine konur:
Herkesin hazır bir toplayıcı satın alma şansı yok, ama bu korkutucu değil çünkü bir polipropilen boru ve polipropilen kaplin parçalarını bir araya getirerek kendiniz yapabilirsiniz:
Üstte, toplayıcı Mayevsky vinci ile (solda, biraz mavi gözle). Cihaz ve iş ile bunlar metalden farklı değildir, sadece malzeme. Çıkışlar aynı zamanda polipropilenden olduğu için, borular - polipropilen - ya lehimlenir ya da parlama somunları ile kuplajlara lehimlenir ve zaten bu bağlantılara ihtiyacımız olan şeyleri ekleriz.
Aşağıdaki fotoğrafta, koleksiyoncu, 1 inç (25 mm) iplikle Danimarka'da üretilmiştir ve çıkışlar ya yarım inç veya üç çeyrek olabilir:
Bu tür kollektörlerin kalitesi iyidir ve hidrolik dirençleri azaltmak için büyük bir sistem uzunluğuna, çok sayıda ilmik ile kurulmalıdır.
Aslında, model ve konfigürasyondan bağımsız olarak, tüm kollektörler aynı prensipte çalışır ve yerden ısıtma için toplayıcılar, radyatör ısıtma sistemlerinde kullanılan kollektörlerden farklı değildir.
Burada sadece, yerden ısıtma borusunu toplayıcılara bağlamak için çapların farklı olabileceğini eklemek gerekir: 16, 18 ve 20 mm. Ancak özel yapımda 16 mm'den daha büyük çaplı kullanılması tavsiye edilmez.
Tüm elemanlar kolayca tanınabilir olduğundan, çizim yaparak toplayıcıya neyin dahil olduğunu anlamak kolaydır:
1, 2 - koleksiyoncular; 3 - hava menfezini bağlamak için adaptör; 4 - tahliye vanası; 5 - otomatik hava deliği; 6 - kapama valfi; 7 - kollektörün montajı için braket; 8 - eurocone
Bağlantılı borulara sahip bir toplanmış toplayıcı (seçenek olarak) şöyle görünür:
Peki, tüm bu "çiftlik" bir kollektör dolabına yerleştirilebilir:
Bu dolaplar terbiyeli olarak iyi olduğundan, duvarda bir niş kullanabilirsiniz. Kollektör dolabı ile birlikte şöyle görünür:
Servolar hakkında biraz konuşalım - çünkü onlar koleksiyonculara yerleştiriliyorlar.
Servolar ne için?
Bu otomatik düzenlemenin bir öğesidir. Her bir vanaya ve termostatın kumandasına monte edilmiştir:
- her döngüyü açar veya kapatır.
Aynı odada bir yerden ısıtma borusunun birkaç kontürü varsa, bir termostat burada çeşitli devreleri kontrol edecektir (yani, termostat odaya tek başına yerleştirilir - gerekirse, sıcaklık kontrolü).
Servolar, sıcak bir zeminin ters kolektörüne yerleştirilir (radyatörün ısıtılmasından farklı olarak, servolar servo manifoldun üzerine monte edilmelidir).
Servolar hakkında daha fazla bilgi için, bunların nasıl seçileceği de dahil, yerden ısıtma için yardımcı ekipman hakkındaki makaleye bakınız.
Ve debimetreler dengeleme hakkında birkaç kelime. Bu cihaz şöyle görünüyor:
Akış ölçer, borudaki koşullu geçişi düzenleyen bir flanşa sahip bir gövdeye sahiptir (fotoğrafta, tabandan bir mantar gibi, kırmızı bir şey gibi). Üstünde, akışkanın akışını gözlemlediğimiz bir mezuniyet penceresi vardır. Akış, bir ayar halkasıyla (beyaz kapağın altındaki siyah halka) düzenlenir.
Her bir döngü için bir iplik vasıtasıyla toplayıcıya vidalanır:
Cihaz, sıcak bir katın her bir döngüsünden soğutucu akışkanın düzgün geçişini ayarlamayı mümkün kılar. Çok kullanışlı şey, farklı uzunluklarda çok sayıda döngü olduğunda, bu fark önemlidir. Gerçek şu ki, kısa döngülerdeki hidrolik direnç daha azdır ve soğutucu kısa döngülerden geçmeye meyillidir (her şey sadece insanlarınki gibi: akıllı yokuş yukarı gitmeyecek :)). İlmeklerin eşit bir şekilde ısınması için, kısa ilmeklerin girişini kapatan akış ölçerler monte edilir ve bunun tersi, uzun döngünün girişi daha geniş olur. Valfleri kullanarak her döngüde soğutucu akışını manuel olarak ayarladığımız manuel ayarlamalı kollektörler vardır. İşte akış ölçerleri ve bizi bu işten kurtar.
Tabii ki, koleksiyoncu çoğunlukla finansal imkanlarla seçilir. Bununla birlikte, herhangi bir şeye bakılmaksızın gözlemlenmesi gereken bir parametre vardır: bu, toplayıcıdaki çıkışların sayısıdır. Elbette, toplayıcıya bağlanması gereken borunun ilmek sayısına bağlıdır. Bağlı ilmeklerin sayısı ve borunun uzunluğu nasıl hesaplanır, hala bir sıcak su tabanının hesaplanması ile ilgili makalelerde. Ama burada biraz söyleyeceğim.
Mutlak doğrulukta döngü sayısını hesaplamak her zaman mümkün değildir. Birincisi, alan açısından aradaki boşluk farkı nedeniyle: bazı odalarda iki ilmek yapmanız gerekebilir... Yaklaşık olarak hesaplama: odanın alanını 6,5 m / p ile çarpın. 1 m2'ye kadar borular. Elde edilen değer, körfedeki borunun muhtemel uzunlukları ile karşılaştırılır; Körfezden fazla miktarda boru kalmaması için iki ilmek yapmak daha uygun olur.
Bir toplayıcıyı bir kez daha devralmak ve daha sonra eklemek için bir tane daha vurmak daha iyidir.
(eğer her şeyin ne olduğunu anlamıyorsanız, sadece doğru yerde okuyun, sizi buraya geri döneceğim)
Yerden ısıtma için kolektör nasıl seçilir? Kural olarak, manuel olarak ayarlanabilen bir kollektör ve kendi kendini ayarlayan bir kollektör arasında seçim yapmakla ilgilidir.
İki yol vardır: 1) tamamen manuel ayarlı ekipmanı seçin; 2) Ev sahibinin ömrünü kolaylaştıran farklı "çan ve ıslık" ekipmanı, - ısıtmalı zeminin çalışmasının otomatik olarak düzenlenmesi için cihazlar.
Birinci düzenlemede ayar, toplayıcı çıkışlarındaki vanaların elle açılması veya kapatılmasıyla gerçekleştirilir. Eğer bu sadece bir ısıtmalı zemin sistemi (radyatörlerle birleştirilmemiş olması anlamında) ve aynı uzunluktaki tüm devrelerse, böyle bir toplayıcı yeterlidir.
Diğer durumlarda, akış sensörleri ve servo kurma yeteneği olan bir kollektör satın almak daha iyidir.
Şimdi koleksiyoncuların üreticileri hakkında. Rus toplayıcılar paslanmaz çelikten yapılmış, tüm “çan ve ıslıklara” sahipler (kanal sensörleri, akış ölçerler, servo sürücüler için yuvalar). Demirli metalden de olsa, Avrupa hakkında da aynı şey söylenebilir, fakat aynı zamanda otomasyona da sahiptirler. Şu an için, Çin kollektörleri sadece manuel ayarlıdır (pompa ve üç yollu vana ile birlikte, güvenli bir şekilde koyarsanız, çanak ve ıslıklara ihtiyaç duymazsanız).
Eğer belirli üreticiler hakkında konuşursak, o zaman çok iyi Rehau toplayıcıları vardır, her şey boruları bağlama kolaylığı için düşünülür, örneğin, kollektörler kendileri dengelenir, böylece akış ve geri dönüş akışı birbiriyle çakışmaz:
Tabii ki, evinizde bir su ısıtmalı zemin için bir toplayıcı seçmek için karar verirsiniz. En ucuzdan seçmenin, gerekli cihazları tekrar satın almanız gerektiğini anlamanız yeterlidir.
Isıtmalı zeminin döşenmesi çok pahalı bir şeydir, çünkü sadece zemine gömülmüş ısıtma devrelerine değil, aynı zamanda ısıtma sisteminin normal çalışmasını sağlamak için ek ekipmana da para harcamalısınız. Bu tür ekipmanlar manifoldları, pompaları, vanaları ve sensörleri içerir. Bu yazıda, sıcak bir zemin için bir kollektörün nasıl bağımsız bir şekilde toplanacağının paradan nasıl tasarruf edildiğini anlatacağız.
Toplayıcı - soğutma sıvısını kontrol etmenizi sağlayan bir parça set: paralel ısıtma halkalarından sıvı karıştırın ve dağıtın. Büyük kesit ve düşük hız, kazandan sağlanan sıcak soğutucunun ve ısıtma borularından gelen sıcak suyun karıştırılmasını mümkün kılar, bu da soğutma sıvısı sıcaklığını istenen değerlere eşitlemeyi mümkün kılar.
Geri dönüş akışını (zemindeki devrelerden gelen soğutulmuş su) ve sıcak suyu istenen sıcaklığa uygun şekilde karıştırmak için, sistemlere çeşitli sensörler takılır: su sıcaklık sensörü, dış ortam ısı sensörü ve sistemin içindeki basıncı ölçen bir sensör. Sensörler, soğutucuyu karıştıran vanalara bilgi sağlar. Bir pompa ve özel bir sensör ile ısıtmalı zemin toplayıcı sistemdeki basıncı izleyebilir.
İşletim prensibini ve bu sistemin gerekliliğini daha iyi anlamak için, aşağıdaki örneğe dikkat edin: ev, kazan zemin ısıtma sistemine, ısıtma radyatörlerine ve bir duşa bağlıdır. Duş, yaklaşık 70 ° C'lik bir sıcaklıkta sıcak su gerektirir, ısıtma radyatörleri 75 ° C'lik bir sıcaklıkta bir soğutucuya ihtiyaç duyar ve zemin ısısının 30 ° C'lik hijyen standardını geçmemesi için sadece 50 ° C'lik yerden ısıtma gereklidir.
Gördüğünüz gibi, tüm ılık su tüketicilerini doğrudan kazana bağlamak imkansızdır, bu nedenle sistem için suyu soğutacak ılık su tabanı için bir toplayıcıya ihtiyaç vardır, buna ek olarak, uzun devrenin normal çalışması için, pompanın sağladığı ek basınca ihtiyaç vardır. Ayrıca bkz.: "Isıtmalı zeminin bağlanması için en uygun şema - doğru seçimi yaparız."
Karıştırma ünitesinin stabil çalışması için ihtiyacınız olacak:
Toplamda, ısıtılmış zemin için manifold tertibatına monte edilen iki tip karıştırma vanası vardır: iki yönlü ve üç yollu bir valf. Çalışmaları ilkesine göre farklılık gösterirler, ki bu daha ayrıntılı olarak bahsedilmeye değerdir.
İki yönlü bir vana nasıl yapılır:
Gördüğünüz gibi, iki yönlü valfın çalışması sıcak su akışını kontrol etmek iken, geri dönüş akışı sabit bir akışdır. Bu valf, düzgün bir zemin ısıtmasını sağlayan düşük bir akış kapasitesine sahiptir. Isıtılan zemini döşeyeceğiniz oda 200 metrekareden daha az ise, bu özel karıştırma vanasını güvenle kullanabilirsiniz.
Bir sindirim yapmak ve tavsiye vermek gereklidir: bir ısıtmalı zemin için bir dağıtım manifolduna bir karıştırma vanası bağlarken, bu, valf arızalı olduğunda gelecekte bir değiştirme yapmasını mümkün kılacak ayrılabilir bir kaplin üzerinden kurulmalıdır.
Üç yollu vana çalışması:
Böyle bir valf, örneğin, birçok ısıtma devresinin aynı anda kullanıldığı büyük ısıtma sistemleri için idealdir. Yerden ısıtma için kolektör grubu, su sıcaklığını otomatik olarak ayarlayabiliyorsa da önerilmektedir. Sistemin otomatik çalışması için, hava ve sıcaklık sensörleri tarafından kontrol edilen vanaya servo aktüatörler monte edilir.
Üç yollu vananın iki dezavantajı vardır:
Her şeyden önce, hava sensörleri hakkında konuşun. Evinizin penceresinin dışındaki sıcaklığa bağlı olarak, soğutucunun sıcaklığını ayarlamanıza izin verir. Bunu kendiniz yapabilirdiniz, ancak buzlar beklenmedik bir şekilde gelir, örneğin, uyurken, bu yüzden sabahları çok soğuk olabilir, bu durumda hava sensörleri donmaya izin vermez.
Hava sensörleri, genellikle, evdeki sıcaklık gerektiğinden daha düşükse, valfı 1/20 oranında yer değiştiren termal sensörler ile monte edilir.
Isıtma sistemi için tüm parçaları seçerek, gruba ilerleyebilirsiniz. Mikserin harici veya dahili bir dolap içine monte edilmesi mümkündür, ancak harici dolaplara sadece 16 cm genişlikte bir sistemin takılabileceğini unutmayın.
Sıcak bir katın kollektörünün planı fotoğrafta gösterilmiştir. Dikkatlice okuyun ve sisteminizi bu şemaya göre oluşturun.
Sonuç
Bir kollektör, bir evde bir ısıtma sistemi düzenlemek için gerekli bir şeydir, sadece fiyat sizi korkutabilir, ancak bir kolektöre ısıtılmış bir tabanın bağlanması, ısıtma suyu için enerji maliyetlerini önemli ölçüde azaltacaktır.
Su yerden ısıtma organizasyonu - etkinlik ucuz değildir. Yüzey ısıtmanın tüm avantajlarını gerçekleştirmek için, ev sahibi, boruların büyük çekimlerini, kurulumlarını ve çimento şapı kurulumunu satın alma maliyetini karşılamalıdır. Bu konuda para biriktiremeyeceksiniz, ancak en pahalı sistem düğümünü - sıcak bir zemin için bir kollektör - kendi ellerinizle birleştirmek mümkün. Ev yapımı dağıtım taraklarına yönelik seçeneklere bakalım ve bağımsız olarak nasıl yapılabileceğini görelim.
Isıtma ekipmanının fiyatından tasarruf etmek ve koleksiyoncu düğümünü kendiniz yapmak için, fabrikada üretilen ürünlerin nelerden oluştuğunu anlamanız gerekir. Kit aşağıdaki parçaları içerir:
Referans için. Dönüş hattında rotametreli kollektör üniteleri vardır, vanalar - termostatlar akışı düzenler. Düzeni değiştirmek ısıtma devrelerinin çalışmasını etkilemez.
Bir tarak satın alarak bütçeye ve bağlantı şemasına bağlı olarak bütünlüğü değiştirebilirsiniz. Örneğin, rotametreler olmadan bir distribütör alın, iki yerine 1 termometre koyun veya kontrol kabinine bir düğüm yerleştirin.
Fabrika kitleri, yerden ısıtma için kolektörün kendi ellerinizle kolay ve hızlı bir şekilde monte edilebileceği şekilde yapılır. Kendiniz için yargıç: dağıtım elemanları zaten monte edilmiş, sadece ısıtma devrelerine bağlanmış ve yardımcı parçaları şemaya göre yerleştirmelidirler. Doğru şekilde nasıl yapılır, aşağıdaki videoya bakın:
Pirinç ve çelik ürünlere ek olarak, fotoğrafta gösterildiği gibi plastik bölümlerden yapılmış tarak çeşitleri de bulunmaktadır. Bunların montajı da benzer şekilde yapılır, belki de sıkma sırasında daha büyük dikkatle. Suyu boşaltmak ve boruları bağlamak için gruplar üzerindeki ana dişli bağlantıların, neredeyse her yerde lastik contalar temin edilmiş keten veya FUM bant ile ambalajlanması gerekmediğini unutmayın.
Kurulum kiti ile plastik dağıtıcılar
Birçok usta - su tesisatçıları, yerden ısıtma için toplayıcının ayrılmaz bir parçası olarak düşünürler, ancak bunlar ayrı işlevler yerine getiren 2 farklı elemandır. Tarak görevi, soğutma suyunu konturlar boyunca dağıtmaktır ve karıştırma ünitesi, sıcaklığını en fazla 55 ° C ile 35-45 ° C arasında sınırlamaktır. Aşağıda gösterilen toplayıcı bağlantı şeması, aşağıdaki algoritmaya göre çalışır:
Not. Kolektör termostatları servo sürücüler tarafından kontrol ediliyorsa, karıştırma ünitesine bir baypas ve bypass vanası eklenir. Amaç, bir sebepten dolayı servoların tüm devrelerin aniden bloke edilmesi durumunda küçük bir daire içinde dolaşımı organize etmektir.
İyi haber, araçlarıyla sınırlı derecede sınırlı olan, ancak ısıtmalı zeminlerle ısıtılmak isteyen kişiler içindir: İki veya üç yollu bir pompanın pompa ile kurulması her zaman gerekli değildir. Sistemin maliyetini azaltmak için, mikserin satın alınmasından kaçınmak, iki şekilde:
Derhal, ilk seçeneğin tüm kanunları ile çeliştiğini ve oldukça başarılı bir şekilde uygulanmasına rağmen, doğru olarak kabul edilemeyeceğine dikkat çekiyoruz. Alt satır şu şekildedir: Duvar tipi yüksek teknolojili gaz kazanları, verilen suyun sıcaklığını 40-50 ° C arasında tutabilir, bu da ısıtılmış zemin için kabul edilebilir. Ama 3 olumsuz nokta var:
Konsey. Geçiş dönemlerinde ısıdan rahatsızlık duymak için, özel bir evin odalarına geleneksel radyatörlerin yerleştirilmesi ve yerden ısıtmanın güçlü bir soğuk geçme ile bağlanması gerekir.
RTL tipi termostatik kafalar, iki yollu bir vana prensibi ile çalışırlar, sadece her bir devrede dururlar ve uzaktan algılayıcılarla donatılmamışlardır. Su sıcaklığındaki bir değişikliğe tepki veren bir termoelement başın içindedir ve 45-55 ° C'nin üzerinde (ayarlamaya bağlı olarak) ısıtıldığında kontur boyunca akışı bloke eder. Aynı zamanda, tarak doğrudan her tür yakıtla çalışan bir ısı kaynağına bağlanır - ahşap, dizel veya peletler.
Önemli bir durum. Sıcak zeminlerin normal çalışması için, RTL termal kafaları tarafından kontrol edilen, her devrenin uzunluğu 60 m'yi geçmemelidir Bu tür ısıtma ve doğru kolektör montaj şemaları hakkında daha fazla bilgi için ayrı bir talimatta ve bir sonraki videoda açıklanmıştır:
Polipropilen armatürlerden kaynaklı distribütör, aklınıza gelebilecek sıcak su tabanı için en ucuz kolektördür. Birkaç dezavantajı var:
Sonuç. Bir kazan dairesine monte edilmesi planlandığında bir SPR tarağı yapmak mantıklıdır ve musluk sayısı 3-5 devre için tasarlanmıştır, aksi halde tasarım çok hantal olacaktır. Boyutlar, sadece 2 bağlantı için manifoldun gösterildiği fotoğraf tarafından değerlendirilebilir, üçüncü şube ise ana hattı kazana bağlamak içindir.
Çalışmak için, çapı 32 mm ve muslukların sayısı için aynı tees olan en fazla 2 m PPR boruya ihtiyacınız olacaktır. Buna ek olarak, transparan dişli bağlantı elemanları polipropilen - metal, küresel vanalar ve düz radyatör vanaları dengeleme için kullanılmaktadır. Isıtma devreleri için sıcak zeminlerin toplanması, talimatları takip eder:
Konsey. Kaynak bağlantıları birbirine yakınsa, aksi takdirde tasarım hayal edilemez boyutlara ulaşacak ve göze çarpmayacak gibi görünecektir.
Ana kaynak işlemi yapıldığında, muslukları ve radyatör valflerini kaplinlere sabitlemeye ve otomatik hava dağıtıcısını değiştirmeye devam eder. Videoda montaj sitesinin ayrıntıları açıkça gösterildi:
Polipropilen yerine metal rakorlar kullanılıyorsa, yapının büyüklüğünü hafifçe azaltmak ve lehim demiri olmadan yapmak mümkün olacaktır. Ama burada bir boru anahtarı almak için korkunç olan ucuz ince duvarlı tees şeklinde başka bir sualtı taşından beklersiniz - zayıf kaliteli malzeme çatlayabilir. İyi bir aksesuar satın alırsanız, ürünün toplam fiyatı fabrikada toplayıcıya yaklaşacaktır, ancak tasarruflar hala devam edecektir.
İmalat için, fotoğrafta gösterilen iyi pirinçten gelen iç / dış lastikleri ve düşük saplı ve kelebek saplı küresel vanaları seçmek gerekir. Aynı radyatör vanaları tarakın ikinci bölümüne gider. Montaj teknolojisi basittir: İpliği keten veya iplikle paketleyin ve bağlantı elemanlarını birlikte bükün ve ardından vanaları ve diğer parçaları takın.
Konsey. Montaj sırasında, tüm yanal muslukları bir yöne ve ayrıca vinç çubuklarına yönlendirmeye çalışın, böylece doğaçlama toplayıcı önceden gösterilebilir görünüyordu. Boru hattı bağlantı elemanlarını vidalarken, tutamakları ve ayar kapaklarını, bitişik musluklara yapışmayacak şekilde çıkarın.
Akış ölçerini pirinç rakorların taraklarına koymak zor bir sorudur. Daha sonra akış çizgisi çaprazlardan toplamak ve rotametreler için özel adaptörler kurmak zorunda kalacak. Bazıları da eurocone altında yapılır, böylece adaptörün öğütülmesi gerekir. Debimetresiz sistemi dengelemek daha kolaydır.
Fotoğrafta görüldüğü gibi, rotametre koymak için bir yer yok.
Bütçe bazında 3-4 kat devrelerini bağlamak istiyorsanız, polipropilenden kesinlikle sorun. Tarakın kazan dairesine konması ve koridorda bir yerlerde güzel bir dolaba yerleştirilmemesi şartıyla. Lehimlemenin çok titiz bir şekilde yapılması gerekir, böylece 1-2 yıl sonra ürününüz sızmaz.
Sıcak bir zeminin 8-10 konturları için bir toplayıcı monte etmek gerektiğinde, yüksek kaliteli pirinç bağlantı parçaları kullanın. Tabii ki, boyutlar açısından, böyle bir ürün fabrikadan daha fazla piyasaya sürülecek, ancak parça sayısında tasarruf edecek.
Su zemini ısıtma sistemi uzun bir süredir merak uyandırdı, ama radyatör versiyonunun aksine, ince ayar gerektiriyor ve yerden ısıtma için kolektör bu ayardan sorumlu. Bu birimin ana işlevlerini birlikte analiz edelim, ayrıca sistemi nasıl kuracağınızı öğreneceksiniz ve zaten bir koleksiyoncu seçenler için en çok satan 7 modelden bahsedeceğim.
Sistemin dayanıklılığı ve normal çalışması, doğrudan kolektör tertibatının kalitesine ve doğru kurulumuna bağlıdır.
Birçok kişi, koleksiyoncu düğümü olduğuna inanır - sadece bir taraktır ve modeli "neden daha fazla ödersiniz?" İlkesine oturtun. Ancak, sıcak zeminlerin çoğunun beton bir şap içinde monte edildiğini ve bir hata durumunda durumu düzeltmek oldukça zor olacağını unutmayınız.
İlk olarak, küçük bir eğitim programı: su ısıtmalı zeminin ısı transfer akışkanının maksimum sıcaklığı 40 ° C'dir ve yükseldiğinde böyle bir zeminde yürümekten rahatsız olacaktır. Ortalama boyler 70–90 ºº arasında bir sıcaklıkta bir soğutucu madde verir ve onu düşürmek için ve aynı zamanda devreler boyunca dağıtırken bir kolektör düğümü kullanılır.
İş toplayıcı sitesi.
En basit toplayıcı, bir pompa ile iki tarakların bir dağıtım ünitesidir, sıcak su, bir defada bir tane içine beslenir ve ikincisi, dönüş borusuna yerleştirilir. Ancak bu yaklaşımla, suyun sıcaklığını bir kazanla ayarlamanız gerekir.
Yoğuşmalı bir gaz kazanı olması iyi bir şeydir, bu süreç otomatize edilir, ancak bu ekipman pahalı olduğu için, her mal sahibi bu masrafları karşılayamaz.
Ayrıca, karıştırma ünitesinin içine yerleştirildiği bir toplayıcı koyabiliyorsanız çok fazla harcama yapmanın bir anlamı yoktur ve daha sonra, termostatı bağlayıp işlemi otomatik hale getirebilir ve sistemi kendi ellerinizle ayarlayabilirsiniz. Ancak her durumda, toplayıcının kurulumu ve yapılandırması “gelişmiş” bir kazana göre çok daha ucuzdur.
Ana düğümler toplayıcı yerden ısıtma.
Malzemeye gelince, kollektör tarakları artık polipropilen, paslanmaz çelik, pirinç ve bakırdan yapılmıştır. En iyisi paslanmaz çelik ve pirinçtir, düşük maliyetli polipropilen versiyon, fazla basınç olmadan 2-3 kısa devre için küçük sistemler ile ilgilidir.
Plastik borular, polipropilen bağlantı elemanlarından yapılmış lehim tarakları ile tanınmış ustalar. Ev yapımı bir toplayıcı nispeten ucuzdur, ancak çoğu zaman sızmaya başlayan çok sayıda lehim eklemi vardır, bu yüzden plastik kalıplarda bile katı döküm fabrika modelleri almanızı öneririm.
En basit bağlantı şeması doğrudan, yani doğrudan kazandan bir çift ara vana ve bir sirkülasyon pompası ile taraktan geçer. Ancak deneyimden, bir yıl sonra onu monte eden herkes, her şeyi iki yönlü veya üç yollu bir karıştırma vanasıyla ayarlanabilir bir tasarıma dönüştürdü.
Üç yollu karışım vanasının şeması.
Standart bir özel evde iki yönlü şema en iyi seçenek olarak kabul edilir. Düzenlemede, basittir ve hatasız çalışır.
İki yönlü toplayıcı montaj şeması.
Üç yollu karıştırma vanası sadece en az 200 m²'lik bir kapsama alanına sahip ısıtmalı zeminlerde kullanılır. Eğer küçük alanlara bağlıysa, işte kesintiler ve eşit olmayan ısı dağılımı olabilir.
Üç yollu karışım vanalı montaj şeması.
Genellikle, sahipler dağıtım ünitesini tüm ilgili ekipmanlarla özel bir dolapta kurmaya çalışırlar, bu daha uygundur, ancak onsuz yapabilirsiniz:
Unutmayın - önce, sistem tamamen monte edilmeli, çalıştırılmalı ve en az 1 gün sürülmelidir. Ancak bundan sonra zemin ısıtma borularını beton bir şap ile doldurabilirsiniz.
İtalyan markası LUXOR, güvenilir pirinç ekipmanları üretmektedir.
İtalyan kalitesinin bir başka parlak temsilcisi.
Türk-İtalyan üretiminin bu koleksiyoncuları, makul fiyatların arka planına karşı mükemmel kalitede, bu ekipmana altın ortalama denilebilir.
Şirketin kendisi İtalyan, ama şimdi APC ile işbirliği başladı ve ürünler ortak üretim olarak iddia edilebilir.
İtalyan koleksiyoncusu BIANCHI'nin teknik özellikleri GIACOMINI'den İtalyan meslektaşlarına benziyor. Fark sadece kontur ve fiyatların sayısıdır.
Burada taraklar 2'den 10'a kadar çıktı ve fiyat 9–22 bin ruble arasında değişiyor.
İtalyan markası Valtec, pazardaki en popüler ürünlerden biridir.
Valtec ürünleri yüksek dayanıklılıkları ile ünlüdür, bu kollektörler hidrolik darbelere sahiptir, bu nedenle Valtec genellikle yüksek binalarda yerden ısıtma için seçilir.
İtalyan üretici Caleffi lüks mallar sektöründe çalışıyor. Taraklar pirinç, çelik ve polimerdir, buradaki özellikler en yüksekler arasındadır, ancak fiyat 43 bin ruble ulaşır.
Önerilen şemalar ve montaj algoritması pratikte bir düzineden fazla kez test edildi ve iyi çalışıyorlar. Açıkça, bu makaledeki videoda işlem gösterilir. Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen yorum yazınız, yardım etmeye çalışacağım.
Beton şap dökülmeden önce sıcak bir zemin test edilmelidir.
Birçok ev ustaları, sıcak bir zeminin kendi kendine montajı ile ilgili kararı verir. Böyle bir sistemin ana parçalarından biri toplayıcı. Sıcak bir zeminin verimli ve güvenilir şekilde çalışabilmesi için, sistemin kurulumu sırasında, kollektör de dahil olmak üzere tüm bileşenlerinin doğru bir şekilde kurulması gerekir.
Kolektör, tüm ısıtma devrelerinin tek bir sisteme bağlanmasını sağlayan sıcak zemini oluşturan ana bileşenlerden biridir. Sıcak su kazandan sağlandığında, sıcaklığı çok yüksek olabilir ve bu, ısıtılmış bir zemin için kabul edilemez bir durumdur, bu nedenle, toplayıcı ile birlikte, yaklaşık 40-45 derece su sıcaklığı sağlayan bir karıştırma ünitesi kurulur.
Kolektör, akış ve dönüş hatlarına bağlı iki yatay borudan oluşur. Onları polipropilenden (gerekli parçaları lehimleyerek) çıkarabilir veya pirinç, paslanmaz çelik kullanabilirsiniz.
Besleme borusunda termostatik vanalar ve dönüş borusunda kanal sensörleri vardır. Termostatların yardımıyla, her ısıtma devresindeki sıcaklığı ayarlayabilirsiniz.
Akış sensörleri, içinden akan sıvıyı görsel olarak izlemenize olanak tanır ve onların yardımıyla hidrolik sistem dengelemesi gerçekleştirilir.
Tanımlanan parçalara ek olarak, kollektör bir manometre ve bir termometre ile beslenir, sistemdeki sıcaklık ve basıncı kontrol etmenize izin verir. Havanın alçalması, duvarlara veya toplayıcı dolabına sabitleme elemanları için bir musluk vardır. Çoğu zaman, üreticiler manifolduna ek olarak, bir pompa ve iki veya üç yollu bir valfın bulunduğu komple bir set satarlar.
Modern bir kollektörün kullanımı çeşitli avantajlara sahiptir ve bu eleman olmadan bu tip ısıtmanın etkili ve güvenli çalışmasını sağlamak mümkün değildir:
Boruları bağlamak için birkaç yol vardır:
Paralel bir sistem kullanılıyorsa, belli bir ısı miktarını kaybetme olasılığı yüksektir, ancak bu seçenek, ek bir düzenleme unsuru olan iki yollu bir valfın kurulmasına izin verir.
En üretken sıralı sistemdir. Birleşik sistem önceki iki avantajını birleştirir, kurulumu hızlı ve kolaydır.
İki yollu bir vana sadece bir yönde su geçirebilir, ancak verimi düşüktür. Ana avantajı, soğutucu akışkanın düzgün akışıdır. Modern modellerde, açıklığı hassas bir şekilde ayarlamanıza izin veren bir servo vardır, bu motor ve valf pozisyon sensörü yardımıyla yapılır.
Üç yollu bir vana, suyun akışını karıştırabilir ve ayırabilir, bu nedenle de karıştırma olarak adlandırılır. Üç borusu vardır, biri kazandan, diğeri sisteme beslenir ve üçüncü geri akışa gelir ve tekrar sıcak su ile karıştırılır. Bu elemanlar, toplayıcının çıkışındaki otonom ısıtma sistemlerine monte edilir.
Kurulum işini tamamlamak için aşağıdakilere ihtiyacınız olacak:
Bir koleksiyoncu satın aldıysanız, o zaman herhangi bir ev ustası kendiniz monte edip kendiniz kurabilir. Sıcak su ve geri dönüş boruları tedarik etmek için borularda, vanalar ve akış sensörleri zaten monte edilmiş, sadece toplayıcı birkaç dallara bölünmüş olarak satıldığı için bunları birbirine bağlamanız yeterlidir.
Bundan sonra, borular braketlere bağlanır ve şimdi kollektör tek bir düğümdür. Bir sonraki montaj aşamasında, kontrol cihazlarını, fişleri ve mevcut diğer parçaları kurun.
Montajdan sonra, kollektörün duvara tutturulması gerekir ve bundan sonra sadece valfi ve pompayı kurabilirsiniz. Daha önce kurulmuşsa, bitmiş birimi duvara monte ederken, zorluklar olacaktır.
Pompanın ve vananın montajı, seçtiğiniz şemaya uygun olarak gerçekleştirilir, bundan sonra kazanlara ana hatlardan bağlanır ve ısıtma boruları musluklara bağlanır. Kolektör, kazan dairesine değil, bir yerleşim yerine monte edilmişse, bunu kolektör dolabına monte etmek daha iyidir.
Öncelikle, alttan kaplamalı montaj gerçekleştirilir, parçaların normal olarak birbirine bağlandığı kontrol edilir, sonra her şey demonte edilir ve alttan takmalı ve kapak contalarına lastik contalar takılmalıdır.
Kolektörün montajını doğru ve verimli bir şekilde gerçekleştirmek ve yerden ısıtma sistemine bağlantı yapmak için aşağıdaki ipuçlarına uymak gerekir:
Kolektör tertibatının karmaşık bir yapıya sahip olduğu ve bunu kendi başına kurmanın imkansız olduğu hemen gözükse de, öyle değil. Bu tür ekipman satın alırken, tüm montaj işlerini kendi ellerinizle yapabileceğiniz talimatları okuduğunuzdan emin olun.
Aşağıdaki videoda bir toplayıcı ile ısıtılmış bir zeminin kurulumu:
Eğer ısıtmalı bir zemine bağımsız olarak bağlanmaya karar verirseniz, kaçınılmaz olarak doğru bir şekilde nasıl bağlanacağı sorusuyla karşı karşıya kalacaksınız, böylece hem verimli hem de zemin ve tüm odayı ısıtır. Bu süreci hayal ederseniz, sistemin etkinliğinin anahtarının, sıcaklık kontrolünden sorumlu olan yerden ısıtma kolektörünün doğru bağlantısı olduğundan emin olabilirsiniz.
Görünüşte bir manifold, bir tarafta çıkış olarak hizmet veren birkaç açıklığa sahip normal bir boru parçasıdır. Su ısıtmalı bir zeminin yönetilmesinden aslında bir çift bu iddiasız yapı sorumludur. Bu çıkışların ne olduğunu ve ısıtmalı zemin toplayıcısına nasıl bağlanacağını görelim.
Su döşemeleri çeşitli şekillerde, örneğin beton veya döşeme olarak döşenir, ancak seçilen teknolojiden bağımsız olarak, bir kollektör kabini satın almak ve monte etmek gerekir.
Gelecekte, içine iki boru konacaktır:
Sürecin döngüselliği sistemin başka bir yerleşik bileşeni tarafından sağlanır - sirkülasyon pompası. Her neyse, ısıtmalı bir zeminin çalışması sırasında, onarım çalışmaları sırasında sistemin kapatılması gerektiğini söyleyin. Bunu yapmak için boruların her biri kesme vanaları ile donatılmıştır. Bir plastik boru ve bir metal kesme valfi, bir sıkıştırma tertibatı vasıtasıyla birbirine bağlanmıştır. Ardından, vanaya bir tarak bağlanır, hava tahliye vanasını bir kenardan ve tahliye vanasını diğerinden takın. Kabini monte ettikten sonra doğrudan kurulumuna gidin. Ve sadece duvarın üzerine monte edilmiş olan bir sırtın uzunluğu, kontur borularını uzunluk boyunca kesebilir.
En basit tarak tasarımı iki devreden oluşur. Dağıtım sistemlerinin üretimi için pirinç veya paslanmaz çelik kullanın - sıcak suyun agresif etkilerine karşı yüksek dirençli iki malzeme. Tarak, tüm bileşenlerin verimliliğini sağlamak ve soğutucu akışkanın eşit dağıtılmasını sağlamak için kesinlikle dikey olarak duvara yerleştirilmelidir.
Her devrede bulunan kapatma vanaları, elektromekanik aktüatörler kullanılarak manuel veya otomatik açma sistemine sahip olabilir. Sistemimizde, kural olarak, kullanım kılavuzunu kullanın.
Bunlardan biri girişte ve diğeri çıkışta monte edilen bu vanaların kullanılması, sıcak suyun akışını düzenler. Komşu odalara yerleştirilen devreler arasındaki akışkan akışını düzenlemek için, geri tepme kuvveti içine dengeleme vanaları denir.
Çoğunlukla, kilitleme mekanizması, soğutucu akışının bir göstergesi olarak hizmet eden akış ölçerler ile desteklenir. Bu sayede, her bir devrenin ayrı ayrı ayarlanması ve akış miktarını ayrı ayrı ölçmesi sayesinde, sistemin her devresini düzeltmek mümkündür. Bu, farklı boru uzunluklarına sahip devreler için özellikle önemlidir. Termal sensörler, sistemin tam veya kısmi örtüşmesi için gerekli olan geri tepme kanadı üzerine monte edilir. Bu, elektrikli servo sürücüler veya manuel mod kullanılarak otomatik olarak yapılır.
Kural olarak, basitleştirilmiş bir do-it-yourself sistemi kurarken sorun yoktur. Çift devreli ısıtma cihazında, bir banyonun ve tuvaletin ısıtılmasında, pahalı ekipmanlara bile gerek olmadığı söylenebilir. Hangi karıştırma vanalarının kullanıldığına bağlı olarak, sırt şemaları karmaşıktır
Kollektör bağlandığında, iki tip karıştırma vanası kullanılır: iki ve üç yollu. Bunlar sıvıları karıştırmak için tasarlanmıştır: kazandan gelen ve ısıtma devresinden sırasıyla gelen sıcak. Manüel veya otomatik modda yönetin - bir servo veya kontrol cihazının ek kurulumunu gerektirir.
Kural olarak, 200 metrekareden daha büyük bir alanı olan büyük odaları ısıtmak için tasarlanmış kollektörler için üç yol kullanılır. Bu tür şemalar ayrıca, dış koşullara bağlı olarak gerekli zemin sıcaklığını belirleyecek şekilde programlanmış hava durumuna bağlı sensörleri de içerir.
Daha küçük alana sahip odalar için iki yönlü kullanım - 200 m 2'den az. Böyle bir şemada, zeminin sıcaklığı valfi düzenler. Gerekirse, kendisi kazandan gelen sıcak sıvıyı veya tersine, tedaviden gelen suyu ekler. Kolektör doğru şekilde kurulursa, zeminin aşırı ısınması tamamen ortadan kaldırılır. İki yollu valfli devreler, düzgün ve dengeli ayar sağlar.
Diğer birçok koleksiyoncu ve kurulum türü vardır.
Özel cihazlar olmadan kolektör tabanının ayarlanması mümkün değildir. Onların yardımı ile sistemin en uygun ısıtma modu kurulur, boru hatlarındaki su akışı düzenlenir. Her biri belirli bir işlevi yerine getirir.
Cihazın giriş ve çıkış nozullarına takılı. Bu cihazlar sistemin çalışmasını etkilemez, ancak mevcut ısıtma oranını gösterir. Fark değerleri, performansın hesaplanmasında yararlı olabilir. Ayrıca, ısıtma modunun ihlallerinin bir göstergesi olarak da hizmet ederler.
Giriş manifoldunun giriş manifolduna monte edilir ve soğutulmuş bir soğutucu ile dönüş borusuna bağlanır. Sıcaklık sensörü muhafaza taraklarına yerleştirilir. Termostatın durumunda, istenen sıcaklık seviyesinin ayarlandığı bir döner düğme vardır. Sensörden, cihaz su ısıtma derecesinin belirtilerini alır. Soğuk ve sıcak ısı taşıyıcısının akışına bağlı olarak düzenlenir.
Çalışma prensibi ile, termostat tamamen benzer, ancak birkaç ekleme ile. Onların yardımıyla, su tabanının her bir konturu için su akışı hacmi düzenlenir. Modele bağlı olarak, bu manuel veya otomatik olarak yapılabilir. İkincisi için, servolar ortak bir uzak termostata bağlanabilen dahili sıcaklık sensörleri ile kullanılır.
Bununla birlikte, su zeminin ısıtılmasının manuel kontrolü için etkili elemanlar olabilecek isteğe bağlı donanımlar. Dönüş manifoldu nozullarına monte edilirler ve cam ampul ile mekanizmaları kilitlerler.
Başı vücut üzerinde döndürürken, cihazdaki çubuk konumunu değiştirir. Bu, içinden geçen sıvı hacmini etkiler. Netlik için, su sayacının akış hızına işaret eden, akış ölçer yüzeyine bir ölçüm skalası uygulanır.
Çoğu durumda, tüm elemanların teknik özelliklerine göre seçildiği hazır bir toplayıcı satın alınır. Bu tür yapıların montajında tecrübeniz varsa, cihazı kendiniz kurabilirsiniz. Sıcak bir zemin nasıl bağlanır, genel ısıtma sisteminin parametrelerini ve tarakın teknik özelliklerini hesaba katın mı? Bunu yapmak için belirli kurulum kurallarına uymalısınız.
Cihazın konumu aşağıdaki kurallara göre seçilir:
Bir güvenlik sistemi kurduğunuzdan emin olun. Bir hava valfi ve bir baypastan oluşur. Su sıcaklığında keskin bir artış ile, genişleme oluşur. Hava valfi, fazla havayı tahliye ederek borudaki basıncı normalleştirir. Acil durumlarda suların hızlı bir şekilde kapanması için baypas gereklidir.
Kolektörün montajının sonunda boru döşemesine bağlanır. Eklemlerin kalitesini, sıkılıklarını ve güvenilirliğini kontrol ettiğinizden emin olun. Sistem devreye alma, ana kapsamın kurulumundan önce gerçekleştirilir. Kontrol cihazını kullanarak sıcaklık rejimlerini değiştirmek, her hattın ısınma kalitesini kontrol etmekte ve borular sızıntılara karşı denetlenmektedir. Bundan sonra, döşemeyi kurmaya başlayabilirsiniz.
Kural olarak, iki parametreyi sırasıyla tarayabileceğiniz temel bir dengeleme tablosu uygulanır: devrenin uzunluğu ve ısıtma yükü.
Tablo, kontur sayısını ve dengeleme vanasının konumundan olan hızı - “kapalı” ile ilişkilendirir. Tarağı aşağıdaki gibi ayarlayın:
Sürekli çalışma ve verimli sistem çalışması için uygun konfigürasyon ve kollektör bağlantısı gereklidir.
Sıcak bir katın bir kolektörünün düzeni nispeten basittir. Ancak, çalışması sırasında, bireysel elemanların ve tüm sistemin performansını bir bütün olarak periyodik olarak kontrol etmek gerekir. Bu amaçla, ekipman incelemesi ve bu doğanın önleyici bakımının planlanması tavsiye edilir:
Bu basit prosedürleri uygulayarak, tüm sistemin ve bireysel parçalarının sorunsuz çalışmasını sağlayabilirsiniz. Ancak ana durum profesyonel bağlantı kolektörü yerden ısıtmadır. Bu kurulum aşamasının doğruluğundan, cihazın performansına ve performansına bağlıdır.