Açıklama
Geniş kanatlı radyal fana sahiptir. Kanal tipi sığınak havalandırma üniteleri imar yönetmeliklerine uygundur. 900 m³/h – 3.000 m³/h hava debisi aralığındadır.
Fazla yer kaplamadığından santral tipi ünitelere göre daha avantajlıdır.
Tüm düşük ve orta tehlike yangın sınıfındaki binalar için uygundur. İsteğe bağlı olarak kurşun eliminatörle birlikte temin edilebilir.
Radyoaktif nükleer serpinti tutucu filtre
Radyoaktif nükleer serpinti tutucu filtre sığınaklarda kullanılmak üzere tasarlanmış, H12 sınıfı, %99,5 verimlilikte pileli filtre kağıdından üretilmiştir. Sürekli çalışmada 120°C’ye, kısa süreli olarak 220°C’ye dayanıklıdır. Olası bir nükleer serpinti sırasında sığınaktaki insanların taze hava ihtiyacını güvenli bir şekilde karşılar.
Aktif karbon filtre
Aktif karbon filtre zehirli veya istenmeyen gaz moleküllerini büyük oranda filtreleyerek havayı tazeler. G4 kaba filtre havadaki görece büyük partikülleri tutarak hava ağırlığının %90’ını filtreler.
By-pass Hücresi
By-pass Hücresi nükleer serpinti veya zehirli gaz tehlikesi olmayan durumlarda dışarıdan alınan havanın sadece G4 kaba filtreden geçirilerek diğer filtrelerden geçirilmemesini sağlar.
SHU 3-E
Elektriklerin olmadığı koşullarda elle çalıştırma kolu fanın manuel olarak çalıştırılmasını sağlar.
Ek bilgi
|Model Seçiniz|
SHU 13, SHU 18, SHU 30, SHU 36, SHU 43, SHU 54, SHU 9, SHU3-E