R410A Nedir?
R410A, 1991 yılında Allied Signal (şimdi Honeywell) tarafından icat edilmiştir ve patenti alınmıştır. Dünyanın dört bir yanındaki diğer üreticiler R410A‘yı üretme ve satma lisansına sahiptir. Ancak Honeywell kapasite ve satışta lider olmaya devam etmektedir. R410A, Carrier Corporation, Emerson Climate Technologies, Inc., Copeland Scroll Compressors (Emerson Electric Company’nin bir bölümü) ve Allied Signal’in ortak çabasıyla klima segmentinde başarılı bir şekilde ticari hale getirilmiştir. Carrier Corporation, 1996 yılında R410A tabanlı bir konut tipi klima ünitesini piyasaya süren ilk şirkettir ve “Puron” ticari markasına sahiptir.
Kullanılabilirlik
R410A, Japonya, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki konut ve ticari klimalarda kullanım için tercih edilen soğutucu olarak R22‘nin yerini aldı.
R410A diğer soğutucu akışkanlardan daha yüksek basınçlarda çalıştığından, özellikle R410A için tasarlanmış parçalar kullanılmalıdır. Bu nedenle R410A sistemleri, servis personelinin farklı araçlar, ekipmanlar, güvenlik standartları ve teknikleri kullanmasını gerektirir. Ekipman üreticileri bu değişikliklerin farkındadır ve R410A sistemlerini kuran profesyonellerin sertifikasını talep etmektedir. Ek olarak, profesyonelleri R410A sistemleri hakkında eğitmeye yardımcı olmak için AC&R Güvenlik Koalisyonu kuruldu.
R22 Faz Çıkışı
Montreal Protokolü’nde (Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Montreal Protokolü) varılan şartlar ve anlaşmaya uygun olarak, Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı, diğer hidrokloroflorokarbonlarla (HCFC’ler) birlikte R22‘nin üretiminin veya ithalatının aşamalı olarak kaldırılmasını zorunlu kılmıştır. AB’de ve ABD, saf R22, 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren yeni klima veya benzeri ünitelerin imalatında kullanılmasını yasaklamıştır. Dünyanın diğer bölgelerinde, kullanımdan kaldırılma tarihi ülkeden ülkeye değişmektedir. Bugün, Amerika Birleşik Devletleri’nde yeni üretilen tüm pencere klimaları ve mini split klimalar R410A ile gelir. 1 Ocak 2020’den bu yana, R22‘nin üretimi ve ithalatı yasaklandı; R22‘nin mevcut tek kaynakları, depolanmış veya mevcut cihazlardan kurtarılmış olanları içerir.
Alınacak Önlemler
Daha yüksek çalışma basınçları nedeniyle (yaklaşık% 40 ila 70 daha yüksek) R410A, R22 servis ekipmanında kullanılamaz.
R410A ihmal edilebilir bir fraksiyonasyon potansiyeline sahipken, şarj olurken göz ardı edilemez.
Sistem şarj edilirken parçalanmayı önlemek ve optimum sistem performansı için, şarj için doğru tipte silindir kullanılmalıdır – daldırma borulu silindir kullanılıyorsa,R410A silindir dik durumdayken şarj edilebilir. Bununla birlikte, silindirde daldırma tüpleri yoksa, silindirden buharla değil, sıvıyla doldurmak için baş aşağı tutulmalıdır. O zaman prosedür, kompresörün sıvıyla yavaşlamasını önlemek için çok yavaş doldurmaktır, valf çıkışı sınırlandırır.
Ticari Adları
- Suva 410A (DuPont).
- Puron (Carrier)
- Genetron AZ-20 (Honeywell)
Fiziksel Özellikleri
|Özellik||Değeri|
|Dormülü||


|Moleküler Ağırlığı (Da)||72.6|
|Donma Sıcaklığı (°C)||−155|
|Kaynama Sıcaklığı (°C)||−48.5|
|Sıvı Yoğunluğu (30 °C), kg/m3||1040|
|Buhar Yoğunluğu (30 °C), air=1.0||3.0|
|Buhar Basıncı at 21.1 °C (MPa)||1.383|
|Kritik Sıcaklığı (°C)||72.8|
|Kritik Basıncı (MPa)||4.90|
|Gaz Isı Kapasitesi (kJ/(kg·°C))||0.84|
|Sıvı Isı Kapasitesi @ 1 atm, 30 °C, (kJ/(kg·°C))||1.8|
Çevresel Etkiler
Brom veya klor içeren alkil halojenür soğutuculardan farklı olarak, R410A (sadece flor içerir) ozonun incelmesine katkıda bulunmaz ve bu nedenle R22 gibi ozon tüketen soğutucular aşamalı olarak kaldırıldığı için daha yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bununla birlikte, R410A, 2088’lik yüksek bir küresel ısınma potansiyeline (GWP), R22‘den (GWP = 1760) daha yüksek ve onlarca yıllık bir atmosferik ömre sahiptir.
R410A, güç tüketimini azaltarak bir R22 sisteminden daha yüksek SEER derecelendirmelerine izin verdiğinden, R410A sistemlerinin küresel ısınması üzerindeki genel etkisi, bazı durumlarda, azalan sera nedeniyle R22 sistemlerinden daha düşük olabilir. enerji santrallerinden gaz emisyonları. Bu, atmosferik sızıntının yeterince yönetileceğini varsayar.
R410A kullanımı küresel olarak ve hızla artmaktadır. Emekliliğiyle ilgili bazı spekülasyonlar olsa da, birçok şirket seçenekleri araştırmasına rağmen, ticari klima sistemlerinde kullanım için genel kabul görmüş alternatifler yoktu – özellikle yanıcılık düşünüldüğünde -. ABD merkezli üretici Carrier, 2023 yılından itibaren ürünlerinde biraz daha verimli ve yanıcı R454B‘nin (GWP = 466) sunulacağını duyurdu.