Elektrik, gaz, su temini ve kanalizasyon, modern bir evde gerekli minimum iletişimdir. Medeniyetin sayısız faydalarına alışmış olan metropolün şu anki sakinleri mevcut olanakları iyileştirmeye çalışıyor. Bu nedenle, kanalizasyon borularından gelen hoş olmayan koku ve aynı yerden bazen korkutucu “gıcırdayan” sesler ev sahipleri arasında coşkuya neden olmaz. Kanalizasyona bir hava valfi takmak onlardan kurtulmanıza yardımcı olacaktır. Bu tam olarak makalede tartışılacak olan şeydir..
İçerik:
Bir havalandırıcı (ve kanalizasyon sistemi için bir hava veya vakum vanası olarak adlandırmak bu şekilde daha doğru olur), bir apartman veya özel evde en rahatsız edici sorunlardan birini çözmek için tasarlanmış bir cihazdır: hava spreyi olmayan dayanılmaz bir koku ile başa çıkabilmektedir. Bu şaşırtıcı değil, çünkü sebep kanalizasyon boru sisteminin yanlış kurulumunda yatmaktadır. Bu nedenle içinde gazlar birikir ve basınç düşüşleri meydana gelir. Havalandırıcı takmak, borulardan gelen garip sesleri de ortadan kaldırabilir..
- Bu neden oluyor? Çok katlı binalarda, hala standart çözüm, yükselticinin binanın çatısına çıkışı olarak kabul edilir. Bu basit ve kanıtlanmış bir havalandırma yöntemidir. Bununla birlikte, çoğu zaman sistem göreviyle baş edemediği ve hoş olmayan kokuların dışarı çıkmak yerine oturma odasına geri döndüğü ortaya çıkıyor. Ancak sifonlardan pis kokulu akıntılar fışkırmaya başlarsa çok daha kötü olur. Burada tek başına ahlaki hasar işe yaramaz..
- Dahili kanalizasyon sistemine takılan hava valfinin amacı bir bariyer oluşturmak ve gazların ve kokuların daireye geri dönmesini önlemektir. İçindeki basınç yükseldiğinde sistemi otomatik olarak kilitler. Düştüğünde bariyer de otomatik olarak kaldırılır. Yani cihaz, boruların içindeki şiddetli süreçlere tepki verir. Sonuç olarak, dairede kirli atık su ve istenmeyen kehribar tamamen yoktur..
Hava valfinin çalışma prensibi şu şekilde açıklanabilir:
- su apartmandan tahliye edildiğinde genel sisteme girer. Aynı zamanda, içindeki basınç atmosferik olandan daha az olur;
- böyle bir fark cihaz tarafından fark edilmez ve hava valfi hafifçe açılır. Aynı zamanda, yan açıklıktan hava verilir;
- sisteme yeterli miktarda hava girdiğinde, içindeki basınç atmosfer basıncına eşit olur. Ardından valf gövdesi yerine geri döner..
Çalışma veya bağlantı mekanizmasındaki farklılıklara rağmen, havalandırıcıların tasarımı her durumda aynıdır:
- çerçeve. Sert polimerlerden yapılmıştır, sızdırmazlığına özel gereksinimler getirilmiştir. Üst kapak, güvenli bir vida bağlantısıyla çıkarılabilir. Bu, cihazın harici görsel kontrolü ve temizliği için gereklidir. Rahat oturması için her zaman bir lastik conta bulunur;
- hava girişi;
- açma mekanizması – vanayı kapatmak. Bu, tek etkili bir gövde veya diyafram olabilir. İkincisi, sisteme kaçınılmaz olarak giren döküntülerle sıkışamadığı için daha güvenilir olarak kabul edilir..
Çalışma prensibine göre, cihazdaki valfler üç tip olabilir:
- Oto. Esas olarak küçük özel binalara kurulurlar. Ağır yüklerle baş edemez. Tasarımı, güçlü bir su basıncına ve önemli miktarda havaya dayanmayacaktır;
- kinetik. Bazen “anti-vakum” adı altında bulunabilir. Sadece düşük basınçlarda çalışabilir. Böyle bir valf, boşaltma meydana geldiğinde ve sistem su ile dolduğunda büyük hacimlerde havanın birikmesini önler;
- kombine. Yukarıdaki tiplerin her ikisinin de yeteneklerini birleştiren bir cihazdır..
Boru hattı dikey veya yatay olarak kurulabileceğinden, her biri farklı tipte havalandırıcılar gerektirecektir. Kurulum için bunları seçerken, boruların çapı gibi bir nüans dikkate alınmalıdır. Aşağıdaki vana türleri satıştadır:
- giriş havalandırıcı. Çapı 20 cm’dir ve cihazın kendisi, sudaki katı parçacıkları yakalayan ve sisteme daha fazla iletmeyen bir filtre ile donatılmıştır. Bu tip vana, yatay boru hattı pompasının önüne monte edilir;
- top modeli. Yatay çalışan küçük çaplı borulara monte edilir. Temel olarak, bunlar sıhhi tesisat armatürlerinden drenaj sistemleridir. Havalandırıcı adını, içinde panjur olarak bir bilye elemanının kullanılması ve yayın bastırma kuvveti sağlaması nedeniyle almıştır;
- gofret modeli daha kompakt ve hafif. Hem yatay hem de dikey borulara monte edilebilir. Düz (içinden geçen su akışı yönünü değiştirmediğinde) ve açısal (vanadan geçen çalışma ortamının akışı strokunu 90 ° değiştirir) olabilir. Disk yay modifikasyonları, bir buçuk ila 20 cm çaplarda gelir, çalışmaları top havalandırıcılara benzer, ancak panjur bir plakadır. Çift kabuklu varyasyonları 5 – 70 cm çapında üretilir;
- hava çek valf kanalizasyon için (petal veya döner). Bir makara, içinde bir kapatma elemanı görevi görür. Ardından, sistemdeki basınç düştüğünde gerekirse çarpar. Böyle bir cihazdaki büyük çaplı valflerin bir dezavantajı vardır: makaranın koltuğa çok sert çarpması nedeniyle hızla kırılırlar. Sonuç olarak, böyle bir hasarlı valf tetiklendiğinde, daha sonraki çalışma sırasında bir su darbesi meydana gelir. Daha büyük valfler için çözüm bir amortisördür. Ters havalandırıcılar basit (çapı 400 mm’den az) ve aslında bir damper ile donatılmış şoksuz olarak ayrılır. Birincisi, olası su darbesinden korkmayan sistemlere kurulur..
Ek yöntemine göre bir sınıflandırma da vardır:
- kaynak yöntemi. Özellikle agresif ortamların varlığında kullanılır, apartmanlarda ve özel konut binalarında kullanılmaz;
- kaplin montajı küçük çaplı borular için tasarlanmıştır. Bu durumda çek valf, dişli bir manşon kullanılarak takılır;
- Daha önce bahsedildi gofret bağlantı türü, valfin kendisinde bağlantı elemanı olmadığında. Bu durumda boru hattındaki flanşlar arasına sıkıştırılır. Kompaktlığı nedeniyle, kanalizasyon sisteminin küçük alanlarında böyle bir havalandırıcı kullanılması tavsiye edilir;
- bir conta kullanarak flanşlardan sabitleme.
Hava valfini kendiniz kurabilirsiniz, ancak en ufak bir şüpheniz varsa, profesyonellerin deneyimine güvenmek ve bir uzmanı davet etmek daha iyidir.Genel kurulum gereksinimleri olarak, bu tür kuralları listeleyebilirsiniz..
- Sürekli ısıtması olmayan odalara havalandırıcılar kurulmamalıdır. Sıfır derecenin altındaki hava sıcaklığı, kurulumu reddetmek için iyi bir nedendir.
- Cihaz, daha sonra erişimin elverişsiz olacağı veya hiç mümkün olmayacağı bir yere yerleştirilmemelidir. Operasyonu sırasında, bir kereden fazla önleyici muayene yapılması gerekecektir..
- Kurulum, zeminde ızgara bulunan bir odada yapılırsa, hava valfi taban seviyesinden 35 cm’den daha yüksek bir yere kurulmalıdır..
- Otomatik bir havalandırıcı kurmak için, sistemin ortak yükselticiye en yüksek akışın noktasını belirlemesi gerekecektir. Valf, bu noktadan 10 cm’yi aşan bir yüksekliğe monte edilir..
- Cihazın valfi, bir o-ring kullanılarak doğrudan düz bölümün havşasına yerleştirilmelidir. Sistemde dikey konumlandırma verimli çalışmasını sağlayacaktır..
- Kurallarda belirtilen minimum mesafeler, atık ve dışkı maddelerinin sisteme atılması durumunda havalandırıcıyı tıkaması durumunu engeller..
- Modern tasarıma sahip havalandırıcılar hem tuvalete hem de banyoya monte edilebilir. Kanalizasyon sisteminin dikey yükselticisine kolayca monte edilirler (tavan arasına erişim ile).
- Basit cihazlar lavabo, lavabo veya banyoya yerleştirilir. Bir fan borusundan bahsediyorsak, kapaklı silindirik bir havalandırıcı satın almak daha iyidir..
- Kanalizasyon için hava valfleri, kanalizasyon sisteminin yatay kısımlarındaki (küvetler, mutfak evyeleri ve eviyeler) havayı 50 mm inceltir. Boruların uzunluğu yeterince büyükse veya bir boru çapından diğerine geçiş varsa kesinlikle döşenmeleri gerekecektir. Drenaj sistemini kurarken eğime dikkat etmek, doğal olarak kirli suyu ortadan kaldıracak ve sıvı birikmesini ve dolayısıyla hoş olmayan bir kokuyu önleyecektir..
- 110 mm kanalizasyon hava damperleri öncelikle kanalizasyon boruları için tasarlanmıştır. Alternatif olarak, iki ailenin yaşadığı bir evden bahsediyorsak, cihazı yardımcı bir yükselticiye monte etmek mümkündür. Ancak aynı zamanda, bunlardan en az birinin binanın çatısına çıkarılması bir ön koşul olarak kalır..
- Kurulum yeri ne olursa olsun, havalandırıcı sisteme eğimli veya yatay konumda yerleştirilmemelidir..
Kanalizasyon sisteminin yatay ve dikey konumuna, nominal basınca, kurulum boyutlarına ve montaj yöntemine odaklanmanın yanı sıra, bir havalandırıcı seçerken bir dizi başka nüansı da dikkate almanız gerekir..
- Malzeme. Cihazın tüm elemanları, kanalizasyon sisteminin agresif ortamına ve diğer yıkıcı faktörlere dayanabilecek dayanıklı malzemelerden yapılmalıdır..
- Mekanizmanın arızalanması durumunda çalışmasını manuel olarak ayarlamanın mümkün olması önemlidir..
- Yalnızca tüm yapının temeli olan güvenilir bir vana, kötü kokulara ve kirli suyun geri akışına karşı yeterli koruma sağlayabilir..
- Havalandırıcılar, kemirgenlerin kanalizasyondan yaşam alanlarına girmesi için mükemmel bir geçiş görevi görebileceğinden, bu durum için doğru tasarlanmış modellerde koruma sağlanır..
- Çalışmaya başlamadan önce, yükseltici boyunca su akışının kapatıldığından emin olmalısınız. Borunun gerekli kısmı sökülür ve yerine bir havalandırıcı takılır. Ekli talimatlar, tüm süreci yeterli ayrıntıda açıklamaktadır. Boru yatay ise, kurulum sırasında cihazın üzerindeki işaretçi ile su akış yönünü kontrol etmek önemlidir. Giriş borusunu ve soketi değiştirmek yasaktır, aksi takdirde valf çalışmayacaktır..
Kanalizasyondaki hava valfinin kurulum şeması
- Kanalizasyon boruları için havalandırıcılar, sistemin bütünlüğünü ve uzunluğunu ihlal etmeden kurulumlarına izin verir. Çoğu zaman 110 mm çapında silindir şeklinde bir kapağa sahip bir yapıdır. Su basıncı kapağa etki ettiğinde, açılacaktır. Basıncın serbest bırakılması kapanma ile sonuçlanacaktır (bir yay tarafından sağlanır). Ve ters yöne giden drenaj suyunun basıncı ne kadar güçlü olursa olsun, odaya geçmezler..
Havalandırıcılar, satıcılar tarafından yalnızca etkili ve gerekli cihazlar olarak değil (yukarıdakileri okuyarak bunu doğrulamak kolaydır), aynı zamanda uygun fiyatlı mekanizmalar olarak da konumlandırılır. Ancak maliyetleri, üreticiye ve bazı tasarım özelliklerine bağlı olarak büyük ölçüde değişir. Karşılaştırma için, bazı fiyatlar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir..
|Çap||Fiyat, ovmak.)||Marka / menşe ülke||Notlar (düzenle)|
|110||150||Politek / Rusya|
|110||1300 – 1240||McAlpine / İngiltere||Fiyat aralığı, havalandırıcının verimine bağlı olarak belirtilir (29,2 l / sn’den 19,4 l / sn’ye kadar)|
|110||365||SINICON / Rusya|
|75/100||2350||Maxi – Vent / Avrupa Birliği Wavin Ecoplastic|
|32/50||1580||Mini – Havalandırma / Avrupa Birliği Wavin Ecoplastic|
|50||2380 – 620||McAlpine / İngiltere||Fiyat aralığı vana kapasitesine göre belirtilmiştir (8,9 l/s’den 3 l/s’ye kadar)|
|50||90||SINICON / Rusya|
|40||520 – 400||McAlpine / İngiltere||Fiyat, cihazın verimine bağlı olarak değişir (3 l / sn’den 1 l / sn’ye kadar.)|
Kolayca görebileceğiniz gibi, Rus meslektaşları daha ucuzdur, ancak son söz her zaman tüketicide kalacaktır..