Bir evin veya dairenin ısıtılmasının alternatif kaynaklarından biri elektrikli yerden ısıtma sistemidir. Kurulum kolaylığı ve kullanım kolaylığı nedeniyle, kablo tabanı en çok aranan tüketiciler arasında haklı olarak yer almaktadır.
Elektrikli yerden ısıtmanın nasıl yapıldığını düşünmeden önce, bu sistemin gizlediği avantaj ve dezavantajları tanımanızı öneririz.
“Elektrikli yerden ısıtma sisteminin” enerji tüketimini etkileyen faktörler
Kablo elektrik ısıtmalı zeminin montajı teknolojisi dört aşamalı ardışık performanstan oluşur:
Elektrikli yerden ısıtma sisteminin düzenlenmesi ile ilgili çalışma başlangıcı, ısıtma elemanının tipi ile başlar.
Buna bağlı olarak, bu tür sistemler ayırt edilir:
Elektrikli yerden ısıtma çeşitleri
Elektrikli yerden ısıtma için ısıtma kablolarının düzenleri çeşitleri 90 ve 180 derece dönüşlü ısıtma paspaslarının döşemelerinin çeşitleri
Sıcak bir elektrik zemini projesi geliştirilirken, kablo döşenmesi şeklinde farklı olan, sistem kurulumuna farklı yaklaşımlar olduğu gerçeğini hesaba katmak gerekir:
Geliştirilen proje aşağıdaki bilgileri içerir:
Banyo için örnek proje
Banyoda kablo ısıtmalı zemini döşemek Banyodaki elektrik ısıtmalı zemini
Sıcak bir elektrikli zeminin dezavantajlarından biri, ağır mobilya parçalarını yeniden düzenleyememesidir. Mobilyayı kabloya koymak son derece arzu edilmez, bütünlüğünün bozulmasına yol açabilir.
Sistemin güç için hesaplanması ısıtılmış alana bağlıdır ve aşağıdaki formüle göre gerçekleştirilebilir:
P - sistem gücü, W / m.kv.
P, ısıtma elemanının gücü W'dir;
S - odanın alanı, sq.m.
Not: Her oda için ayrı ayrı sıcak zeminler hesaplanır.
Hesaplamalar için, kablo döşemeden ısıtma üreticileri tarafından geliştirilen tabloları kullanabilirsiniz. Bu tablolar odadaki ısı kaybını, kablo döşemesi sesini, odadaki toplam kablo uzunluğunu hesaba katar. Bir film zemini durumunda, belirli bir alanı kaplayan bölümlerin sayısı seçilir.
Isı yalıtımlı bir zeminin cihazı, önemli miktarda elektrik tüketiminde farklılık gösterir. Bu, mevcut kabloların sahip olduğu yükü kaldırabildiğini kontrol etmeyi gerekli kılar.
Hesaplama sürecinde, kablonun mevcut enkesiti dikkate alınır.
Eğer hesaplama eski kabloların yeni yük ile baş etmediğini gösteriyorsa (çekirdeklerin çapı yük ile uyuşmuyorsa), sıcak alana servis yapmak için özel olarak tasarlanan ek kabloları (doğrudan panelden) değiştirmeli veya kurmalısınız.
Tabloda 1 m2'lik bir elektrikli yerden ısıtmanın güç tüketimi verilmiştir:
Mobilyaların yerini, sistemin ana bileşenlerini ve ana mesafeleri gösteren bir projeye örnek.
Elektrikli yerden ısıtma projesi
Elektrikli yerden ısıtma sistemi şunları içerir:
Standart alet, iş için kullanılır: bir çekiç, keski, perforatör, metal makası, şerit ölçüsü, tornavida.
Isıtma kablosu seçimi önemli bir öneme sahiptir, bu nedenle aşağıdaki tiplerin kurulum için kullanıldığını bilmelisiniz:
Birkaç aşamada gerçekleştirilir:
Isıtma kablosu, mat veya film sadece hazırlanan yüzey üzerine serilir. Hazırlık şunları içerir: çıkıntı yapan elemanların elimine edilmesi, düzlemin hizalanması. Hizalama için, kullanıcılara daha iyi “düşme” ve aynı zamanda zamandan tasarruf eden özel karışımlar kullanmaları tavsiye edilir. Adi çimento şapı uzun kurur.
Zemin yüzeyinden 0.9-1 m yükseklikte bir sıcaklık kontrolörü kurulması tavsiye edilir. Bu noktada, montaj kutusunun montajı için bir delik açmanız ve kabloyu kurmak için duvarın zemine delinmesi gerekecektir.
Genellikle penofol (köpüklü polietilen) sıcak bir elektrikli zeminin altına monte edilir. Yalıtım Penofol, yansıtıcı bir yalıtımdır, malzemenin kendine has özelliği küçük kalınlık, bir folyo tabakasının varlığı (ısının yansımasına izin verir) ve kendinden yapışkanlı bir tabakadır (döşeme işlemini basitleştirir, kablo döşemesi sürecinde yalıtımın hareketini ortadan kaldırır). Aynı zamanda, penofolün termal iletkenlik katsayısı (20 ° C sıcaklıkta 0.031 W / mK'ye eşittir).
Folyo kaplı penofol folyoyla birlikte yerleştirilir, kıstır ve şeritlerin birleşimi bantlanır.
Bir ısıtıcı olarak, penofol ek olarak, kullanılabilir: 20-50 mm tabaka kalınlığı ile genişletilmiş polistiren veya köpük (25'in üzerinde yoğunluğu ile). Sistemin sıcak zeminini balkonda monte ederken, yalıtım tabakasının kalınlığının 100 mm'ye çıkarılması tavsiye edilir.
Yalıtım odasını döşedikten sonra, etrafın etrafına, damper bandı yapıştırın. Kenar bandının amacı, ısıtma işlemi sırasında zemin kaplamasının genleşmesini telafi etmektir.
Son derece düşük bir higroskopik gösterge ile ayırt edilen bir katı ısı yalıtım malzemesinin kullanılması tavsiye edildiği için, bir su yalıtım ağının monte edilmesi tavsiye edilmez.
Yerden ısıtma için termostat uzaktan kumandalı veya dahili sıcaklık sensörlü (zeminin sıcaklığını ölçer) kontrol ünitesidir. Ek bir hava sensörlü termostatlar vardır. Termostatın amacı, alan ısıtma derecesini ve güç tüketimini düzenleme yeteneğini sağlamaktır.
Elektrik ağına olduğu kadar elektrik döşemesinin kablosuna, olukta döşenen teller vasıtasıyla bağlanır. Olukların kullanımı, tablanın bütünlüğünü ihlal etmeden onarım çalışması (gerekirse) yapmanıza izin verecektir.
Yerden ısıtma için termal sensör, doğrudan oluklamada zemine doğrudan monte edilir. Bu durumda, ustalar yalıtımın kesilmesinin ve olukların “gömülmesinin”, ısıtma elemanlarının (kablo veya keçenin) üzerine çıkmamasının önemine dikkat çekmektedir. Ondülasyonların bükme açısı, telin bükülmesini ve olukların çatlamasını önlemek için düzgün olmalıdır. Şapın içine doğru uzanan olukların sonunun bir sızdırmazlık maddesi ile kapatılması tavsiye edilir.
Not: Isı kontrol ve ısı sensörü her odaya monte edilir.
Servis ekipmanı kurulduktan sonra, doğrudan kablonun kurulumuna devam edebilirsiniz. Elektrikli yerden ısıtma iki şekilde yapılır:
Zeminde iki kat döşemenin birleşim yeri varsa, bu yerde kabloyu olukta döşemek tavsiye edilir. Bu, levhaların olası termal genleşmesini telafi eder ve sistemin yerden ısıtma sistemine zarar verme riskini azaltır.
Tabanın başlangıcından önce elektrik zeminin görünümü fotoğrafta gösterilmektedir.
Şap dökmeden önce, elektrikli yerden ısıtma sisteminin verimliliğini kontrol etmek gerekir. Operasyon öncesi doğrulama telin direncini ölçmeyi içerir. Önceki testten sapma önemsiz ise, şap dökmeye başlayabilirsiniz.
Ölçüm, bir multimetre veya test cihazı ve daha sonra bir megohm metre (1.000 V'un üzerinde büyük dirençleri ölçmek için kullanılır) kullanılarak gerçekleştirilir. Sonuç 10 MΩ'nin altında olmamalıdır.
Tabanda elektrikli yerden ısıtmanın döşenmesi, kablo veya ısıtma paspasları kullanılarak yapılır. Film döşemesi durumunda, kurulum şapsız yapılır.
Kullanılan şap içinde elektrikli döşeme kurulumu için:
Malzemeyi bağlamak için kullanılan türden bağımsız olarak, bağın optimum yüksekliği (kalınlık) 30-50 mm'dir.
Sistem kontrol edildikten sonra, elektrikli yerden ısıtma - döşeme fayansı, laminat.
Gördüğünüz gibi, bir elektrikli zeminin kurulumu çok zorlaşmaz. Aşağıdaki tablo, kiralanan ustaların yardımıyla kurulum maliyetini göstermektedir. Ortalama olarak, anahtar teslimi kurulum için m2 başına fiyat metrekare başına 600 ruble. Malzemelerin maliyeti hariç.
Farklı firmaların tekliflerini inceledikten sonra, elektrikli yerden ısıtma cihazlarının maliyeti, metrekare başına 2.000 ila 4.700 ruble arasında değişecektir (2016 yılı sonu itibariyle). Bu durumda, minimum fiyat 250 m²'den sipariş verirken geçerlidir. veya eğer ilan bir inşaat firması tarafından değil, özel bir usta tarafından verilmişse.
Bu sayede, elektrikli ısı yalıtımlı bir zeminin kendi ellerinizle montajını yapmak iş üzerinde önemli ölçüde tasarruf etme fırsatıdır.
Ev ustalarının incelemeleriyle kanıtlandığı gibi, bazı tipik hatalar çok yaygındır:
Elektrikli yerden ısıtma, operasyonda iddialı değil, güvenilir (iyi bileşenler ve doğru kurulum seçerken) ve uzun süre hizmet edecektir.
Hidrolik zemin ısıtma, özel evlerde geleneksel radyatör ısıtmaya alternatif bir alternatiftir. Yerden ısıtma için diğer seçeneklere göre kurulumu için maliyetler ve işçilik daha yüksektir, ancak başlangıç yatırımı tamamen haklıdır. Operasyonda, "su devresi" çok daha ucuzdur. Isıtma düzeninin maliyetini azaltmak için, bazı ev sahipleri kendinden yüklemeli yerden ısıtma hakkında düşünüyorlar. Yüksek kaliteli işler için, malzeme satın almak ve bir araç hazırlamak yeterli değildir, en önemli şey teknolojinin özüne ulaşmak, hesaplamaları ele almak, sistemin tasarlanması ve düzenlenmesi ile ilgili temel hususlar ve net bir eylem planı belirlemektir.
Su ısıtmalı zemin - her bir elemanın açıkça tanımlanmış bir işlev gerçekleştirdiği karmaşık bir çok bileşenli sistem. Genel olarak, son zemin kaplamasının altında yer alan, soğutma sıvısı olan boruların bir kompleksi. Isıtılan su, odadaki zemine ve havaya ısı aktaran boru hattına verilir.
Su tabanlarının organizasyonunun genel ilkesi şemada gösterilmiştir.
İşaretin açıklaması:
Isıtma sisteminin işleyişinin özü aşağıdaki gibidir. Soğutma suyu kaynatıcıdan termostatik valfe beslenir. Öğe, sıcaklıktaki değişikliklere tepki verir - değer yükseldiğinde, geri dönüş boru hattından soğutulmuş su karışımı açılır.
Sirkülasyon pompası, akışı ısıtma suyunun ayarlanmasından sorumlu olan termostata iletir. Ardından, akışkan dağıtım tarak ve döngü döngülerine akar. Soğutma sıvısını ısıtma sisteminin farklı zincirlerine yönlendirmek için bir kolektör düğümü (tarak) kullanılır.
Herhangi bir mühendislik sistemi gibi, ısıtma yeraltı devresinin kurulumu ve çalışması da artıları ve eksileri vardır. Planlama aşamasında, bir sıcak su tabanının tüm dezavantajları ve avantajlarını tartmak gerekir.
"Su sistemi" nin dezavantajlarından bahsetmek gerekir:
Bu önemli! Su zemini, merkezi ısıtma sistemi olan çok katlı bir binada yapılamaz. Teknik olarak, sistem uygulanabilir, ancak daireler arasındaki ısı dengesini bozar. Komşularda boru hattındaki basınç azalır ve pillerin sıcaklığı azalacaktır.
Kendi ellerinizle sıcak su tabanını kurmak için üç ana seçenek vardır:
Seçilen teknoloji, zemin döşemenin kompozisyonunu ve alternatif katmanlarını belirler.
"Islak" yöntemi. Bu, ısıtma devresinin beton bir şap ile doldurulmasını ima eder. Teknoloji, göreceli kullanılabilirlik ve iyi ısı kapasitesi nedeniyle en yaygın olanıdır. Yöntemin dezavantajı sistemin büyük bir ağırlığıdır, temelde ve tavandaki yükte bir artıştır.
Pasta beton sistemi şunları içerir:
Zemin ve ahşap sistem ağırlıklı olarak ahşap evlerin yapımında kullanılmaktadır. Bunların avantajı, kurulumdan hemen sonra çalışma olasılığıdır, dezavantaj ise ısı kaybını arttırır.
Düz su katının organizasyon şeması:
Bir ahşap sistemde su devresinin montajı farklı şekillerde gerçekleştirilir:
Isıtma ekipmanı ve ilgili elemanların seçimine geçmeden önce, sistemin hesaplanmasını yapmak gerekir. Sorumlu çalışma en iyi bir uzmana bırakılır. Sonuç olarak, hesaplamaların sonuçları aşağıdaki soruları cevaplamalıdır:
Hesaplama yaparken ısıtma mühendisi bir takım faktörleri hesaba katar:
Aşağıdaki kurallara ve düzenlemelere göre hesaplanırken:
Önemli bir tasarım noktası, ısı hattının düzeninin seçilmesidir. Üç seçenek vardır: yılan, salyangoz, kombine.
Yılan. Uygulamanın en kolay yolu. Boru hattı, bir duvardan diğerine geçen ve toplayıcıya geri dönen birbirini izleyen döngülere yatırılır. Dezavantajı eşit olmayan ısıtmadır.
Salyangoz. Otoyolun ileri ve geri dönüş hatları birbirinin yanına gider, odanın ortasındaki bir döngü oluşur. Çoğu sıcak zeminler, zemin ısıtmanın aynı yoğunluğunu sağladığı için, bu şemaya göre donatılmıştır.
Kombine. Yöntem, karmaşık konfigürasyon odaları ve dış duvarlı odalar için uygundur. Marjinal bölgeler bir yılan tarafından oluşturulur ve kalan alan bir salyangoz tarafından oluşturulur.
Kontürlerin dağılım özellikleri:
Sistemi hesapladıktan sonra, bileşen seçimine devam edebilirsiniz. Odak, bu gibi unsurlarda olmalıdır:
Toplayıcı sitesi. Dağıtım elemanı - ısıtma sisteminin en önemli bileşenlerinden biridir. Soğutma sıvısının yeniden yönlendirilmesine ek olarak, ekipman sıcaklığı düzenler, halkaları dengeler, havayı çıkarır.
Bir ilkel versiyonda, manifold kapama vanaları ile donatılmıştır - böyle bir montaj sistemin maliyetini azaltır, ancak ayarlama imkanlarını sınırlar. Dağıtım düğümü aşağıdakilerle donatılmışsa, en uygun şekilde:
Sıcak bir zemin için ayrı bir yükselticinin yokluğunda, bir karıştırma ünitesi gereklidir - ekipman kompleksi soğutucunun hazırlanmasından sorumludur. Yapıcı montaj şunları içerir: pompa, baypas, termostatik vana.
Boru hattının görünümü. Ana seçim, aşağıdaki boru ürünleri türleri arasındadır:
Substrat. Çöp materyali düşük ısı iletkenliğine sahip olmalı, elastik, dayanıklı, sıcaklık dalgalanmalarına ve su geçirmezliğe dayanıklı olmalıdır. Bu kriterler aşağıdakilerle daha tutarlıdır:
Sıcak bir katın yapısal elemanlarının yerleştirilmesi için temel gereksinimleri belirtin:
Bir sıcak su tabanı kurmaya başlamadan önce temel hazırlık çalışması kendiniz yapın:
İlk üç nokta yukarıda tartışılmıştır. Bir sonraki adım, bir ılık su tabanı için gerekli malzemelerin seçilmesidir. Sistemin ıslak şap yöntemi ile düzenlenmesi için aşağıdakiler gereklidir:
Binaların hazırlanması aşağıdaki eylemlere indirgenmiştir:
Tozlu işin sonunda, "kek" yerden ısıtma sistemini kurmaya başlayabilirsiniz. Diğer eylem dizisi aşağıdaki adımları içerir.
Yalıtım tabakasının döşenmesi. İzolasyon düz bir tabana yerleştirilir. Isı yalıtım levhaları sıkıca birleşir, eklemler viskobik bant ile yapıştırılır ve tabak şeklindeki dübeller köşelere sabitlenir.
Boru montajı ve kollektöre bağlantı. Tabandaki kontur izlerini işaretleyin, odanın çevresini bir amortisör bandıyla yapıştırın. Boruları hatlar boyunca döşeyin ve bunları braketler ile sabitleyin. Çıkış toplayıcıya döner ve her konturun uzunluğunu kaydeder.
Takviye ağının yerleştirilmesi. Gövdenin üzerine 3 mm'lik bir tel örgü yerleştirmek yeterlidir, hücrelerin boyutları 10 x 10 cm'dir. Metal takviye plastik ile değiştirilebilir. Kılavuzun ana görevi şapın çatlamasını önlemektir.
Basınç testi ve kontrol sistemi. Kravat dökülmeden önce olası arızaları ve sızıntıları ortadan kaldırmak için aşama gereklidir. Prosedür:
Şapı doldurun. Ampulleri kurun, bir çözelti hazırlayın, bileşenlerin oranı: 1: 3 (çimento: kum), su - çimento kütlesinin üçte biri. Karışımı bir mikser ile iyice karıştırın ve uzak köşeden başlayarak zemini doldurun.
Finiş ayarı. 3 hafta sonra dengeleme döngüleri "su" otoyol gerçekleştirin. Devrelerdeki sirkülasyon sağlandığında, ısıtılmış soğutucu akışkanın başlatılmasına devam edin.
Devreye. Son aşamada, sistem 23-24 ° C'den başlayarak sıcak su ile doldurulur ve günlük sıcaklık 3-5 ° C'ye çıkarılır.
Taşıyıcının sıcaklığını kendi ellerinizle ayarlayın:
Yerden ısıtmayı hissetmek için birkaç saat beklemeniz gerekiyor. Sıcaklığın ve pompanın son ayarlanması zaman alır.
Uzmanların tavsiyeleri, ısıtma sistemini planlamak ve doğru bir şekilde donatmak için yardımcı olacaktır:
Kalite bileşenlerinin seçimi ve kurulum teknolojisine uyum, sıcak su tabanının dayanıklılığının ve düzgün çalışmasının garantisidir. Hata ayıklanmış ısıtma sistemi, odada konforlu bir mikro iklim yaratır.
Şimdi, birçok özel konut sakinleri, birincil veya ikincil ısıtma için su ısıtmalı bir zemin kuruyorlar. Bir çok avantajı vardır: konforu arttırır, odayı eşit ısıtır, ek enerji gerektirmez (çünkü radyatörlü bir kazandan çalışır). Yazımızdaki talimatlar, su ısıtmalı zeminlerin kurulumunu, hatta deneyimsiz hale getirecektir. Ancak, bu önce tüm nüansları keşfetmeye değer.
Hepsinden iyisi, sıcak su zemin sistemi porselen taş ve çini altına serilerek birleştirilmiştir.
Tabii ki, sıcak zemin laminenin altında, muşamba, PVC fayans ve hatta halı altında, özel bir işaret ile yapılabilir.
Ancak, örneğin, halı, halıyı ısıtmak için bir anlam ifade etmemektedir ve SNiP 41-01-2003'e göre, 31 ° C'nin üzerindeki yüzey sıcaklığını aşmak mümkün değildir. Aksi takdirde zararlı maddelerin salınmasını tetikler.
Muhtemelen, birçok kiracının “serbest” su ısıtmalı zemini merkezi ısıtma sistemine veya sıcak su kaynağına bağımsız olarak bağlaması fikri vardı. Ve hatta bazıları bunu yapar, ancak çoğu durumda bu yerel yasalar tarafından yasaklanmıştır.
Örneğin, Moskova'da, 8 Şubat 2005 tarihli ve 73 no'lu PP sayılı Hükümet Kararnamesi, Ek 2'de, kamuya ait su temini sistemlerinin yer ısıtması için yeniden kullanılmasının yasaklanması hakkında açıkça yazılmıştır.
Kurallara aykırı davranarak, en iyisi tesisatçıları ilk kez ziyaret ettiğinizde iyi olabilirsiniz. Ve en kötüsü - komşuları ısıtmadan bırakma riski.
Bazı bölgelerde, yasak geçerli değildir, ancak bağlantı, sistemin bozulmaması için bir inceleme gerektirir.
Genel olarak, teknik açıdan, bu seçenekler mümkündür, ancak sadece ayrı bir pompa ve karıştırma ünitesi bağlanmışsa ve sistem çıkışta basıncı koruyorsa.
Dikkat edin! Bir apartmanda bir jet pompası (asansör) varsa, o zaman metal-plastik ve polipropilen borular kullanamazsınız.
Sıcak su zemini düzenlemenin birkaç yolu vardır.
Sıcak su tabanı için üç tip boru takın.
Malzemelerin kurulumu ve satın alınmasından önce, yer ısıtmanın hesaplanması gerekir. Bunun için, boruların konumunu bilmek için onarımların yapılmasında faydalı olan konturlarla bir devre çizin.
Genel olarak, ılık su tabanının nasıl hesaplanacağı sorusu ayrı bir değerlendirme gerektirir çünkü tasarım birçok nüansı dikkate alır: ısı kaybı, güç, vb.
Grafik, akı yoğunluğunun soğutucu akışkanın ortalama sıcaklığı üzerindeki bağımlılığını göstermektedir. Noktalı çizgiler 20 mm çapında boruları ve 16 mm.
Grafik, sadece 7 cm kalınlığında bir çimento-kum şapı kullanıldığında geçerli olan ve karo kaplaması olan verileri göstermektedir. Şapın kalınlığı örneğin 1 cm arttırılırsa, ısı akışının yoğunluğu% 5-8 azalır.
Giriş ve çıkışta optimum sıcaklık 5-10 dereceden fazla değişmemelidir. Soğutucunun maksimum sıcaklığı 55 ° C'yi geçmemelidir.
Konturun uzunluğunu hesaplamak için, metrekare cinsinden aktif ısıtma alanı metre cinsinden döşeme adımına bölünür. Bu değere, virajların boyutunu ve toplayıcıya olan mesafeyi ekleyin.
Yukarıdaki şemaya göre, sadece kaba bir hesaplama yapabilir ve karıştırma ünitesi ve termostatlar nedeniyle son ayarı yapabilirsiniz. Doğru tasarım için profesyonel ısı mühendislerine başvurduğunuzdan emin olun.
Sıcak su tabanı döşenmesi teknolojisi, belirli bir sıraya yerleştirilmiş birkaç tabakadan oluşur. Pastanın toplam kalınlığı 8-14 cm, zemindeki yük - 300 kg / m²'ye kadar. m.
Tabanın beton levha olması durumunda:
Su yalıtımı için normal plastik film veya özel malzemeler kullanılmasına izin verilir. Damper bant, 1-2 cm kalınlığında kesilmiş yalıtım şeritlerinden yapılır veya kendinden yapışkanlı bir taban ile hazır bir versiyon alır.
Yalıtım seçimi birkaç faktöre bağlıdır: bölge, taban malzemesi. Örneğin, zemindeki zeminler için (en iyi 10) 5 cm'den daha kalın olmayan ekstrüde polistiren köpük kullanılır ve eğer birinci katın zemininin altında sıcak bir bodrum varsa, 3 cm'den daha ince varyantlar kullanılabilir.
Yalıtımın temel amacı - ısının ısınmasını sağlamak ve büyük ısı kaybını önlemek.
Taban zeminde zemin olması durumunda:
Kaba şap için hazırlık katmanlarını iyice kurcalamak önemlidir. Tabanı sıkıca sıkıştırırken ve ekstrüde polistiren köpüğü kullanarak, sert bir bağ oluşturmak gerekli olmayacaktır.
Diyelim ki iyi bir temel hazırlandı: Düz bir beton levha veya güçlü bir damla olmadan dolgu katmanı. İki metrelik bir ray ile kontrol edildiğinde aşırı yağışlar 7 mm'yi geçmemelidir. Düzensizlikler varsa, kumla kaplanabilirler.
Birisi yalıtımın altında su yalıtımını, biri tersini, üst katta, ve bazılarını orada ve orada kullanıyor.
Ekstrüde polistiren köpük kullanılıyorsa, pratik olarak su geçirmezliğe ihtiyaç duymaz, bu nedenle konumu çok kritik değildir. Ancak, çimento jölesinin yalıtımın dikişleri arasına girmesine ve döşeme içine girmesine izin vermeyecek ve ayrıca nemi alttan tutacaktır.
Yalıtımın dibine sabitlerseniz, boruları yerden ısıtma sistemine doğrudan izolasyona monte edebilirsiniz. Su yalıtımı üstüne serilirse, boruları sabitlemek için kurulum ızgarası gerekecektir.
Duvarda 20 cm ve üst üste bir örtüşme ile su yalıtımı yatıyoruz. Bağlantılar mühürlemek için yapışkan bant ile yapıştırılır.
Bitmiş bir teyp satın aldıysanız - sadece çevre etrafında yapıştırın. Genellikle 5-8 mm'lik bir kalınlığa ve 10-15 cm'lik bir yüksekliğe sahiptir.Yükseklik, dolma seviyesinin üzerinde olmalıdır, fazlalık bir bıçakla kesilir. Bant elle yapılmışsa, duvardaki vidalarla yapıştırdığınızdan veya yapıştırdığınızdan emin olun.
Betonun doğrusal genleşmesi 40 ° C'ye ısıtıldığında metre başına 0,5 mm'dir.
Sıcak su tabanı için sac yalıtım, ofset bağlantılarla sıkıca bağlanacak şekilde döşenir.
Takviye telinin ilk katmanı genellikle yalıtımın üzerine yerleştirilir ve konturları sabitlemek ve yüzey üzerinde ısıyı düzgün bir şekilde dağıtmak için bir temel olarak kullanılır. Tel örgü arasında telle bağlanır. Naylon kelepçelerin üzerindeki ızgaraya boruyu takın.
Kılavuzun çubuklarının çapı 4-5 mm'dir ve hücrenin boyutu - boru aralığına bağlı olarak, kolay montaj için.
Ek olarak, takviyeyi borunun üstüne yerleştirdiğinizden emin olun, çünkü alt kısımdan örgü kullanıldığında bile, en alt kısımda yer alması durumunda hemen hemen hiçbir etki göstermez. Ya da dökme sırasında ızgarayı standın üzerine koyarak bir boşluk yaratın.
Su ısıtmalı zemin çeşitli şekillerde döşenebilir, bunları listeleriz.
Borular, duvarlardan 15-20 cm'lik bir mesafe ile döşenmekte olup, her bir konturun kaynak yapılmadan tek bir borudan yapılması ve uzunluğunun 100 metreden fazla olmaması istenmektedir Duvarlardaki borular arasındaki adım 10 cm, merkeze daha yakındır - 15 cm.
Zemini döşemek, örneğin bir sarmal veya bir yılandan farklıdır. Dış duvarlar için, daha sık serme adımı yapmaya çalışırlar veya soğuk duvarların yakınındaki arzdan bir kontur çizerler. Dış duvarların daha iyi ısıtılması için bir devre örneği fotoğrafta gösterilmiştir, bu seçenek soğuk bölgelerde kullanım için daha iyidir:
Yüzeyin aşırı ısınmasını önlemek için geniş bir boru birikimi olan yerlerde, bunların bazıları ısı yalıtımlı bir boru ile kaplıdır.
Metal-plastik 16 mm ve 20 mm, özel aletler kullanılmadan kolayca bükülebilir. Boruları küçük bir yarıçap açısı ile bükmek ve aynı zamanda çatlamayı önlemek için, köşeler birkaç geçişte (el yakaları) bükülür.
90 ° 'lik bir açıda 5-6 kesişmeye ihtiyacınız olacak. Bu, ilk başta, başparmaklarınızla iterek, küçük bir bükülme yapar, daha sonra kolları viraj yönünde hafifçe yer değiştirir ve eylemleri tekrarlar.
Keskin dönüşlerde borularda kıvrımların varlığı kabul edilemez.
Polipropilen boruların bükülmeleri çok daha zordur çünkü yaylar. Bu nedenle, bükme için ısıtılırlar ya da özel bir bağlantı parçası kullanılarak kaynak yapılır, ancak sıcak zeminler söz konusu olduğunda, bunlar ızgaraya takılır ve kıvrımları daha az keskin hale getirir.
Su ısıtmalı zeminin montajı, borunun ilk ucunun dağıtım manifolduna bağlanması ile başlar ve odayı döşedikten sonra, dönüş hattı hemen bağlanır (ikinci uç).
Çoğu durumda, devreler bir dağıtım düğümünden bağlanır. Çeşitli işlevlere sahiptir: sistemdeki basıncı arttırmak, sıcaklığı ayarlamak, radyatörlerle bir araya getirerek çeşitli devrelerdeki düzgün akış.
Pompalama ve karıştırma üniteleri ile ilgili makalemizde yazdığımız kazana çok sayıda bağlantı şekli vardır: manuel ayar, hava otomasyonu ve servo sürücüler ve sensörler yardımıyla otomatik ayarlama.
Euroconus uydurma
Borular, Euroconus sıkma bağlantılarının yardımıyla toplayıcıya bağlanır.
Tüm devrelerin kurulumunu tamamladığınızda, sızıntı için pnömatik sistem testi yapmak zorunludur. Bunu yapmak için, kompresörü kullanarak basınç testi yapılır. Test için 6 bardan fazla basınca sahip küçük bir ev tipi kompresör uygun olacaktır. Sistemdeki basınç 4 bar'a ayarlanır ve sistem başlatana kadar tüm süre boyunca bırakılır.
Hava molekülleri su moleküllerinden çok daha küçük olduğu için, hafif bir basınç kaybı bile tespit edilebilir. Ayrıca, suyu ısıtmak için zamanınız yoksa, su donabilir, ancak havaya hiçbir şey olmaz.
Şapın doldurulması sadece tüm devrelerin ve hidrolik testlerin yapılmasından sonra yapılır. M-300'den (B-22,5) daha düşük olmayan betonun 5-20 mm'lik bir fraksiyonlu kırma taş ile kullanılması tavsiye edilir. Borunun en az 3 cm'lik minimum kalınlığı, sadece istenilen mukavemeti elde etmek için değil, aynı zamanda yüzey üzerinde ısıyı muntazam bir şekilde dağıtmak için de geçerlidir. Ağırlık 1 kare. kalınlığı 5 cm olan m. 125 kg.
15 cm'den daha yüksek bir şap kalınlığı ile veya yüksek yüklerde, termal rejimin ek hesaplanması gereklidir.
Şapın kalınlığında bir artışla, açıldıktan sonra belirli bir sıcaklığa ısıtılması daha fazla zaman alır ve sistemin ataleti de artar. Tablanın ısıl iletkenliği ne kadar düşük olursa, ısı taşıyıcı sıcaklığı da o kadar yüksek olacaktır.
Büyük bir odayı bölgelere ayırma örnekleri Sıcaklık aralıklarının olmaması veya yanlış pozisyonu, şap başarısızlığının en yaygın nedenidir.
Shrink dikişleri aşağıdaki durumlarda yapılır:
Bunu yapmak için, dikişlerin çevresinin etrafında damper bandı. Dikiş sahasında donatı örgüsü bölünmelidir. Deformasyon aralığı 10 mm taban kalınlığında olmalıdır. Üst kısım bir dolgu macunu ile işlenir. Oda standart olmayan bir şekle sahipse, dikdörtgen veya kare şeklindeki daha basit öğelere bölünmelidir.
Karo genleşme derzleri üzerine döşendiğinde, bitişik plakaların farklı genişlemesine bağlı olarak soyulma olasılığı artar. Bunu önlemek için, ilk parça karo yapıştırıcı üzerine serilir ve ikinci kısım bir elastik dolguya monte edilir.
Ek ayırma için eksik bir profilin deformasyon dikişleri kullanılabilir. Kalınlıkların 1 / 3'ü mala ile yapılır. Beton kurulduktan sonra sızdırmazlık maddesi ile kapatılır. Borular bunlardan geçerse, bunlar da olukla korunur.
Oldukça sık rastlanan bir durum, kuruduktan sonra şap üzerinde çatlakların ortaya çıkmasıdır. Bu çeşitli nedenleri tetikleyebilir:
Onlardan kaçınmak çok basittir:
Sıcak bir zemin için, betonun esnekliğini ve dayanıklılığını arttırmak için bir plastikleştirici kullanmak zorunludur. Ancak, yerden ısıtma için özel hava sürükleyici plastikleştiriciler kullanmanız gerekir.
Tecrübe olmadan, moloz / çakıl olmadan sıcak bir zemin için çimento-kum şapı yapmak mümkün olmayacaktır ve doğru marka CPS, fabrika betonundan daha pahalıya mal olacaktır. Bu nedenle, çözeltinin bileşiminin ihlali nedeniyle çatlamayı önlemek için, molozla dökülen betondur.
M-300 çimento markası M-400'ün bir çözeltisi, yıkanmış kum ve moloz aşağıdaki oranlara göre yapılır.
Kum yerine granit eleme kullanarak başka bir seçenek de vardır, bunun için aşağıdaki elementler kullanılmıştır:
Kaliteli beton, döşenirken suyu serbest bırakmamalıdır (delaminate). Her şey doğru şekilde yapılırsa ve hava sıcaklığı 20 ° C ise, 4 saat sonra ayarlanmaya başlamalı ve 12 saat sonra topuklu herhangi bir iz bırakmayacaktır.
Dökme işleminden 3 gün sonra şap, gücünün yarısını alacaktır ve sadece 28 gün sonra tamamen sertleşecektir. Isıtma sistemini bu noktaya kadar açmanız önerilmez.
Ahşap, betondan farklı olarak ısıyı verimli bir şekilde yürütmez, ancak bunun üzerine kurulum da yapılabilir. Bunun için alüminyum dağıtım plakaları kullanılmaktadır. Borular önceden hazırlanmış tahtaların takılmasıyla yapılan ahşap kanallarda döşenir.
Linolyum, halı ve düz bir yüzeye ihtiyaç duyan diğer malzemelerin montajı için, boruların üzerine bir sunta, kontrplak veya GFL tesviye tabakası serilir. Parke veya laminat bir son kat olarak kullanılacaksa, bir zemin katmanı kullanılmadan, ısıtılmış bir zeminin yapısı biraz basitleştirilebilir.
Kontrplak ve sunta seçerken, bunların sıcak bir zeminle kullanılmasına izin veren hijyenik, hijyenik ve termomekanik göstergelere sahip olduklarından emin olun.
Sıcak zemin suyu fiyatları birkaç bileşenden oluşur:
Ortalama olarak, tüm malzeme ve işlerin yanı sıra, anahtar teslim bazında su ısıtmalı zeminin fiyatı, 1.500–3.000 rubleye mal olacaktır. m.
Aşağıda evin 100 metrekarelik bir kaba tahminidir. m., ancak su ısıtmalı zeminler için fiyatları bölgeye büyük ölçüde bağımlıdır, bu nedenle verilerinizde burayı sürmek ve bağımsız bir hesaplama yapmak en iyisidir. Radyatör, kazan, son kat ve şapın montaj ve satın alma maliyetlerini hesaba katmaz.