Havuzlar, belirleyici bir rol olmasa bile, uygun havalandırmanın önemli rol oynadığı nesneler olarak sınıflandırılır. Uygun hava değişiminin olmadığı durumlarda, odadaki atmosfer çok hızlı bir şekilde, zorunlu olan SanPiN ve SNiP gerekliliklerini karşılamaktan kurtulacaktır.
Özel havuzların havalandırma sistemleri için tasarımın temel özellikleri ve gereksinimleri hakkında konuşacağız.
Yüzme havuzu havalandırma sistemi
randevu
Yüzme havuzu havalandırma sistemleri ve bir bütün olarak sistemin benzer genel amaçlı sistemlerden birtakım özellikleri ve farklılıkları vardır (ayrıca bkz. Sauna havalandırma: doğru seçeneği ve cihaz özelliklerini kendi başınıza seçin).
Eğer konut ve işyerlerinde iklimlendirme ana görevi temiz hava ile yeterli miktarda oksijen temin etmekse, o zaman havuzda bu problem çözülür; ana amaç, nemlendiricinin su aynasının yüzeyinden yoğun buharlaşması koşullarında belirtilen nemi sağlamaktır.
Hava nemi gereksinimlerine ek olarak, düzenleyici belgeler tarafından düzenlenen su ve havanın sıcaklık rejimleri üzerinde katı sınırlar bulunduğundan, buharlaşma oranının belirli değerlerin altında azaltılmasının imkânsız olduğu anlaşılmalıdır.
İyi organize olmuş havalandırmanın rolünün ne kadar önemli olduğunu anlamak için, yokluğunun sonuçlarını dikkate almak yeterlidir:
- Besleme ve egzoz hava akımlarının yokluğunda, bağıl nem, suyun üzerinde biriken buharın büyüklüğü ile önemli ölçüde artacak ve yüzücü, rahatsız edici tıkanıklığı, oksijen eksikliğini ve diğer su prosedürlerini sadece rahatsız edici değil aynı zamanda tehlikeli hale getiren diğer istenmeyen semptomları hemen hissedecektir;
- Havanın ve onun sıcaklığının artan nem oranı, kapalı yapıların ve yapının diğer elemanlarının çiğlenme noktasından daha soğuk hale gelmesine ve yüzeylerinde bol miktarda yoğunlaşmanın oluşmasına yol açacaktır. Bu etki "ağlayan duvarlar" olarak bilinir;
- Sonuç olarak, birkaç saat sonra sularda sınıflar ve prosedürler yapmak tehlikeli hale gelecektir. Bir süre sonra, havuzun hamamında olmak, banyoya gitmek gibi bir şeye dönüşecek;
- Kondensin bolluğu nedeniyle yapının yapısal detayları paslanmaya ve bozulmaya başlayacak ve duvarlardan akan nem zemindeki su birikintilerini oluşturacaktır. Bu, daha fazla buharlaşmaya ve hava neminde çığ benzeri bir artışa ve odayı bir buhar odasına dönüştürmeye neden olacaktır.
Dikkat edin! Banyo ile bir odanın havalandırma sistemi iki problemi çözmelidir: havanın gereken nemin sağlanması ve oksijen tedariğinin sağlanması.
Özel özellikler
Özel bir evin havuzundaki havalandırma, bilmek ve anlamak için önemli olan bir dizi karakteristik özelliğe sahiptir.
Bu özellikler, sadece geniş bir su alanının açık aynasıyla değil, aynı zamanda diğer birçok faktörle de belirlenir:
- yapı inşası;
- sıcaklık parametreleri için gereksinimler;
- sıhhi ve hijyenik;
- tıbbi gereksinimler.
Her şeyden önce, hava kanallarında, havalandırma millerinde ve kanallarda yoğunlaşan bir yoğunluğa neden olan, çıkarılmış havadaki artan nem içeriğinin hesaba katılması gerekir. Bu, kanalların ve madenlerin, suyun toplanması ve çıkarılması için özel paletlerle donatılması gerektiği anlamına gelir. Aynı zamanda personel için paletlere ve vanalara engelsiz ve elverişli erişim sağlamak gereklidir.
Ayrıca, havalandırma organizasyonunun sırasının düzeni ve giriş ve çıkış açıklıklarının yeri değişiyor.
Havuzdaki havalandırma şeması, normal bir odadan farklıdır, özellikle bu noktalarda:
- birincil hedef yana - Maksimum nem içeriği miktarının çıkarılması, nemli hava kuru daha hafif olan ve bu nedenle, tavan üzerinde biriken hatırlanmalıdır. Bu nedenle, egzoz delikleri orada bulunmalıdır;
- Suyun üstünde ve banyonun yakınında çok yoğun hava dolaşımı, ıslak ve çıplak bir insanın donmaya ve rahatsızlık hissetmeye başlayacağı gerçeğine yol açacaktır.. Öte yandan, bu akımların yokluğu ya da zayıflık hoş olmayan bir tıkanıklığı ile sonuçlanan, hemen yukarıda su buharı bir birikmesine yol açar;
- Kışın soğuk hava akımlarını ve iç ortam sıcaklık düşüşlerini önlemek için odaya verilen hava ısıtılmalıdır.. Ayrıca, banyolarda soğuk algınlığı semptomlarının ortaya çıkmasıyla soğuk akıntılar da bozulmaktadır.
Dikkat edin! Geleneksel sistemlerden farklı havzanın havalandırma sistemi kendine özgü bir düzeni produhi konuma sahiptir: temini, aspiratörün alt kısmında - tavandan.
Bir diğer özellik ise, dışarıdaki hava koşullarına ve yılın zamanına bağlı olarak, gelen havanın nemindeki önemli farklılıklardır (neredeyse iki kat). Bu, havuzun havalandırmasının hesaplanmasının, farklı yoğunluk modları dikkate alınarak yapılması gerektiğine yol açar.
Sistemin normal çalışmasını sağlamak için, sıcaklık sensörleri genellikle ek egzoz sistemlerini dahil eden caddeden alınan hava giriş noktalarında kullanılır.
Yasal gereklilikler
Rusya Federasyonu'nda kabul edilen standartlara uygun olarak, havuzun havalandırması tasarımı bu gibi girdi verilerine dayanarak gerçekleştirilmektedir:
- Su sıcaklığının 30 - 32 ° C olduğu varsayılırken, Avrupa standartlarına göre bu sıcaklık 28 ° C'dir;
- Hava sıcaklığı su sıcaklığını 1 - 2 ° C aşmalıdır. AB standartlarına göre, fark 2-4 ° C'dir, ancak 34 ° C'den yüksek değildir;
- Bağıl nemde izin verilen maksimum değer% 65'tir, fakat özel yapılar için bu rakamın% 45-50'ye düşürülmesi gelenekseldir, çünkü bağıl nemdeki çoklu bir azalma bile bir kişi için rahatsızlık yaratmaz;
- Gaz değişiminin yoğunluğu genellikle hesaplamalarla belirlenir, ancak yetişkin kişi başına saatte 80 metreküp altına düşmemelidir;
- Banyo alanında rüzgar hızı (havalandırma akışının hareketi) 0,2 m / s'yi geçmemelidir;
- Durgun bölgelerin oluşumunu önlemek için yüzme havuzlu odalarda hava değişimi, girişteki egzozun yarısından fazlasının baskın olmadığı bir şekilde yapılmalıdır;
- Havalandırma sistemi - zorlanmış, mekanik darbeli, zorlanmış. Buna ek olarak, bağımsız olmalıdır, bu yazlık genel havalandırma sistemi ile bağlantılı değildir ve otonom;
- Havalandırma üniteleri, en az iki modda çalışma olasılığını dikkate alarak seçilmelidir: bu mod için bağımsız çalışma ve besleme birimleri çalışma dışı süreye dahil edilir ve çalışma günü ve prosedürleri sırasında bunlara ek kurulumlar eklenir ve bunlarla birlikte ilk olarak gerekli gaz değişimini sağlayabilir ;
- Madenlerin ve kanalların iç bölümünün değeri, giriş kısmının oluşturduğu rüzgar ve yerçekimi basıncı ve basıncına dayalı olarak hesaplanarak belirlenir.
Dikkat edin! Düzenleyici gerekliliklerin analizinden, çerçevenin oldukça sert olduğu sonucuna varabiliriz, bu nedenle gerekli nem seviyesini sağlamak için tek yol yoğun gaz değişimi ve nem almadır.
Drenaj, hava akışının nem yoğunlaştığı soğuk yüzeylerden geçirildiği yoğuşma nem alma cihazları kullanılarak gerçekleştirilir. Bunlar, nem sorununu tamamen çözebilen yüksek teknolojili tesisatlardır, ancak fiyatları çok yüksektir.
Kural olarak, nem alıcılar besleme ve egzoz sistemi ile birlikte kullanılır. Higrostatlar, örneğin yaz sıcağında, havalandırmanın göreviyle baş etmediği ve nemin ayarlanan sınırın üzerine çıktığı durumlarda, ihtiyaç halinde iki veya üç arabanın dahil edilmesini kontrol eder.
Acemi tasarımcıları için ipuçları
Son olarak, havuz havalandırması taslağını hazırlayacak ve sistemi kendi elleriyle yapacak olanlara birkaç kısa öneri vermek istiyoruz.
Havuz alanı (su aynaları) genellikle 18 - 50 metrekare arasındadır. Havuzun etrafında 1 ila 3 metre genişliğinde bypass yolları olmalıdır.
Odanın yüksekliği 4 ila 6 metre arasında olmalıdır, geniş bir cam alanı ise (% 60'a kadar) arzu edilir ve bu camın çevresi boyunca su ısıtması geçmelidir.
Özel tesisler, kısa süreli ve ara sıra kullanımlarına göre tasarlanırken aynı zamanda yüzme yapanların sayısı da 1-3 kişi olarak alınmaktadır.
Havalandırma ızgaraları, hava akış hızının istenen değerlerini sağlamak için alanı en üst düzeye çıkarmak için en iyi şekilde yapılır. Bu durumda, basınçlı havalandırma prensibinin uygulanması için çabalamak arzu edilir.
Mümkünse, yapının kullanımda olmadığı bir zamanda su yüzeyli perde sistemi kullanılması tavsiye edilir. Küçük bir hacim ve taban alanı ile, tedarik ızgaralarını banyoya yakın yerde veya duvarlara yerleştirmemek daha iyidir.
Sonuç
Havuz havalandırmasının bir dizi benzersiz özelliği vardır. SanPiN ve SNiP'nin gerekliliklerine göre kendi kural ve yönetmeliklerine göre tasarlanmaktadır (ayrıca, Steam Room'daki Ventilasyon maddesine bakınız - düzenlemenin amacı ve özellikleri).
Netlik açısından, bu makaledeki videoda böyle bir sistemin gözden geçirilmesi gösterilmektedir.