Trafolar ve buşinglerdeki aktif izolasyon bileşenlerinin durumunu yerinde değerlendirmek için kullanılan birincil test yöntemleri şunları içerir:
1) güç faktörü / tan δ,
2) değişken frekans güç faktörü / tan δ (1-500 Hz)
3) dielektrik frekans tepkisi (DFR) [bir dielektrik tepki yöntemi] ve
4) yağ ölçümlerinde nem (trafolar için).
Geleneksel bir güç faktörü / tan δ testi, izolasyonun değerlendirilmesi için bazı yararlı bilgiler sağlar, ancak analiz zor olabilir, bu nedenle yalnızca bu yönteme güvenmek, test programının başarısını kısmen şansa bağlar.
Çok daha etkili ve güvenilir bir test programı için, değişken frekanslı güç faktörü / tan δ ölçümleri ve dielektrik frekans tepkisi (DFR) testleri de dahil edilmelidir.
Değişken frekanslı güç faktörü / tan δ testi, izolasyon sisteminin benzersiz veya bireysel sıcaklık düzeltme (ITC) faktörünün belirlenmesini sağlayarak güç faktörü / tan δ ölçümünü tamamlar ve genellikle daha iyi bir tarama teşhisi işlevi görür. Megger’in DELTA4000 ürünü her trafo için otomatik olarak ITC üretir ve güç faktörü / tan δ sonucunun doğru bir şekilde 20 ° C eşdeğerinde düzeltildiğine dair güven sağlar. Kullanımı kolay yazılım arayüzü PowerDB, DELTA4000'in nasıl kullanılacağını öğrenmek ve bu testleri doğru bir şekilde gerçekleştirmek için gereken zamanı en aza indirir.
Bu arada, dielektrik frekans tepkisi (DFR) testi, izolasyonun ve yağın iletkenliğinin çok güvenilir ve doğru bir nem değerlendirmesi sağlar. DFR'nin kapsamlı bir incelemesi, bunun neden yağda ölçülen nemden selülozdaki nem içeriğini çıkaran geleneksel yağdaki nem ölçümünden daha iyi bir nem değerlendirmesi aracı olduğunu açıklamaktadır. Megger’in IDAX, sınıfının en iyisi bir dielektrik yanıt analizörüdür ve rekor sürede 0,1 mHz’e kadar gerçek FDS ölçümlerini (gürültüye karşı dayanıklılığı nedeniyle tercih edilen DFR yöntemidir) gerçekleştirebilen tek cihazdır. IDAX için kayda değer bir aksesuar, anlamlı nem ölçümleri elde etmek için düşük kapasitif numuneler, özellikle CT'ler için önemli olabilecek, IDAX'in çıkış sinyalini 2 kV'ye yükselten bir amplifikatör olan VAX'tir.