Isıtma sistemi özel bir evde nasıl yıkanmalı?
Özel bir evin ısıtma sisteminde biriken kirleticiler, çalışmasının verimliliğini olumsuz yönde etkiler. Bu nedenle, uzmanlar boru ve radyatörlerin düzenli olarak yıkanmasını tavsiye eder.
Modern ısıtma sistemlerinde kullanılan su soğutucu olarak bir dizi kimyasal bileşen içerir. Yüksek sıcaklıklar onları etkilemeye başladığında, magnezyum, kalsiyum, demir ve küçük parçacıklar şeklinde diğer elementler vardır. Oluşan parçacıklar pil ve borularda (iç yüzeylerde) biriktirilir. Bunun bir sonucu olarak, zamanla bir katı çiçek tabakası ortaya çıkar. Soğutma sıvısının sirkülasyonunu engeller, böylece sistemin verimliliğini azaltır - evin ısınması kalitesiz hale gelir. Kural olarak, bir plak kalsiyum ve magnezyumun% 50-60'ını,% 20-30'unu demir oksitler,% 10-15'i çinko oksit, kükürt, bakır içerir.
Toplam 7–9 mm'lik bir tortu kalınlığı ile, ısı besleme sisteminin işleyişinin kalitesinin% 40-50 oranında azaldığı kanıtlanmıştır. Konutun sahibi boruları ve bataryaları periyodik olarak temizlemezse, bir “ince” anda aşınma ve yıpranma seviyesi kritik bir noktaya ulaşacaktır. Bu, tam bir sistem değişimi ihtiyacına yol açacaktır.
Isıtma sistemindeki boşluklar işleyişini olumsuz yönde etkiler.
Boruların temizlik sıklığı hangi malzemeden yapıldığına, hangi sıcaklık koşullarında çalıştıklarına ve diğer faktörlere bağlıdır. Uygulamada, özel bir evde kurulan ısıtma sisteminin yıkanması ihtiyacı aşağıdaki kriterlere göre belirlenir:
- Diğer tipteki ısıtma üniteleri kullanılırken elektrik kazanı veya yakıt kullanıldığında elektrik tüketiminde artış;
- pil eşit olmayan ısıtma;
- dış kaynaklı sesler, ısıtma kaynağı kompleksini başlatırken sesler;
- sistemi ısıtmak için zamanı arttırın.
Bu işaretlerden en az birini gözlemlerseniz, radyatörleri ve boruları temizlemek mantıklıdır. Böyle bir işlem farklı şekillerde gerçekleştirilir. Onlar hakkında konuşacağız.
Sistemi farklı şekillerde temizleyebilirsiniz. Bu amaçlar için kullanın:
- özel biyolojikler;
- su atımlı karışım;
- su çekiç teknolojisi;
- kimyasal bileşimler.
Biyolojik ürünler kullanırken, ısıtma sistemini kapatmaya gerek yoktur. Bu yöntem boruları ve radyatörleri hızlı bir şekilde temizlemenizi sağlar. Yöntemin özü, yüksek düzeyde biyolojik aktiviteye sahip özel formülasyonların sistemine eklenmesidir. Eklenen biyo-hazırlık su içinde çözülür ve bir süre için nikel, demir (pas) ve diğer elementlerin çökeltileri çözülür.
Temizlemek için ısıtma sistemine eklenen yüksek düzeyde biyolojik aktiviteye sahip özel bileşikler vardır.
Kullanılan bileşikler, boruların iç yüzeylerini tahrip etmez, ekolojinin bakış açısından tamamen güvenlidirler. Teknoloji çok basit ve basittir. Ancak, maalesef, sıhhi bilgelikten uzak, sıradan bir insan, farklı malzemelerden yapılmış sistem elemanlarını temizlemek için her zaman doğru ürünü seçemez. Çoğu durumda, ev ustası uzmanların tavsiyelerini aramaya zorlanır. Bu nedenle, bu teknik günlük yaşamda nispeten nadiren kullanılır.
Su atımlı yıkamanın bağımsız olarak uygulanması da nadiren meydana gelir. Bu teknoloji, ısıtma borularını ve bataryalarını özel bir sıvı bileşim (basınçlı hava artı su) ile doldurmanıza ve aktif darbeli sistem üzerinde harekete geçmenize izin veren özel ekipman yardımı ile uygulanmaktadır. İkincisi, farklı köken, birikintiler ve pas kalıntılarını ortadan kaldırarak otoyolun iç kısmını hızla temizler. Bir su darbeli yıkama prosedürü, herhangi bir ısıtma sisteminden ısı transferi seviyesinde önemli bir artışı garanti eder.
Su darbesi teknolojisi, eski ısıtma şebekelerini, uzun bir süre (10 yıl veya daha fazla) çalışmakta olan dökme demir borular ve pillerle yıkamak için vazgeçilmezdir. Bu tür sistemlerde tıkanıklıklarla neredeyse gerçekdışı başa çıkmanın başka yolları vardır.
Hidropersiyon tekniği, standart bir su kanalı düzeni ile 60 metreye kadar uzunlukta boru hatları için kullanılır.
Hemen ilgilendiğimiz teknolojinin çok zahmetli olduğunu düşünüyoruz. Bu tür bir arıtma ilkesi, belli bir gücün bir şok dalgası baskısı üzerindeki etkisine dayanmaktadır. Özel şişirme ekipmanı yardımıyla gerekli darbeyi yaratabilirsiniz. Boru hattına sıvı beslemek için bir hortum ve özel nozullar da stoklamanız gerekir. Isıtma sistemini özel bir evde su darbesi yöntemiyle iyice yıkamak için aşağıdaki adımlar uygulanmalıdır:
- 1. Boru hattından suyu çıkarın.
- 2. Temizlenmesi gereken sistem parçalarını seçin.
- 3. Seçilen konuma bir boru parçası sökün.
- 4. Bir nozul ile hortumun içine bir çizgi sokuyoruz, pompayı çalıştırıyoruz.
Basınç altında sağlanan su aktif olarak birikintileri bozar. Bu durumda borulara (kendi iç duvarlarına) mekanik hasar uygulanmaz. Neredeyse tüm (yaklaşık% 96-98) şok dalgası su akışına yönlendirilmiştir. Temizlendikten sonra (prosedürün süresi genellikle 50-60 dakikadır), mevcut tüm dahili filtreleri hattan ayırmak, ısıtma sistemini suyla doldurmak ve iyice durulamak gerekir. Bu, herhangi bir kalıntıyı kaldıracaktır.
Boru hattı karmaşık bir konfigürasyon ile karakterize edilirse, su çekiç tekniğinin uygulanması mantıklı değildir. Su akışı, ağın ulaşılması zor kısımlarındaki baskını kaldıramayacaktır. Böyle durumlarda kimyasal teknolojiyi kullanmak akıllıcadır. temizlik. Prensip olarak, kendi ellerinizle uygulamak kolaydır. Ana şey - doğru kompozisyonu seçmek için. Özel mağazalarda satılan bazı kimyasallar, polimer ve alüminyum boruları imha edebilir. Belirtilen malzemeden yapılmış ürünleri yıkamak için bir veya daha fazla bileşiğin kullanılması mümkün olup olmadığını her zaman profesyonellere danışın. Ve üreticinin talimatlarına çok dikkatlice okuyun.
Kimyasal yıkama için bir sıvı deposuna ve bir pompaya ihtiyacınız olacaktır.
Chem. Temizlik bir sıvı tankı ve pompa kullanılarak gerçekleştirilir. Bağlantılar yoluyla boru hattına bağlanması gerekir. Kimyasal yıkama, plağı ve tüm otoyoldan ve sadece tek tek bölümlerinden ayrılmaya uygundur. Temizleme işlemi şu şekilde gerçekleştirilir:
- 1. Suyu sistemden boşaltın.
- 2. Kimyasal bir kaba boşaltın. bileşim.
- 3. Pompa ekipmanını çalıştırın, temizlik maddesi otoyola girer.
- 4. 2.5-3 saat bekleyin.
Sistemdeki tortunun sıvı ile kabın içine düşmesini durduktan sonra temizlik tamamlanmış sayılır. Bu önemli! Kimyasal reaktifler kullanıldıktan sonra boru hattı düz su ile durulanır. Bu işlem, kullanılan reaktiflerin kalıntılarını yıkamayı mümkün kılar. İşlerin sonu - ısı tedarik sisteminin basılması ve sızıntı testi.
Kirliliğin çoğu, ısıtma ünitesinin yakınında bulunan otoyol bölümlerinde meydana gelir. Bu yerler, en büyük ısı etkisine sahip bölgelerdir. Mümkün olduğunca sık temizlenmelidirler. İdeal olarak, ısıtma ağını özel bir konutta yıkamak her 2-3 yılda bir yapılmalıdır. Gerçekte, ev ustaları her 5-6 yılda bir gerçekleştirirler. Bu kesinlikle kabul edilebilir.
Özel bir evde bulunan ısıtma sistemi 10-15 yıl boyunca temizlenmediyse, ısıtma ünitesinin ve tüm takılı pillerin ısı eşanjörlerinin sökülmesi zorunludur. Sökmek ve çıkarmak için borular gerekli değildir. Ve son. Boru hattını yıkadıktan sonra, boru hattına monte edilen sıkıştırma ve dişli bağlantı parçalarının durumunu analiz edin. Genellikle ölçek ve pas ile tıkanırlar. Mevduat küçükse, bunları kaldırın. Armatürlerin temizlenemediği durumlarda, yerine yeni parçalar takın.
Isıtma sistemini kendi elleriyle özel bir evde nasıl yıkamak
Isıtma sistemini kendiniz nasıl ve ne yıkamak
Özel bir evin sahibinin ısıtma sistemini temizleme hakkında düşünmesine neden olabilecek çeşitli nedenler vardır:
- Her şeyden önce, bu herhangi bir nedenden dolayı olmayan sıcaklıktaki bu düşüş.
- Ayrıca - eşit olmayan ısıtma radyatörleri. Örneğin, üst kısım iyi ısıtır ve taban neredeyse soğuktur.
- Son olarak, düşük pil sıcaklıklarında artan yakıt tüketimi.
Bu işaretlerden en az birini fark eden tecrübeli konut sahipleri, ısıtma sistemini özel bir evde kendi elleriyle yıkamak için verimli ve kolay bir yol arıyorlar.
Tavsiye
Isıtma sistemi kızarma yolları
Bu konudaki en basit şey, bu tür hizmetleri sağlayan özel bir şirkete hitap etmektir. Ancak, bunun pahalı bir zevk olduğunu kimse için bir sır değildir.
Aynı zamanda, ısıtmayı temizlemek için bazen su atımlı bir karışım kullanılır. Bu amaçla, içine akan su ile beslenen akülere özel bir cihaz bağlanır. Sırasıyla, tüm geçitleri kendi iç duvarlarından çıkarır.
Bu iyi ve etkili bir yoldur, ancak fiyatı oldukça yüksektir.
Yukarıda tarif edilen iki yönteme alternatif bir mekanik temizliktir, bununla birlikte, ısıtma sistemini kendi elleriyle özel bir evde durulamadan önce tamamen sökülmesi gerektiğini varsayar. Bu son derece sakıncalı ve zordur, üstelik, her bir usta bunun nasıl yapılacağını bilmez.
En yakın mağazaya gitmek veya internette, ısınma için özel kimyasallar satan bir web sitesi bulmak çok daha kolay. Böylece çok tasarruf edeceksiniz ve temizlik kalitesi bundan etkilenmeyecektir.
Asıl önemli olan güvenilir bir üreticiden kaliteli bir ürün seçmek ve sizin ısıtma sisteminize uygun olduğundan emin olmaktır.
Bir sonraki adım, talimatların dikkatli bir şekilde incelenmesi ve kendinize gerekli koruyucu ekipmanın sağlanmasıdır.
Bu öğeler tamamlandığında, temizlik işlemine devam edebilirsiniz.
Isıtma sistemini kimyasal yöntemle yıkama teknolojisi
- Isıtma sistemini özel bir evde kendi ellerinizle yıkayıncaya kadar, kazanı kapatın ve boruların soğumasını bekleyin.
- Ardından akülerle doldurulmuş suda özel bir kimyasal bileşim başlatılır ve pompa açılır. Sıvı sirküle olmaya başlar ve bileşimine dahil olan asit, olası tüm yatak türlerini etkili bir şekilde çözer.
- Bir süre sonra sistem azalır ve asit kalıntılarını temizlemek için temiz su ile durulanır.
- Borulardan yeterli su geçtiğinde, tekrar doldurulabilir ve kazana bağlanabilir.
Radyatörlerin ısınması hemen size kızarma sonucunu fark etme fırsatı verecektir.
Bu yöntemin başlıca avantajları şunlardır:
- Kireçli tortuların yüksek kalitede uzaklaştırılması ve boruların iç yüzeyinde paslanma.
- Isıtma sisteminin tamamen sökülmesine gerek yoktur.
- Kızarma sonrası radyatörlerin tek tip ısıtılması.
- Azaltılmış yakıt tüketimi ve sonuç olarak, tasarruf.
- Isıtma sisteminin ömrünün uzatılması.
Tavsiye
Moskova
Büro B C "Yauza Kulesi" st. Radyo d.24 m. "Bauman"
Kızarma ısıtma sistemleri
Bazılarımız, hiç şüphesiz, oldukça rahatsız edici bir durumla karşı karşıya kaldılar - ısıtma sisteminin başlamasından birkaç ay sonra, verimliliğinin azaldığı fark edilir. Mühendisler tarafından sağlanan bilgilere göre, ısıtma sisteminin ısıtma sezonu sonuna kadar verimi% 10 azalabilir. Bununla birlikte, bu verilerin yalnızca suyun su soğutucu olarak işlev gördüğü sistemlere atıfta bulunduğuna dikkat edilmelidir. Bu mantıklı bir sorudur - verimlilikte bir düşüşü ve ısıtma sistemini nasıl temizleyeceğinizi nasıl önleyebilirsiniz? Oldukça basittir - böyle bir olayı periyodik olarak ısıtma sistemleri olarak tutmak gereklidir.
Özel bir evin ısıtma sisteminin yıkanması
Isıtma sistemi nereden geliyor?
Isıtma sisteminin çalışmasından kaynaklanan sorunların çoğunun kaynağı soğutma suyu - sudur. Her şeyden önce, borular üzerinden sıcak suyu teşvik ederken. Bazen kimyasal bir reaksiyon, sistemin iç yüzeyindeki malzeme ile başlar. Sonuç olarak - her zamanki bir pislik var. Diğer bir problem ise sistemdeki suyun düşük kalitesidir. Sonuç, organik bileşiklerden ve banal pastan elde edilen plak ve tortudur. Bütün bunlar, özel bir evin ısıtma sistemini temizlemek gibi bir olayı gerektiriyor.
Isıtma borularının kirlenmesi
Sistemdeki bu maddelerin varlığı, duvarlarda daha fazla çökme olması ve ısı transferinin kalitesinde bir azalmaya yol açması, konut binalarının ısınması gibi bir işlem gerektirmesidir.
Bir baskın (ölçek) sistemin iç yüzeyinde 8–9 mm'den daha kalın bir tabaka ile birikirse, bu da ısıtma sisteminin verimliliğinin% 40'tan fazla azalmasına neden olur.
Duvarlardaki tortuların mevcudiyetinin sistemin aşınma oranını önemli ölçüde artırdığı ve böylece hizmet ömrünü azalttığı akılda tutulmalıdır.
Sistemde herhangi bir ölçek var mı?
Tabii ki, ısıtma sisteminin görünüşü, nispeten yeni olsa bile, iç yüzeyde bir depozit olup olmadığı ve özel bir evin ısıtma sisteminin temizlenmesinin gerekip gerekmediği hakkında söylenemez. Ancak, öğrenmek oldukça basit. Sistemin çalışmasını gözlemlemeniz ve birkaç basit adımı uygulamanız yeterlidir. İç yüzeydeki bir baskının ortaya çıkışının ana işaretleri ve ısıtma sisteminin temizlenmesi gibi bir işlemin gerekliliği:
- uzun sistem ısınması;
- Operasyon sırasında, daha önce olmayan kazandan yabancı gürültü duyulur;
- Radyatör kısmen soğuktur (yukarıdan sıcak, altta değil);
- Radyatör tamamen soğukken, kendisine verilen boru sıcakken;
- Kazanın elektrik olması durumunda, güç tüketiminde önemli bir artış vardır.
Ek olarak, ısıtma sistemine ek bir eleman bağlandıktan sonra (sistemin daha önce çalışması şartıyla) bir baskın vardır.
Problemle baş etme yöntemleri
Modern teknolojiler sayesinde, sistemde oluşturulan ölçekle baş etmenin birçok etkili yolu geliştirilmiştir:
- Su-titreşimli karışım. Binanın ısıtma sisteminin bu şekilde yıkanması özel ekipman gerektirir. Bu sayede sistem sıkıştırılmış hava ve su ile doldurulur. Aktif pulsasyonun bir sonucu olarak, tüm impuriteler sistemin iç duvarlarından temizlenir. Isıtma borularının temizliği iyidir çünkü sistemi pas, tortu ve tortudan hızlı ve verimli bir şekilde temizlemenize olanak sağlar. Sonuç olarak, bu, sistemin verimliliğini, hizmet ömrünü ve ısı transferini artırır ve aynı zamanda yakıt veya elektrik tüketimini de önemli ölçüde azaltır.
- Biyolojik ürünler. Oldukça hızlı ve pratik ısınma. Özelliği, ısıtmayı kapatmaya gerek olmamasıdır. Çalışma prensibi basittir - su ile dolarak, tüm çamurları, pasları ve kireçleri çözen ısıtma sisteminin yıkanması için sisteme özel bir biyolojik olarak aktif sıvı eklenir. Bu yöntem, sistemi kirlenmeden tamamen temizlemek için oldukça kısa bir süre sağlar. Isıtma sistemini yıkamak için kullanılan sıvının çevre dostu olduğu ve sistemin iç yüzeyine zarar vermediği unutulmamalıdır.
- Pnevmogidroudar. Isıtma sistemlerinin çok pratik bir temizliği, dökme demir radyatörlerin kullanıldığı eski ısıtma sistemlerine bile uygulanır. Isıtma sistemlerinin bu temizliği, sisteme kısa ve aktif pnömatik hidroliğin oluşturulduğu özel ekipmanların bağlanmasını gerektirir. Her türlü kirliliğin sistem duvarlarından çok hızlı ayrılmasına katkıda bulunurlar. Bu tip bir temizlemenin sonucu olarak sistemin kendisinin zarar görmesinden korkmamanız gerekir. Gerçek, ana darbe kuvvetinin soğutucu akışına (% 98) düşmesidir. Fakat duvarlar sadece dalga gücünün sadece% 2'si kadar küçük bir darbe alır - ve sisteme herhangi bir tehdit oluşturmaz. Bu tür bir ısınma temizliğini uygulayan uzmanlara göre, ısıtma sisteminin temizlenmesinde, 55-60 metreyi geçmeyen, çok etkilidir. Borunun çapı 4 inçtir. Isıtma borularının pnömohidro hidrolik pompa ile yıkanması sadece kısa bir süre alır - 5-50 dakika ve sistemde bulunan tüm birikintiler tamamen giderilir.
- Kimyasal preparatlar. Oldukça karmaşık bir düzeni olan sistemlerde, kirletici maddelerin bireysel, çoğu erişilemeyen yerlerden çıkarılması her zaman mümkün değildir. Ve eğer ısıtma sisteminizde herhangi bir tane varsa, en pratik ve kullanışlı kireç çözme yöntemi, özel bir kimyasal çözeltinin kullanılması olacaktır. Çeşitli asit türlerinden oluşan, ısıtma sisteminin kimyasal olarak yıkanması, kısa sürede, normal işletimine müdahale eden tüm kirletici maddeleri ısıtma sisteminden çıkarabilir. Ancak, bu yöntem oldukça dikkatli uygulanmalıdır. Isıtma sisteminin kimyasal olarak yıkanması, sistemin iç duvarlarına doğrudan zarar verebilir. Bu nedenle, kullanmadan önce, sistemin genel durumunu değerlendirmek (yani malzeme aşınma seviyesini kontrol etmek anlamına gelir) önerilir. Ayrıca, tortuların kimyasal bileşimini kontrol etmek de önemlidir - bu, asitlerin en etkili kombinasyonunu seçmenize izin verecektir ve ısıtma sisteminin kimyasal temizliği daha iyi olacaktır.
Isıtma sisteminin temizlenmesi için özel bir yöntemin uygulanması, büyük ölçüde kirliliğin derecesine olduğu kadar, koşullarına da bağlıdır. Hiçbir durumda ısıtma borularını kendiniz nasıl temizleyeceğinizi hiç düşünmeyin - neredeyse tüm temizlik yöntemleri özel beceri ve bilgi gerektirir. Bu nedenle, istenen sonucu elde etmek için, her zaman ısıtma borularını verimli bir şekilde nasıl temizleyeceğini bilen bir uzmanı davet edin. Daha sonra ısıtma sisteminiz uzun bir süre dayanacaktır.
Isıtma sistemini özel bir evde yıkamak
İstatistiğe göre, ısıtma sisteminin birkaç ay çalışmasından sonra, çalışma ve ısıtma verimliliği% 10'a düşürülebilir. Verimlilikteki düşüşün sebebi, evin ısıtma borularının içinde bulunan, kimyasal ve kimyasal maddelerin sayısının çok fazla oluşmasıdır.
Kirlilik, boruların iç yüzeyinde birikir ve ev ısıtma sisteminin verimliliğini azaltır. Zamanla, durum ağırlaşır ve yıkama işi zamanında yapılmazsa acil bir durum ortaya çıkabilir.
Ne zaman durulanır
Aşırı miktarda birikme ile, ısı transferinde önemli bir azalma vardır, çünkü büyük bir ölçek tabakası iyi bir ısı yalıtıcısıdır. Sadece 7–9 mm kalınlığında tortuların ortaya çıkmasının, evde ısıtma sisteminin kalitesini% 40-50 oranında azalttığı kanıtlanmıştır. Eğer zamanında durulamıyorsanız, zamanla ısıtma verimliliğinde önemli bir azalma olacaktır. İstisnai durumlarda, ısıtma elemanlarının tamamen değiştirilmesi gerekli olabilir.
İlk sinyaller göründüğünde durulamak gerekir. İşe duyulan ihtiyaç hakkında sinyal, aşağıdaki işaretlerin ortaya çıkmasıdır:
- pil eşit olmayan ısıtma;
- Sıcak su verildiğinde ısıtmadan ısı transferinde azalma;
- odanın ısınması için daha uzun süre;
- Ölçeğin katmanına nüfuz ederken su buharı patlaması olduğunda ortaya çıkan karakteristik çatırdama varlığı;
- ısıtmaya başlarken yabancı seslerin ve seslerin ortaya çıkması.
Bu listeden tek bir işaretin bile görülmesiyle, radyatörlerin ve ısıtma borularının temizlenmesi hakkında düşünmeye değer.
Isıtma sistemi kızarma sıklığı
- soğutucu madde bileşimi;
- sistemin sıcaklık modu;
- boru malzemeleri;
- radyatör malzemeleri.
İlk yıkama işlemi, ısıtma yapısının montajından hemen sonra gerçekleştirilir. Açık arıza belirtileri olup olmadığına bakılmaksızın, periyodik temizlik önerilir:
- yılda 2 kez metal borular için, ısıtma mevsiminin başlangıcından hemen önce ve bittikten sonra;
- Isıtma sezonunun başlangıcından 1 defa önce plastik borular için.
Temizleme teknolojisinin seçimi büyük ölçüde boruların ve radyatörlerin üretim malzemelerine ve ısıtma sisteminin çalışma süresine bağlıdır.
Isıtma sistemi özel bir evde nasıl yıkanır
Kimyasal temizleme sistemi
Kimyasal yıkama, sahip olabileceği özel preparatların kullanımını içerir:
- biyolojik kaynaklı;
- kimyasal kökenli.
Biopreparation arıtma teknolojisi, son derece verimli ve çevre dostu. Eylem, mikrobiyolojik ajanları ısıtma sistemine sokma prensibine dayanır, ardından çökeltilerin ayrılması gerçekleşir. Bu teknoloji evde tüm ısıtma sisteminin sökülmesini ve ayrılmasını gerektirmez.
Biyolojik olarak kimyasal temizlemenin şüphesiz avantajı, eski ısıtma sistemlerinde ağrısız kullanım olanağıdır. Temizlemek için araçlar su bazında yapılır, ilaç duvarlardan kirliliği ayırmak için hizmet eder. İstenen temizlik sonucu birkaç gün içinde elde edilir.
Bu teknolojinin avantajı:
- ısıtma sistemini kapatmaya gerek yok;
- eski ısıtma sistemlerinde kullanım imkanı;
- birkaç gün içinde istenen sonuçların yüksek verim ve başarıya ulaşması;
- güvenlik;
- Borular imalat malzemesi üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur.
Kimyasal yıkamanın mekanizması, ilacın, evde ısıtma sisteminin kirlenmesi üzerindeki etkisi ve çamur ve kireç çözerek temizlenmesidir. Kimyasallar, daha sonra sıvı akışıyla birlikte ısıtmadan çıkan tortuları etkiler.
Kimyasal reaktifin maliyeti, üreticinin bileşimine ve ününe bağlıdır. En popüler ilaçlar:
DOCKER TERMO
1 litre başına maliyeti 180 ruble, ilaç alüminyum için kullanılamaz.
metalin
1 litre fiyatı 105 ruble, ilaç demir dışı metaller için kullanılamaz.
Ana kazan gücü
0,6 kg fiyatı 475 ruble, ilacın kullanımı için kontrendikasyon yoktur.
Yöntemin önemli dezavantajları, ilacın doğru miktarda kendi kendine seçiminde zorluk içerir. Çoğu zaman, ısıtma sisteminin bileşenleri farklı malzemelerden yapılmış olması nedeniyle kimyasal madde kullanma olasılığı karmaşıktır. Kimyasal maddeler metal veya polimer malzemeler üzerinde farklı etki derecelerine sahiptir. Çoğu durumda, ısıtma sisteminin kirlenmesiyle ilgili mekanik eylem yöntemine tercih edilir.
Fiziksel temizlik yöntemleri
Fiziksel temizlik yöntemleri:
- hidrodinamik yıkama;
- pneumohydropulse kızarma.
Hidrodinamik yıkama, özel nozullar ve ince hortumlar dahil olmak üzere özel ekipman gerektirecektir.
Temizleme mekanizması, ince su jetleri oluşturulmasından sorumlu olan memeye basınç altında su tedarik etmektir.
Hidrodinamik yıkamanın avantajı etkinliğidir, fakat pratikte yöntem, yüksek maliyeti nedeniyle nadiren kullanılır.
Pnömohidrolik nabız yıkama yöntemiyle temizleme, ısıtma sistemindeki kirliliğe karşı etkili bir yöntemdir. Daha iyi temizlik için, prosedür birkaç kez tavsiye edilir. Yöntemin özü, duvarlardan gelen kirliliğin ayrılmasından dolayı yüksek basınç oluşturmaktır.
Kendin yap kimyasal yıkama
Kimyasal temizlik için doğru ürünü seçmek ve çalışmaya başlamadan önce talimatları dikkatle incelemek önemlidir. Özel bir evde ısıtma sisteminin kendi kendini temizlemesi için gereklidir:
- pompası;
- sıvı kabı;
- temizlik için hazırlık;
- hortumlar.
Kimyasal preparatların çoğu, belirli bir hacimde su ile kullanılmadan önce seyreltilir. Mağazalarda, istenirse, küçük bir sistemi yıkamak için en iyi seçenek olan hazır sıvı satın alabilirsiniz. Büyük otonom sistemler için bir konsantre satın almanız tavsiye edilir. Temizlik prosedürü aşağıdaki gibidir:
- ısıtma sisteminden suyun boşaltılması;
- kanalizasyon arıtma tesisinin tankını hazırlanmış bir bileşikle doldurmak;
- Pompa nozullarını kullanarak ve ısıtma sisteminin elemanlarını kimyasal bileşimle doldurmak.
Ölçeğin yok edilmesi için genellikle 2-3 saat yeterlidir. Sirkülasyon, filtredeki çökelti kapasitesi oluşana kadar gerçekleştirilir. Kimyasal reaktifi tamamen çıkarmak için ısıtma sistemini suyla yıkamak zorunludur. Lütfen harcanan kimyasal çözeltinin kanalizasyona boşaltılamayacağını unutmayın.
Yıkamanın sonunda, ısıtma preslenir ve sıkılık kontrol edilir.
Çalışırken kimyasal maddeyle önlemlere dikkat ediniz. Önlemler:
- başarısız olmadan bir çözüm ile çalışırken eldiven giymek gereklidir;
- Reaktifin konsantrasyonu insanlar için çok tehlikeli olabilir, bu yüzden çalışmaya başlamadan önce mukoza zarlarını bir respiratör ile korumak gerekir.
Kendi elleriyle pnömotorakt yıkama
Isıtma sistemini kendi ellerinizle temizlemek için ihtiyacınız olacak:
- bir kompresör;
- hortum ve çıkış;
- boyunduruk;
- küresel vana;
- sıvıyı boşaltma kapasitesi.
Prosedür aşağıdaki gibidir:
- ısıtma sisteminden suyun tahliyesi;
- şube borusunu "geri dönüş borusuna" bağlamak;
- kompresör çıkışına bağlantı;
- 5 atmosfere kadar basınç pompalama;
- dal borusunu kapatmak ve kompresörü sökmek;
- Hortumun bağlantısı, vana açıldıktan sonra kirliliği tahliye etmeye başlayacaktır.
Yararlı ipuçları
Radyatörün eşit olmayan ısınması problemini fark ettiyseniz, o zaman ısıtma sistemini temizlemek için kararlı bir işlem yapmamalısınız. Radyatörün düzensiz ısınması her zaman ısıtma sisteminin kirlenmesinin bir işareti değildir. Bazı durumlarda, bunun çok fazla hava almasının bir sonucu olabilir. Bu durumda, radyatörden havayı havalandırmak gereklidir.
Sistemdeki periyodik yıkama için fiziksel ve zaman maliyetlerini azaltmak için, yumuşak su, yani en az tuz içeriğine sahip su doldurmanız tavsiye edilir. En yumuşak su, damıtılmış suya olabildiğince yakın olan yağmur ve kar sularıdır. Bu su evde kendi elleriyle hazırlanabilir. Hazırlık tarifi basittir ve büyük harcamalar gerektirmez. Her 10 litre için 30-50 gram soda külü çözmeniz gerekir. Suyu dökmeden önce çözelti çökmeye bırakılmalı ve hiç çökelti olmamalıdır.
Isıtma sisteminin yıkanması için etkili bir çözüm kendi ellerinizle hazırlanabilir. Bunu yapmak için, 40 gr konsantre soda veya çamaşır deterjanı başına bir çözelti hazırlamak gerekir. Hazırlanan çözeltinin hacmi, sistemden çekilen suyun hacmine karşılık gelmelidir. Kural olarak, özel bir evin ısıtma sistemi için 15-20 litre yeterli hacim olarak kabul edilir. Bir haftalık ısıtmadan sonra, çözelti sistemden boşaltılmalıdır.
Sirke, kostik soda, sitrik asit, özel bir ajan sistem yıkamak için çözüm hazırlamak için kullanılabilir. Sistemin kimyasal bir preparasyonla yıkanması durumunda, atık solüsyonun kanalizasyon sistemine veya kişisel arsaya dökülmesine izin verilmez.
Metodun seçimi, sistem elemanlarının imalat malzemelerine, çalışmasının şartlarına, boruların büyüklüğüne ve uzunluğuna bağlıdır. Özel bir evde yıkama prosedürünü birkaç yıl veya birkaç santimetrelik bir çökelti tabakasıyla uğraşmaktan birkaç yıl sonra yapmaktan çok daha kolaydır.
Isıtma sistemini kendi elleriyle özel bir evde nasıl yıkayabilirsiniz: talimatlar
Zamanla, özel bir evin sahipleri kaçınılmaz olarak iyi kurulmuş bir ısıtma sisteminin daha az verimli çalışmaya başladıklarını not eder.
Çoğu durumda, radyatörlerin zayıf ısınmasının nedeni tıkanır.
Aynı zamanda, enerji maliyetleri hiç azalmaz. Bu sorunu çözmenin tek yolu, ısıtma sistemini periyodik olarak yıkamaktır.
Isıtma sisteminin tıkanma nedenleri
Termal devrelerin çalışmasına müdahale eden ana kirlilik kaynağı soğutucudur. Bu nedenle, çoğunlukla musluk suyu servis edilir. Sistemi onunla doldururken, kolayca sıhhi tesisattan gelen küçük kalıntılara düşebilir. Su dolaştıkça, bu çöp biriktiği yerdeki radyatörlere aktarılır.
Bir başka kirlilik kaynağı da ölçek. Su, ısı değiştiricinin ısıtılmış duvarları ile temas halinde olan kazanda oluşturulmuştur. Yavaş yavaş, kazanın içi, nispeten düşük bir termal iletkenliğe sahip olan bir tabaka tabakası ile kaplanır. Ölçeklendirilmiş ısı değiştirici, enerjiyi soğutucuya çok daha kötü aktarır. Birkaç milimetrelik bir tuz tortu kalınlığı ile, kazanın verimliliği neredeyse üçte bir oranında azaltılabilir. Döngüsel ısıtma ve soğutma işlemi sırasında, ölçek kabuğu yok edilir. Soyulmuş parçacıklar ana hatta girer ve hem boruların iç duvarlarına hem de radyatörlere yerleştirilir. Buna göre, ısı transferi azalır ve özel bir evde ısıtma sistemini kendi ellerinizle nasıl yıkayacağınızı düşünmek için bir sebep vardır.
Ayrıca su içerisindeki oksijenden dolayı pas, yavaş yavaş sistemin metal elemanlarında oluşur. Ölçekte olduğu gibi pas, boruların hidrolik direncini arttırır ve ek bir kirlilik kaynağıdır.
Borunun iç tarafındaki ölçek belirtileri
Radyatörleri yıkamak için gerekenleri düşünmenin ana nedeni, aşağıdaki işaretlerin ortaya çıkmasıdır:
- tesislerde normal sıcaklığa ulaşmak için enerji tüketimini arttırmak;
- radyatörlerin sıcaklıklarındaki dokunma farkına ve bunlar için uygun olan borulara dikkat çeker;
- Üst kısımları alttan daha sıcak olduğunda radyatörlerin eşit olmayan şekilde ısıtılması;
- ısıtma kazanı çalışırken, gürültü, çatlama;
- ısıtma sisteminin uzatılmış ısınma süresi.
Kuyuları kendi ellerinizle nasıl yıkacağınız ile ilgili ayrıntılar: tıkanıklık nedenleri, temizlik seçenekleri, fiyatlar.
Evde kurumdaki kazan nasıl temizlenir: adım adım talimatlar.
Radyatörleri değiştirdikten sonra kir görünebilir. Bu durumda, yeni pillerdeki çöp kutusunda görüldükleri zaman, kaynaklarının farkına varmaz.
Boruların yıkanması ve temizlenmesi için yöntemler
Isıtma sisteminin yıkanması için iki ana teknoloji vardır. Gaz kazanı ısı eşanjörünün yıkanması için, her bir durumda, kirlilik derecesine, finansal olanaklara ve ısıtma sisteminin konfigürasyonuna göre karar vermek gerekir.
- Kimyasal temizlik Eyleminin ilkesi, skalanın soğutucuya eklenmiş özel kimyasallarla çözünmesine dayanır. Asitler ve alkaliler böyle davranabilir. Biyolojik arıtma benzer şekilde çalışır.
- Mekanik kızarma. Bu en eski ama oldukça etkili bir yoldur. Ana şebekeye basınç altında su verilmesi veya daha verimli bir şekilde sistemin sökülmesinde ve ölçeğin ve diğer birikintilerin manuel olarak çıkarılmasından oluşur.
Bu kazanları, boruları ve radyatörleri yıkama teknolojilerini çeşitli yollarla uygulamaya koymak:
- suya karışan karışımla temizleme. Bu yöntem, bir hava-su karışımını ısıtma sistemine enjekte eden özel ekipmanın kullanımına dayanmaktadır. Aynı zamanda, karışım, kirliliği ortadan kaldırarak titreşimli bir akışla beslenir. Bu yöntem, hızlı ve verimli bir şekilde uygundur, ancak pahalı ekipman kullanımını gerektirir;
- biyolojik ürünlerin kullanımı. Bu durumda, biyolojik olarak aktif müstahzarlar, birçok kirlilik türüyle etkileşime giren ve yavaş yavaş çözünen soğutucuya eklenir. Bu tür ilaçların kullanımı, zehirlenme riski ve sistemi parçalara ayırma gereği duymaz;
- pnömatik-su çekiç kullanımı Su darbeli karışım durumunda olduğu gibi, hidropnömatik yıkama, kontrollü bir hidrolik şok oluşturmak için sisteme yüksek basınçlı suya çevrimsel olarak enjekte edilmesini sağlayan ek ekipman kullanımını gerektirir.
- asit temizleme sistemi. Soğutucuya asit ekleyerek, ölçeğin çözünmesini sağlayabilirsiniz. Gaz kazanı ısı değiştiricisini sitrik asitle yıkamak çok etkili ve uygulanması kolaydır. Bununla birlikte, asidin mühürler üzerinde ve boru hattının kendisinin elementleri üzerinde etki yapacağının anlaşılması gereklidir. Buna göre, sızıntı riski vardır.
Isıtmanın kendi elleriyle yıkanması
Kendi kendini temizleyen radyatörler için en uygun teknoloji mekanik temizliktir. Bu durumda, herhangi bir özel ekipman veya spesifik kimyasal kullanmak zorunda kalmayacaksınız.
Gaz kazanı eşanjörünü kendi ellerinizle çalkalamadan önce, gerekli malzemeleri hazırlamalısınız:
- paçavra veya eski ağır kıyafetler. Onların yardımıyla, radyatörleri yıkamak için banyoyu hasardan korumak mümkün olacaktır;
- sızdırmazlık macunu bir tüp ile fum-bant veya sıhhi keten;
- Hortumu, dişli bağlantılara bağlamak için izin verir.
Ekipmandan aşağıdakilere ihtiyacınız olacak:
- iki hortum;
- bir dizi anahtar;
- saç fırçası;
- çelik tel fırçalar;
- kovalar, havza ve paçavralar.
Isı eşanjörünün ve otoyolların aslında temizlenmesi birkaç aşamadan oluşur.
- Uygun çaptaki bir hortum, ısıtma sisteminin tahliye borusuna bağlanır. Hortumun diğer ucu kanalizasyona boşaltılır.
- Sistemin en yüksek noktasına ikinci bir hortum bağlanır. Kural olarak, böyle bir nokta ya genişleme tankına ya da bir güvenlik grubuna geri çekilmedir. Tank veya güvenlik grubu sökülür ve yerine hortumun üzerine yerleştirildiği bir boru vidalanır. Hortumun ikinci ucu su kaynağına bağlanır.
- Her şey hazır olduğunda, sisteme su verilir. Böylece sistemin karayollarında biriken kir ve kirden kurtulmak mümkündür.
- Soğutucuyu boşaltmaya başlayın. Bunu yapmak için, musluk suyunun tedarik edildiği hortumu sökün. Sistemle bağlantı üst üste gelmiyor. Yer çekimi etkisi altında, suyun hattın alt noktasında drenaj borusu içinden akmaya başlar.
- Radyatörler susuz sistemden çıkarılır. Aynı zamanda dikkatli olmak gerekir. Onlarda dişli bağlantıların tıkanması ve ipliğe zarar vermemeye çalışmak için biraz çaba sarfetmesi gerekecektir.
- Sökülen radyatörler, bir bez veya kalın bir bezle önceden döşenmiş bir küvete aktarılır. Burada akan su ile yıkanır, bir fırça ve çelik tel ruff ile tedavi edilir. Radyatörü yıkadıktan sonra, kalan kirlenme için bir kez daha dikkatlice kontrol edilir.
- Radyatörler yerinde monte edilir.
- Drenaj borusu aracılığıyla taze su ile doldurma hatları üretin. Aynı zamanda boru ve radyatörlerde hava fişlerinin oluşumunu izleyin. Mayevsky'nin vinçlerini radyatörlerde hafifçe açarak hava kabarcıklarından kurtulabilirsiniz. Hava, tıslamadan ve su musluktan sızmaya başlar başlamaz, onları kapatır. Çizgiler dolduğunda, bu prosedürü birkaç kez tekrarlamak tavsiye edilir.
- Gaz kazanı ısı eşanjörünün kendi elleriyle fiili yıkanması tamamlandıktan sonra, ısıtma sistemi devreye girer.
- Soğutma sıvısının sirkülasyonunun başlangıcı, radyatörlerde hava tüplerinin yeniden oluşmasına neden olabilir. Onları ortadan kaldırmak için Mayevsky'nin vinçlerini yeniden manipüle ediyorlar. Havanın bir kısmı hava deliğinden bağımsız olarak çıkarılacaktır.
- Boru hatları ve radyatörler havadan arındırıldıkça, soğutucunun basıncı düşecektir. Düzlemek için, su tedarik sisteminden ilave su pompalaması yapmak gerekir. Ek olarak, genleşme deposundaki basınç izlenmelidir.
Özel bir evde ısıtma radyatörlerinin bağlantı şemalarına genel bakış, buraya bakın.
Sorun fiyat
Mali açıdan bakıldığında, ısıtma sistemini temizlemenin en kolay yolu tüm işi kendiniz yapmaktır. Bu durumda toplam maliyet birkaç yüz rubleyi geçmeyecektir. Sarf malzemelerini ve araçları satın almanız gerekecek:
- fırça
- fırça,
- bant veya keten sızdırmazlık.
Özel bir şirkette temizlik siparişi verilmesi durumunda, işin maliyeti seçilen teknolojiye bağlı olacaktır.
Bir pil ısıtma kızarma - 800 ruble. Bu maliyet hem işin kendisi hem de organizasyonel sorunların kararını içerecektir: evde ısı eşanjörünün temizlenmesi, hangi teknolojinin uygulanacağı vb.
Isıtma ipuçları
Isınma veriminin kritik durumun altına düşmemesi için birkaç kuralın izlenmesi gerekmektedir:
- Temizlemek için yılda en az bir kez.
- Mümkünse, işlem görmemiş suyun soğutucu olarak kullanılmasını bırakın. En basit durumda, preparat, çözünmüş tuzların içeriğinin önemli ölçüde azaldığı kaynatma işleminden oluşur. Buna göre, ölçek oluşumunun yoğunluğu azalır. Bununla birlikte, korozyon ve kireç birikintilerinin yoğunluğunu azaltan özel inhibitörler kullanmak daha etkilidir. İnhibitörleri kullanırken, mevcut boru ve radyatörlerin üretimi için malzeme ile eşleştiğinden emin olmalısınız.
- Isıtma şebekelerinde kaba filtreler bulunmalıdır. Memeyi aşağıya bakacak şekilde takın. Bu, tüm kirleticiler su ile boşaltılacağı için temizliği daha kolay ve daha verimli hale getirecektir.
- Yıkama filtrelerinin yılda en az bir kez temizlenmesi tavsiye edilir.
Temizlik uzmanlar tarafından yapılırsa, bir yürütme şirketi seçerken, yapılan iş için bir garanti sağlayan kuruluşlara dikkat edilmesi mantıklıdır.
Isıtma sisteminin yıkanması - en çok zaman alan ve zor bir olay değildir. Asistanların varlığı olmasa bile bir iş günü içerisinde buluşmak mümkün. Bu nedenle, bu prosedürü ihmal etmeyin. Sonuç, sadece evde rahat bir sıcaklığın korunması değil, aynı zamanda enerji kaynaklarında önemli bir tasarruf olacaktır.
Kızarma ısıtma ekipmanları
Isıtma sistemi kızarma
Zamanla, yumuşak suya sahip bölgelerde bile, ısıtma iletişimleri tıkanır ve bu da ısıtma sistemlerinden ısı transferini önemli ölçüde azaltır. Boruyu temizlemeden 10 yıldan fazla bir süre, kapasitesinin% 50'sini kaybedebilir ve bu da ısıtma verimliliğini önemli ölçüde azaltacaktır.
Zamanla, ısıtma boruları ve sistemleri tıkanır ve bu da ısı transferini azaltır.
Normal ölçeğe göre daha fazla olmayan 1 mm'lik tortu, ısıtma verimliliğini% 10-15 oranında azaltır ve 10 mm'lik bir tabaka ısı transfer katsayısını% 50-60'a kadar azaltabilir.
Bu, ısıtma sisteminin yıkanması gerektiği anlamına gelir. Bunu, çok aileli olanlardan çok daha kolay olduğu özel evlerde, ısıtma sistemini yılda bir kez yıkamanız tavsiye edilir.
Boruların iç duvarlarında biriken çamur tortuları, organik kirler, pas ve pisliklere sahip borular her ısıtma mevsiminden önce temizlenmelidir.
Yİ, organik ve inorganik kirliliklerin varlığı, iletişim duvar, aynı zamanda pas ve korozyon tüpler safsızlıkların kimyasal reaksiyon - hepsi boruların iç yüzeyleri üzerinde yataklarının nedenleri ve özellikle de bunların kompleks yapısı, radyatörler vardır. Bu maddelerin tümü, boru hattının duvarlarına ve ısıtma sisteminin elemanlarına yerleşmeye meyillidir ve gözenekli bir kaplama oluşturur, bu da metale termal iletkenlik açısından önemli ölçüde düşüktür ve dolayısıyla sistemin verimliliğini ciddi şekilde azaltır. Buna ek olarak, ısıtmanın zayıf performansı, verimliliğin azalmasıyla, sahibinin mali durumunu zedelemekte, bu da odaların yeterli ısıtılması için bir enerji aşımını gerektirmektedir.
Isıtma sisteminin kirlenme belirtileri
Boruları ve radyatörleri kirden aşağıdaki işaretleri izleyerek durulama zamanının geldiğini öğrenebilirsiniz:
- radyatörün eşit olmayan ısınması;
- radyatörün sıcaklığı ile ona bağlı boruların sıcaklığı arasındaki fark;
- açıldıktan sonra ısıtma sistemi uzun süre ısıtılır;
- kazan, yabancı sesler çıkarır;
- artan enerji maliyetleri.
Isıtma sistemi nasıl temizlenir?
Tortu tabakasından kurtulmak için ısıtma sistemi temizlenebilir. Isıtma sistemlerini yıkamak için çeşitli yollar vardır, yani:
Kimyasal bir yöntemle yıkandığında, bir akü, bir kimyasal madde içeren, kimyasal arındırıcı maddeler içeren ve kirleri temizleyen ve eksfoliye eden bir akü ile birbirine bağlanır.
- Mekanik kızarma. Radyatör ve boruların iç yüzeylerinin metal fırçalar yardımıyla biriktirilmesi ve el ile temizlenmesi ile yapılmaktadır. Bu yöntem neredeyse hiç kullanılmamaktadır, ancak ısıtma sistemlerini kendi elleriyle temizlemek için özel evlerde kullanılabilir.
- Kimyasal yıkama Bu şekilde yıkama işleminde, pompa, boruların yüzeyinde biriken kirlenmeyi çözen ve eksfoliye eden kimyasal reaktiflerle dolu bir tankla sistemin elemanlarına bağlanır. 2 tip yıkama sıvısı vardır: asidik ve alkalin, iletişimin yapıldığı malzemeye bağlı olarak kullanılır ve sedimentlerin bileşimi.
Alüminyum radyatörlerin yıkanması için hem alkali hem de asidik sıvıların kullanılması yasaktır, çünkü alüminyum kimyasallarla reaksiyona girer ve radyatör hasar görebilir. Boruların sızdırmazlık sıvıları yüksek düzeyde toksisiteye sahip olduğundan ve sağlığa zararlı olduğundan, boru hattının sızdırmazlığı bozulduğunda, ısıtma sisteminin kimyasal temizliği kullanılmamalıdır. Aynı sebepten ötürü, atık sıvı kanalizasyon sistemine deşarj edilemez ve tüm temizlik işlerine yalnızca maske ve eldivenlerde izin verilir. Boruları bu şekilde yıkamak için, su ve kirliliği analiz edecek ve duruma uygun uygun sıvıyı seçecek bir uzman yardımı ve prosedürün ısıtma sistemi ekipmanına zarar vermemesi için boru hattı konfigürasyonunu gerekli kılacaktır. Kimyasallarla yapılan işlemin sonucu olarak, tüm kirlilik tamamen temizlenir ve böylece bir sonraki yıkama seansından yaklaşık 20 yıl önce ısıtma sisteminizi çalıştırırsınız.
Kimyasal kızarma borusu örneği.
- Hidropnömatik yıkama, boruların ve radyatörlerin iç yüzeylerinin yüksek basınçlı su ve hava jetleri ile işlenmesinden oluşur. Bu temizleme yöntemini uygulamak için özel ekipman gereklidir ve sonuç tam bir temizleme sistemi olacaktır. Bu yöntem eski dökme demir radyatörlerini temizlerken kendini çok iyi kanıtlamıştır. Kimyasal ekipmanın aksine ısıtma ekipmanı üzerinde özel şartlar getirmez, yani her türlü boru ve malzeme için uygundur. Kimyasal yöntemden daha pahalı olmasına rağmen etkili ve güvenlidir. Radyatörleri temizlerken, önce yumuşatıcı bir bileşik ile tedavi için servise teslim edilmeli ve daha sonra hidropnömatik işleme tabi tutulmalıdır. Bu yöntemin sonucu, birikimlerden gelen iletişimin eksiksiz bir temizliği olacaktır.
- Pnömohidrolik yöntem oldukça hızlıdır (1 saate kadar çalışma), ısıtma sisteminin sökülmesini gerektirmediği için uygun, ancak diğer yöntemler gibi, özel ekipman kullanımını gerektirir. Isıtma hatlarının uçlarına, özel bir pnömatik tabanca, boru hattına pnömatik-hidrolik bir impuls besleyen ve ısıtma ekipmanının duvarlarında biriken kirlenmeyi azaltan hatlara bağlanır. Korkutucu isme rağmen, bu yöntem güvenlidir, çünkü palsın toplam gücünün% 2'sine eşit bir kuvvet duvarlara etki eder ve etkinin geri kalanı çökeltilere düşer. Bu yöntemin sınırlamaları vardır. Temizlenen tüm iletişimin uzunluğu 50-60 metreyi geçmemelidir, çünkü bu mesafe bu yöntemin etkin çalışması için maksimumdur.
- Biyolojik yıkama. Temizlemenin uygulanması açısından, bu yöntem kimyasal olana benzemektedir, ancak toksik maddeler yerine yüksek teknoloji ürünü propant ve solvent maddeleri kullanılmaktadır. Yağları çözer ve kristal yapıları tahrip eder, aşındırıcı oluşumları ve organik birikintileri temizler. Su bazında yapılırlar ve kullanımı tamamen plakayı çıkarır ve ısıtma ekipmanını temizler.
Isıtma sistemini temizledikten veya temizlik işlemleri sırasında, haberleşme tesislerinin metalinin reaktivitesini azaltan özel katkı maddeleri kullanmak mümkündür; bu da sonraki birikintilerin miktarını azaltır. Bu önleme sonucunda, su kemerinin servis ömrü önemli ölçüde artmaktadır.
Isıtma sistemini kendi ellerinizle nasıl yıkayabilirsiniz?
Özel evlerde ısıtma iletişimini kendi ellerinizle temizlemek mantıklıdır, çünkü boru hattının mesafesi nispeten küçüktür ve eylemleriniz komşularınıza rahatsızlık vermez. Temizleme ekipmanı satın alma veya kiralama maliyetinden kaçınmak istiyorsanız, sadece manuel bir temizleme yöntemi size uyacaktır.
Mekanik Yıkama
Bunun için ihtiyacınız olacak:
Pnömohidroshock yöntemi güvenli ve oldukça etkilidir.
- demir fırça;
- metal çubuk;
- bir radyatör için kapasite (normal banyo yaklaşacaktır);
- su kaynağı;
- su kaynağı hortumu.
Mekanik temizlik talimatları:
- Her şey ısıtma sisteminden suyu boşaltarak başlar.
- Radyatörleri ve sıhhi tesisatın temizlenmesini gerektiren parçalarını sökmek gerekir.
- Radyatörü konteynere koyun. Banyo ise, hasara karşı korumak için birkaç kat kumaş ile döşemeye değer.
- Daha sonra, radyatörün içini yıkamalı ve bir fırça ile ve gerekirse bir metal çubukla temizlemelisiniz, böylece parçalardan ayrılıncaya kadar ve su temiz kalacaktır.
- Radyatör genellikle diğer yöne monte edilir, yani üst kısım aşağıya doğrudur.
Özel ekipman kullanımı ile durulama
Emrinizde boru temizleme araçlarına sahipseniz, ısıtma sistemini daha verimli bir şekilde temizleyebilirsiniz. En iyisi, hidropnömatik etki yöntemleri ve biyolojik yöntemler, özel bir ısıtma sistemi için uygundur. Pnömohidro-darbeli temizleme yönteminin etkili çalışması için, temizlenmiş iletişimin uzunluğunun 50-60 m'yi geçmemesi gerektiğini hatırlayın.
Araçların listesi:
- Pompa (“güçlendirici” olarak da adlandırılır) ve temizleme sıvısı veya pnömatik-hidrolik tabanca.
Yıkama talimatları:
- Isıtma sisteminin soyunma nozullarının giriş ve çıkışlarında pompa veya tabanca. Kazan kapatılmalıdır.
- Yönteme bağlı olarak, bir pompa veya bir tabanca kullanılır.
- Bir temizleme maddesi pompa tankına doldurulur, daha sonra ısıtma sistemine erişim açılır ve güçlendirici açılır. Su bir temizlik maddesi ile karıştırılır ve sistem içinde dolaşarak birikintileri çözer. 2 saat sonra pompa, ısıtma sisteminden ayrılabilir ve atık suyu tahliye edebilir.
- Tabanca, ısıtma sistemine açık erişime izin verir ve gerekli sayıda "çekim" üretir. Atık suyun da boşaltılması gerekir.
- Isıtma sistemi tatlı su ile doldurulur ve kaynatıcıya bağlanır.
Isıtma sistemini evinizde düzenli olarak yıkayın. Bu sayede ısıtma ekipmanınızın verimsiz çalışması için para ödemeden tasarruf edebilirsiniz.
Isıtma sistemini özel bir evde temizleme
Evinizdeki rahat ısı, büyük ölçüde ısıtma sisteminin kararlı çalışmasına bağlıdır. Bu açıdan, çok önemli bir nokta, ısıtmanın bakımıdır.
Isıtma sistemi bakımı için en önemli seçeneklerden biri, boru hatları ve ısıtma elemanlarının temizlenmesidir.
Hemen bazı makul sorularınız olabilir:
“Sistemi neden temizleyelim?”
- Bu iş miktarı el ile yapılabilir mi?
- Isıtma işlemini yıkmanın yolları nelerdir?
Bu makalenin amacı, sorulan soruların ayrıntılı ve kapsamlı cevapları olacaktır.
Yıkama ihtiyacı olduğunda
Isıtma işletiminde aşağıdaki belirtileri fark ederseniz, ısıtma sisteminin temizlenmesi gerekir:
- sabit kazan çalışması ile konutta sıcaklıkta bir düşüş;
- boruları çok yavaş ısıtır;
- ısıtma elemanları düzensiz ısıtılır;
- boru hatları sıcak ve radyatörler soğuk;
- Fistüller genellikle borularda görünmeye başladı ve bazen boşluklar oluştu.
Bu işaretlerden en az birinin tezahür etmesi, ısıtma sisteminin tıkalı olduğunu gösterebilir.
Neden kirlilik oluşur
Metal boru tıkanması problemi pasdır. Sistemin içinde biriken, soğutucu akışkanın serbest dolaşımını önler ve sonuç olarak ısıtma işleminde arızalar ortaya çıkar.
Plastik borularda olduğu gibi, doğal olarak, paslanmaya maruz kalmazlar, ancak yine de, duvarlarında pislik görülür, ki bu da ısıtma sistemindeki arızalara katkıda bulunur.
Kirliliğin nedenlerinden biri de tıkanmış borulara neden olan çeşitli kirlilikler içerebilen suyun kalitesidir.
Böylece, aşağıdaki blokaj türleri vardır:
Isıtma sistemini yıkamak için ne sıklıkla ihtiyacınız var?
Isıtma sistemlerine önem veren birçok kişi, boruları ne sıklıkta temizleyeceğini merak ediyor.
İki tip temizlik işi vardır:
- İlk yıkama, ısıtma sisteminin kurulumundan hemen sonra gerçekleştirilir. Bu, ekipman ısıtıldığında, boruların içine çeşitli tipte çöp veya yağlı kirletici maddelerin girebileceğinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, yıkama prosedürü, lavabodaki su tamamen temiz hale gelene kadar yapılmalıdır.
- Metal borularla donatılmış sistemlerde düzenli yıkama, yılda iki kez - ısıtma mevsiminin başlangıcından önce ve bittikten sonra tavsiye edilmelidir. Plastik boru hatları için, ısıtma sezonunun başlamasından önce yılda bir kez temizlenmesi önerilir.
Artık, ısıtma sistemlerinin kirliliğinin nedenlerini ve temizlik düzenliliğini bilmek, istemeden ortaya çıkıyor: yıkama işlemini kendiniz yapmak mümkün mü?
Ve buna olumlu bir cevap vereceğiz: ısıtma sisteminin temizlenmesi kendiniz yapmak için oldukça mümkündür. Bunu yapmak için, daha fazla tartışılacak olan en iyi yıkama seçeneğini seçmeniz yeterlidir.
Yıkama yöntemleri
Bugüne kadar, ısıtma sisteminin temizlenmesi için dört teknolojik yöntemi ayırt etmek gelenekseldir.
Kimyasal yıkama Bu temizleme yöntemi, sistemdeki kirliliğin% 100'ünü kaldırmanıza izin verirken, çaba minimum düzeyde harcanacaktır. Bununla birlikte, bu temizleme yöntemi sadece metal ısıtma boruları için uygundur.
Kimyasal temizliği kendiniz yapmak için, aşağıdaki araç ve gereçlere sahip olmalısınız:
- mineral veya organik asitlerin yanı sıra çeşitli çözücüler ve alkalileri içerebilen yıkama çözeltisi;
- sıvıyı boşaltma kapasitesi;
- pompası;
- hortumlar.
Prosedür aşağıdaki gibidir:
- su ısıtma sisteminden tahliye edilir;
- asit çözeltisi dökülür;
- Temizleme sıvısını tüm ısıtma devresinden birkaç saatliğine pompalayan sisteme özel bir pompa bağlanır;
- Atık sıvı boşaltılır ve temiz su pompalanır.
Hidrodinamik yıkama. Bu ısıtma sistemi temizleme yöntemi, ince hortumlar ve özel nozullar içeren özel ekipman kullanılarak gerçekleştirilir.
Bu şekilde temizleme ilkesi, suyun, ince jetleri su üreten nozüle basınçla beslenmesidir. Bu jetler ile tüm yağ, pas ve ölçek çalışma alanından çıkarılır.
Boruların yıkanması için bu yöntem oldukça etkili olmasına rağmen, yüksek maliyeti nedeniyle çok az kullanıldığını belirtmek gerekir.
Isıtma sisteminin pnömatik-hidro dağıtılması. Bu tür bir temizliği kendiniz yapmak için ihtiyacınız olacak:
- bir kompresör;
- şube borusu;
- hortum;
- boyunduruk;
- küresel vana;
- boşaltma tankı.
İşin sırası aşağıdaki adımlardan oluşur:
- su sistemden tahliye edilir;
- bir dal borusu "geri dönüş borusuna" bağlanır;
- Kompresör çıkışa bağlanır ve yaklaşık 5 atmosferik basınç yükselir. Borulardaki kuvvetli basınç, çeşitli kirliliklerin duvarlardan ayrılmasına neden olur.
- dal borusunu kapatın ve kompresörü sökün ve hortumu bağlayın;
- Valfi açıyoruz ve sonuç olarak, tüm kirlilik basınç altında ortaya çıkıyor.
Daha iyi temizlik için pnömohidropulse prosedürünün birkaç kez tekrar edilebileceğine dikkat edilmelidir.
Ve sonuç olarak, önerilerimizi incelediğimizde, ısıtma sistemini kendi ellerinizle yıkamak için daha fazla güven duyabileceğinizi belirtmek isterim.
Isıtma sistemini ve ilgili işin özelliklerini temizleme ihtiyacını halk tarafından açıklayan videoyu izleyin: