- Genel Elektrik Hatları
- Yeraltı Kablolama
- Elektrikli Çıkış Prizleri
- GFCI Koruması
- Bakım Kes
- Kendinden Kapanan Kaplıcalar ve Sıcak Küvetler için Özel Düzenlemeler
Havuzlar ve kaplıcalar her şekilde ve boyutta gelir ve çoğu su kalitesini, güç ışıklarını, çalışma pompalarını vb. Korumak için bazı elektrikli ekipman gerektirir. Bu elektrik tesisatı bölgenizdeki elektrik koduna göre yapılmalıdır ve genellikle lisanslı bir elektrikçi. Aşağıdakiler Ulusal Elektrik Yasası'nın (NEC) en yaygın kod gereksinimlerinden sadece birkaçıdır. Yerel kurallar değişebilir.
Not: Bu kurallar, her üç yılda bir güncellenen NEC-a kod standardının 2017 baskısı itibariyle günceldir. Kurallarda yapılan değişiklikler aşamalı olsa da, NEC'in son baskısının gerekliliklerini kontrol etmek her zaman iyi bir fikirdir. Yerel bina denetçiniz, havuzlar ve kaplıcalar etrafındaki elektrik güvenliği için en güncel kılavuzların neler olduğunu size bildirebilir. Bunlar NEC kodunun 680 maddesinde ele alınmıştır.
Genel Elektrik Hatları
Bir havuz veya spa üzerinde çalışan şebeke güç hatları, su seviyesinin veya dalış platformunun tabanının en az 22.5 metre üzerinde olmalıdır. İletişim kablosu, su seviyesinin veya dalış platformunun en az 10 feet üzerinde olmalıdır. Su seviyesi, havuzdan veya spadan dışarı sızmadan önce ulaşabileceği en yüksek nokta su olarak tanımlanır. Herhangi bir elektrik hattından ya da tersine bir havuz ya da spa kurmak her zaman tercih edilir. Su endişelenecek bir şeydir; Bir diğeri ise, havuz temizlemeli ağların, havaya kaldırdığınız çok uzun metal tutamaçlarla kullanılmasıdır.
Yeraltı Kablolama
Yeraltı kablolarına havuz veya spa altında izin verilmez. Yeraltı kablolaması, havuzun veya spanın herhangi bir yan duvarından en az 5 metre uzakta çalıştırılabilir. Kablolamanın havuza ya da spaya ekipman ya da aydınlatma hizmeti vermesi için bazı istisnalar vardır. Alanda 5 metrelik bir mesafeyi korumak için yeterli alan yoksa, kablolama tam bir kanal (boru sistemi) sistemine kurulursa 5 feet'ten daha yakın olabilir.
Rijit metal oluk (RMC veya IMC) en az 6 inç kapağa sahip olmalıdır. Metalik olmayan yuvarlanma yolu, en az 4 inç beton dahil olmak üzere en az 6 inç kapağa sahip olmalıdır; Beton kaplama olmadan doğrudan gömme için metalik olmayan borunun listelenmesi durumunda 18 inç minimum kapak izin verilir.
Elektrikli Çıkış Prizleri
- Pompalar ve motorlar için hazneler havuz duvarlarından 6 ila 10 metre uzakta olmalı ve GFCI korumalı ve kilitli olmalıdır.
- Genel kullanım için çıkış kapları, GFCI korumalı değilse, bir havuzun veya yer altı spanın 20 ft'sinden daha yakın olamaz; ve GFCI korumalı ise 6 metreden daha yakın değil
- Yerinde havuzlarda, havuz kenarından 6 metre ile 20 metre arasında en az bir GFCI korumalı priz bulunmalıdır.
GFCI Koruması
Havuzları, kaplıcaları ve çevresindeki alanları işleten çoğu cihaz ve ekipman, toprak arıza devresi kesme (GFCI) cihazları tarafından korunmalıdır. Bu, aşağıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir:
- Havuz ya da spa alanından 20 metre mesafede çıkış prizleri
- Sualtı havuz ışıkları 15 volttan daha büyük
- Havuz kapakları için motorlar ve kontroller
- Havuz pompa motorları için havuzdan çıkışlı prizler
- Fikstür, su seviyesinin 5 metreden fazla olmadığı sürece, havuz veya spa kenarından 10 feetten daha az ışık fikstürleri
Bakım Kes
Havuza ya da spa pompalarına, filtrelere ve diğer kullanım ekipmanlarına giden gücü kesmek için bir bakım kesintisi gereklidir. Bağlantı kesilmesi havuz ya da spa alanı göz önünde bulundurularak monte edilmeli ancak havuzdan ya da spadan 5 metreden daha yakın olamaz, böylece gücü açmak ya da kapatmak için sudan dışarı çıkmanız mümkün değildir. Kamu kaplıcalar, görünür ve spadan en az 5 metre uzaklıkta bir acil bağlantı kesme sistemine sahip olmalıdır, ancak bu kural tek ailelik konutlar için geçerli değildir.
Kendinden Kapanan Kaplıcalar ve Sıcak Küvetler için Özel Düzenlemeler
- Çıkış hazneleri, sıcak küvet veya spadan altı ayaktan daha yakın olamaz ve 10 metreden daha azsa GFCI korumalıdır.
- GFCI koruması yoksa veya GFCI koruması varsa, en az 7,5 feet tavan veya tavan fanı, spa veya spa küvetinin en az 12 feet üzerinde olmalıdır.
- Her duvar şalteri sudan en az 5 fit olmalıdır
- Spa veya spa küvetinden ne kadar uzakta olursa olsun, bağımsız bir spada veya spa küvetinde motoru veya ısıtıcıyı çalıştıran herhangi bir çıkış veya doğrudan kablolu devre GFCI korumalı olmalıdır.