Hava / su ısı pompaları aynı zamanda entegre sistemler üreten diğer üreticiler veya termal sistemler ile birlikte de kullanılabilir.
Hava / su ısı pompası
termal enerji transferli ısı pompaları Hava / SuInverter teknolojisine sahip, ters fazlı üç fazlı, kayda değer termal yüklerin kaldırılması için en yaygın olanları veya 100 metrekareden daha uzun dairelerde doğru bir şekilde kullanılabilecekleri arasındadır. Bu tür termal jeneratörler, diğer benzer jeneratörler ile kombinasyon halinde veya aşağıda açıklanan farklı teknolojileri birleştiren sistemlerde bireysel olarak çalışabilir.
Genel olarak, ısı pompaları olabilir kullanım sıcak suyu üretimi için bir kazan ünitesi ile birlikte ve kapasitesi kullanıcının ihtiyacına göre boyutlandırılmıştır: ısıtma ve soğutma için, örneğin, bir fancoil hidronik sisteme bağlanabilirler. Çalışma çevrimlerini ısıl yüklere göre modüle eden kompresörlü inverter teknolojisi, hem ısıtmada hem de soğutmada elektrik tüketimini azaltmayı sağlar.
Piyasada bulunan ısı pompalarının hemen hemen tümü, D.M.’nin gereksinimlerine göre vergi avantajlarından faydalanmanıza izin verir. 19/02/2007 - 31.12.2012 Modern ısı pompalarının hepsine sahip olması gerektiğini belirtmek iyidir EUROVENT sertifikası.
Isı pompası yapı taşları
Isı pompasını oluşturan temel elemanlar bunlar: R410A soğutucu gaz, değişken hızlı fan, su / gaz ısı eşanjörü, genellikle çelik levhalarla, genellikle 100 W'lık bir antifriz elektrikli ısıtıcıyla, soğutucu gazın sıvı-buhar geçişi için elektronik haddeleme valfi ile donatılmıştır. 4 yollu ters valf, soğuk ve sıcak çevrimleri, tesis sirkülasyon pompasını, hidronik sistemdeki su değişimlerini içerecek genleşme kabını gerçekleştirir.
Isı pompasının temel özellikleri arasında IPX4 elektrik izolasyon derecesiaçık havada dış montaj yapılması, paneldeki parametrelerin tuşlarla ayarlanması ve çalışma durumunun ekran ile gösterilmesi imkanı.
Diğer sistemlerle entegrasyonlar
Hava-su ısı pompaları aynı zamanda diğer jeneratörlerle veya termal sistemlerle çalışarak da kullanılabilir. entegre sistemler. En yaygın entegre sistemler arasında, kazan, güneş enerjisi panelleri ve ısı pompasından oluşan sistemler bulunmaktadır. Bu durumda, yılın çeşitli dönemlerinde veya bir günde ekonomik olarak en uygun enerji kaynağını belirleyebilen bir yönetim sistemi gereklidir.
temel parametreler bunun gerçekleşmesine izin veren harici sıcaklık (harici probdan, ısı pompasına standart olarak takılı) ve sistem teslim sıcaklığının belirlenmesidir.
Elbette bir tane yapmak da gerekli yakıt maliyetlerinin değerlendirilmesi referans olarak, genellikle seçim metan ve elektrik arasındadır. İlk yaklaşım olarak, yoğuşmalı bir kazan ile bir ısı pompası arasındaki muhtemel bir ekonomik denge noktası, yaklaşık 2.5 COP değerinde (performans katsayısı) tanımlanabilir.
0° C'den yüksek harici bir sıcaklığın varlığında, ısı pompasının çalışması gerekir; çevre şartları ve aktivasyon frekansı Isı pompasının performans katsayısı, denge noktasından daha düşük değerlere eğilimlidir, kazan devreye alınmalı ve ısı pompası kapatılmalıdır.
Birini aştı maksimum referans süresiEv konforunun ihtiyacına bağlı olarak, teslim sıcaklığına ulaşmak için, ısı pompası veya kazan ve herhangi bir ek elektrik direnci etkinleştirilebilir.
Ayrıca kullanım sıcak suyu üretimi Isı pompası 40° C derecedeki sıcaklıklar için çalıştırılır, alternatif olarak daha yüksek sıcaklıklar için kazan başlayabilir veya sadece güneş enerjisi panelleri çalışabilir.