- Kazan Tankı İşlevsellik
- Kazan Tankınızı Tanımlama
- Kazan Problemlerinin Tanılanması
- Askıya Alınmış Kazan Tanklarının Şarj Edilmesi
- Diyaframlı Kazan Tankları Yeniden Şarj Ediliyor
Sıcak su genleşme tankınız rahat, güvenli ve verimli bir ev bakımının önemli bir parçasıdır. Bu yüzden kazanınızı uçtan uca tutmanız önemlidir. Kazanınızı yeniden şarj etmek için hızlı bir bakış.
Kazan Tankı İşlevsellik
Genleşme deponuz, ısıtma çevrimleri sırasında genişledikçe su için bir hava yastığı sağlar. Hava yastığı olmadan, tankın iç basıncı, basınç tahliye vanasının (PRV) serbest bırakma ayarını geçecek ve tüm sistem boyunca düşük basınca neden olacaktır.
Kazan Tankınızı Tanımlama
Asma yatay tanklar tavan arasında bulunur veya bodrum katındaki kirişler arasında asılı kalır. Daha yeni sistemler, kazanın kendisine yakın bir diyafram genleşme tankı içerir. Kombinizin yaşı, sisteminizi nasıl yeniden şarj edeceğinizi belirler.
Kazan Problemlerinin Tanılanması
Kazan sorunları, yaş ve ünitenin yapısına bağlı olarak değişir. İşte her tip kazan ile ilgili sorunlu anlatım belirtilerine bir bakalım:
- Askıya alınmış kazanlar. PRV sızıntıları, yüksek basınç ve aşırı ısınma.
- Diyaframlı kazanlar. PRV sızıntıları ve deponun aşırı ısınması.
Askıya Alınmış Kazan Tanklarının Şarj Edilmesi
PRV sızıntılarının kaynağı, yüksek basınç ve aşırı ısınma genellikle genleşme tankınızda çok fazla su ve çok az havadır. İşte bunu düzeltmek için:
- Tankın dibini hissedin. Tankınızın alt kısmı üst kısımdan daha sıcak olmalıdır. Aksi halde, tankınız çok su dolu ve boşaltılmalıdır.
- Kazanı kapatınız. Su kapatma vanasını kapatın ve tankın ve boruların soğumasını bekleyin.
- Tankını boşalt. Kombinasyon valfinize bir hortum takın ve üç galon su boşaltın. Vana olmadan eski bir deponuz varsa, kazanı kapatın ve tüm tankı boşaltın.
- Su kaynağını açın. Su kaynağı valflerini açın ve sistemin tekrar doldurulmasına izin verin.
- Kazanı açınız. Kazanı tekrar aç. Sisteminiz otomatik olarak yeniden şarj edilmelidir. Sistemi kontrol etmeden önce boyler tankınızın bir ila iki saat çalışmasına izin verin.
Diyaframlı Kazan Tankları Yeniden Şarj Ediliyor
PRV sızıntılarının kaynağı ve aşırı ısınma genellikle genleşme tankınızda çok fazla su ve çok az havadır. İşte bunu düzeltmek için:
- Kazanı kapatınız. Su kapatma vanasını kapatın ve sistemin soğumasını bekleyin.
- Su tarafı basıncını kontrol edin. Net bir okuma elde etmek için basıncınız inç kare başına (inç kare) sıfır olmalıdır. Basıncı kontrol etmek için tankın altındaki şarj valfına bir lastik göstergesi takın.
- Gerekirse daha fazla hava ekleyin. Valfi üreticinin önerdiği PSI'ya doldurmak için bir bisiklet pompası kullanın.
- Sistemi tekrar doldurun. Su kaynağı valflerini açın ve sistemin tekrar doldurulmasına izin verin.
- Kazanı açınız. Kazanı tekrar aç. Sisteminiz otomatik olarak yeniden şarj edilmelidir. Sisteminizi kontrol etmeden önce kazan tankınızın bir veya iki saat çalışmasına izin verin.
Başlamadan önce, diyafram tarzı tankınızın sisteminizin besleme tarafında olduğundan emin olun. Kirişlere monte edilen diyafram tankları arızalanabilir ve pahalı onarımlar gerektirir.