- Vidalı Giriş / Çıkış Soketinde Tam Devrenin Test Edilmesi
- Düz Tüplü Floresan Armatürlerde Komple Devre Testi
Işıklarınızdan birisinin tekrar düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamaya çalışıyorsunuz. Zaten kötü bir ampule karar verdiniz ve soketin güç geldiğine karar verdiniz, ama ampul hala yanmayacak. Böylece yeni, güç yolunun son parçasının - nötr boyunca kaynağa geri döndüğünden emin olmak için hazırsınız - iyi durumda.
Kullandığımız her çeşit tutucu için bunu yapmanın bir yolu var. Ampullerin boyutu ve şekli değişebilir ve akkor, flüoresan, halojen veya LED ampuller olabilir, ancak hepsinin ortak bir yönü vardır: Ampulün içinden geçerek, ampulden geçerek kaynağa dönmeleri gerekir..
Onlar onsuz çalışmayacaklar. Ve çoğu durumda, bu işlevi geri yükleyebilmeniz gerekir.
Bazı testler yapmak için bir multimetere ihtiyacınız olacak. Zaten yoksa, bir analog multimetre almanızı öneririm. Nispeten ucuz ve dayanıklıdırlar ve bazı dijital metreler gibi indüklenmiş voltajları rapor etme olasılığı yoktur.
Vidalı Giriş / Çıkış Soketinde Tam Devrenin Test Edilmesi
İlk önce gücü prize takın. Orada olduğundan emin olmak için temassız gerilim test cihazınızı kontrol edebilirsiniz. Ölçüm aletinizi açın ve AC voltajını okumak için ayarlayın (genellikle “VAC” olarak kısaltılır). Sayacınız VAC içinde seçilebilir aralıklara sahipse, 120VAC'dan daha büyük olan en düşük değere ayarlayın. Ölçüm aletini kadranı izleyebileceğiniz, sabit tutacağınız bir yere koyun ya da asın ve bu sokete, prob ile birlikte soket içinde kolayca çalışabileceğiniz kadar yakındır.
Problardan birine ulaşın ve soketin alt kısmının ortasındaki pirinç güç kontağına yerleştirin.
Prizde ortalayın ve probun metal parçasının aynı anda pirinç güç kontağına ve soketin yan duvarına temas etmesine izin vermeyin. Bu prob setine sahip olduğunuzda, soketin gümüş kabuğuna temas etmek için diğer prob kullanın - ampulün içine girdiği kısım. İstediğiniz kadar açıklığa yakın olabilirsiniz.
Kabuğa ve herhangi bir güce aynı anda dokunmadığınızdan emin olun. Bu, özellikle, ikinci prob ile ilk probun dokunmasından kaçınmanız gerektiği anlamına gelir.
Sayacınız 120V'luk bir okuma göstermelidir. Eğer varsa, soketin tam bir devresi vardır. Değilse, nötr kablolama ile ilgili bir sorun var. Bu noktada, güç kaynağını kapatmanız ve ona bağlanan kabloları kontrol etmek için soketi sökmeniz gerekir. Bunu yaparken mutlaka soketi değiştirmek zorunda değilsin, ama genelde yaparım. Zaten problemler gösteriyordu ya da bu testlerin hepsi gerekli değildi ve telleri kontrol etmek için onu ayırmak genellikle onu değiştirmek kadar işe yaradı, neden olmasın.
Düz Tüplü Floresan Armatürlerde Komple Devre Testi
Bu iki şekilde yapılabilir. İlk yaptığım, kablolama bölmesini açmak ve içine giren teller üzerinde 120VAC, sıcaktan nötr ve sıcaktan yere topraklamayı test etmek. Orada bir sorun varsa, bu düzeltilebilir, harika. Bu, OK'yi kontrol ediyorsa, genellikle balastı veya tüm fikstürü değiştirme zamanı.
Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta da, diğer tip ampulleri kullanan fikstürlerin aksine, birçok floresan armatürün düzgün çalışması için toprağa iyi bir bağlantıya sahip olması gerektiğidir.
Bu bağlantı, yeşil ya da çıplak bir iletken-tel olarak görülebilir olmalıdır - bu, balastın yanında yeşil altı köşeli bir vidanın altında sonlandırılır. Telin arkasında iyi bir temas kurmasını sağlamak için telin arkasında çıplak bir nokta olup olmadığını kontrol edin.
Söylediğim nedeni, fabrikaların genellikle tüm fikstürü boyaması ve bir sürü tesisatçı boyayı o noktadan kazımak için zaman ayırmıyor. Fikstürü tutmayı planlıyorsanız, bunun yapıldığından emin olmak için iyi bir zaman olacaktır.
Diğer test, balansın çıkış tarafındaki gücü test etmek için multimetrenizi kullanmaktır. Farklı balastlar farklı çıkış özelliklerine sahip olduğundan, kullanmanız gereken ayarları belirlemek için armatürünüzdeki etiket üzerindeki bilgileri okumalısınız.