Boru Kanalında Yangın
Ne Oldu :
Bir rafinerideki yeni İzomerizasyon Ünitesinin devreye alınması için mevcuttaki bir hat temizlenip boşaltıldı. Nafta bu hatta gönderildiğinde, boşaltma kapağı hala açıktı ve 1000 m3’den fazla nafta hat kanalına aktı. Büyük hasar veren yangın başladı.
Görüşler
Validate Leak Tightness :
* İyi bir “izolasyon planı” kontrol listesi özel bir operasyonda yer alan tüm flanşları ve vanaları belirtmelidir.
* Yeni kurulan sistem açıldığında, sisteme tehlikeli kimyasallar eklenmeden önce sızıntı testi yapılması gerekir.
* Bir transfer pompasını çalıştırmadan önce, hattı doğrulamak için " hat boyunca yürüme" ilkelerini uygulayın. Ayrıca, seviye ve transfer akışındaki değişikliklerin doğru eşleşip eşleşmediğini kontrol edin.
* Boru hattı kanal tasarımı, dökülme zararlarını hafifletebilir: kanal bölmesi, gaz algılama, kritik boru hatlarının yangına dayanıklılığı ve yangın musluklarına kolay erişim.