Arkadaşlar TS 7363'ü okursanız bunlar yazıyor.
Gaz teslim noktası servis kutusu olarak alırsanız 300 mbar basınç çıkışlı bir servis kutusu olduğunu düşünün. Bir binamız var altında bir kazan dairesi, daireler ve dükkanlar var. 300 mbar ile servis kutusundan çıkan gaz kazan dairesinin sayacının üzerinden 300 mbar olarak geçer. Kaskad kullandıysanız kazan dairesi sayacından sonra 300 mbar basıncı 21'e düşürürsünüz.
Dairelere gelince kazan dairesinden sonra bir hatta 300 mbar ile dairelere giden kolona ayrılır ama daireler 21 mbar gaz kullanır. Bu durumda dairelere giden kolona sayaçlardan önce regülatör koyarsınız.
Gelelim dükkanlara. Dürümcü, pastane v.b. gibi dükkanlarda 300 mbar, 50 mbar gibi basınçlı cihazlar olduğundan "mal ve üretim amaçlı" olarak geçen bu yerlere 300 mbar basınç ile gaz vermek mecburidir.Bu durumda hat 300 gelir. Dükkanın sayacından 300 mbar'da geçtikten sonra iç tesisatına regülatör konulur. Yeni yapılan tesisatlarda hep bu şekildedir.
Kazan ve dükkan sayaçlarından 300 mbar ile geçersiniz. Daire sayaçlarından 21 ile geçersiniz.