Hızlı Ayrıntılar
Model Numarası: AFS
Maks. Güncel: açıklamaya bakın
Maks. Voltaj: 277VAC
Maks. Çalışma Basıncı: 0.5psi (0.03bar)
Hakkımızda
Bir profesyonel üreticisi ve kontrol ekipmanı ve ürün tasarımı tedarikçisi. Ürünlerimiz, gaz güvenliği kontrolü, sıcaklık kontrolü, zaman kontrolü, aşırı ısınma kontrolü, refrilatör ve kompresörde kullanılan basınç ve sıcaklık kontrolleri, su basınç şalteri ve her türlü solenoid valf ve emniyet valfleri ile ilgilidir.
Açıklama
Şirket, HVAC için tasarlanmış genel amaçlı hava akış kontrol anahtarları, tıkalı filtrelerin tespiti ve kanallarda, borularda, tünellerde ve diğer enerji yönetimi uygulamalarında fan akışının izlenmesidir. Pozitif, negatif veya diferansiyel hava basıncı için kullanılabilir. Kaplanmış muhafaza bir diyafram, bir kalibrasyon yayı ve bir geçmeli anahtar içerir. Örnek bağlantılar, entegre sıkıştırma ve somun aracılığıyla 0,25 inçlik bir OD boru sistemini kabul eden diyaframın her iki tarafında bulunur. Bir muhafaza kapağı, canlı anahtar terminali vidaları ve ayar noktası ayar vidasıyla kazayla temasa karşı koruma sağlar. "kablo bağlantısı. AFS-460, muhafaza kapağının üst yüzeyinde bulunan bir sıfırlama düğmesine sahiptir.
Alan ayarı
AFS-222 Hava Anahtarının ayarlanması 0,05 ± 0,2 “wc - 12,0” arasındadır. Wc Ayar noktasını ayarlamak için, ayar vidasını hareket duruncaya kadar saat yönünün tersine çevirin. Ardından, ayar vidasını 4 tamamlayın, yayı geçirmek için saat yönünde döner. Bu noktadan sonra, gerçek kalibrasyon için önümüzdeki on dönüşler kullanılacaktır. Her tam dönüş yaklaşık 1,2 ”wc'yi temsil eder.
Lütfen dikkat: Bir hava anahtarını uygun şekilde kalibre etmek için, gerçek ayar noktasını onaylamak üzere dijital bir manometre veya başka bir ölçüm cihazı kullanılmalıdır.