Su ısıtmadan ısıtmalı zeminler nasıl yapılır
Kışın en acil konulardan biri ısıtmadır. Zaten onlarca ve hatta yüzlerce farklı çözüm ve kurulum sistemi geliştirdi. Birisi, yakıt mevcudiyetinden dolayı soba ısıtma yöntemini kullanmaya devam ediyor, diğerleri güneş ışığı toplayıcılarına geçiyor, çünkü yeterince parlak günlerin olduğu bir bölgede yaşıyorlar. Çoğu ailede, soğuğa ısı sağlayan evlerdeki gaz kazanları ve kolonları vardır. Merkezi olarak sıcak su sağlayanlar, merkezi ısıtmadan su ısıtmalı bir zeminin nasıl bağlanacağını merak ediyorlar.
Uygulama seçenekleri
Isıtılan zemin pazarda neredeyse bir yenilik değildir. Ancak, ısıtılmış bir zeminin kurulumuna yönelik yapı ve yaklaşım geliştirilmeye devam ediyor ve yıldan yıla verimlilikleri ve montaj kolaylığı ile daha fazla yeni çözümler alıyor. Toplamda, iki tip yerden ısıtma, güç kaynağı tarafından ayırt edilebilir:
- 220 V şebeke ile sıcak zemin;
- Dolaşım sıvısı ile sıcak zemin.
Sıcak bir katın elektrikli versiyonu iki versiyonda uygulanır:
- ısıtma kablosu;
- kızılötesi film.
Her birinin güçlü yanları dışında kendi nüansları vardır. Aynı zamanda çeşitli ısıtma yöntemlerine sahip olan sıcak bir zeminden daha kolay kurulur ve korunurlar:
- güneş kolektörü;
- elektrikli kazan;
- kendi ısınmasıyla kapalı devre;
- gaz kazanından;
- merkezi ısıtmadan.
Bir güneş kollektörünün kullanılması nedeniyle, ısıtma şarjı sıfır olacaktır. Tüm masraflar temel ekipmanın kurulumu için harcanacaktır. Ancak, kışın bile güneşli günlerin olduğu bu bölgelerde yaşıyorsanız, neden bu seçeneği kullanmıyorsunuz? Kollektörün bir vakum ve dolaşımdaki sıvı antifriz olması gerektiğini unutmayın, böylece geceleri donmaz. Ayrıca gece için değiştirilebilir bir devre ve bir yedek kaynak yapmanız gerekir. Elektrikli boyler sadece sıcak bir zemin ve tüm ısıtma için monte edilebilir. Isıtılmış bir zeminin kapalı bir kontürü örneği “Daewoo X-L Pipe” sistemidir. Isıtma elemanlarına gerek yoktur. Her şey zaten tüpün içine yerleştirilmiş. Onları koymak ve elektriğe bağlanmak yeterli. Su ısıtmalı zeminin kurulumu hakkında karar vermeden önce nelere dikkat edilmelidir?
Gerçekten bu kadar iyi mi
Radyatörlerden gelen ısı, odadan konveksiyonla yayılır. Özü, sıcaklığı yükseltilmiş havanın yükselmesi gerçeğinde yatmaktadır. Bir kısmının kaldırılma yolu boyunca dağılır ve ağırlığının altına düşer ve yere düşer. Bu, radyatörlerin ya da diğer ürünlerin ne kadar yükseldiğini, daha fazla işe yaramayacakları anlamına gelir. Başka bir şey, yere düşerlerse. Su ısıtmalı zeminin avantajları vardır:
- tüm alanı ısıtmak;
- sıcak zemin hızla çalışma sıcaklığına gider;
- ılık zemin sessizdir;
- Sıcak zemin düşük sıcaklık moduna sahiptir;
- büyük tasarruflar;
- Radyatörlerden daha yüksek verim;
- uzun süreli ısı tutma;
- radyasyon ile ısı transferi;
- Farklı bir kaplama altına monte etme imkanı;
- Radyatör eksikliği nedeniyle kullanışlı alanın genişletilmesi.
Riskler ayrılmaz bir bölümdür, bu yüzden sıcak zemin ile ilgili olarak da dikkate alınmalıdır:
- malzeme ve tesisat için önemli maliyetler;
- işin karmaşıklığı;
- onarım çalışmalarının yüksek karmaşıklığı;
- Merkezi ısıtmaya bağlanırken, özel izinler gereklidir;
- artan zemin seviyesi;
- sürekli ıslak temizlemenin dezenfektanla önemi.
Isı yalıtımlı borular kesilmiştir, bu yüzden herhangi bir bölümü tamir etmek çok zordur. Gerçekten de, bir sızıntı olduğu zamana kadar, zemin komşularının tavanı kadar hasar görebilir. Ayrıca, eğer kaplama tek bir devrede döşeniyorsa, zor söküm yapmanız gerekecektir.
Merkezi ısıtmaya nasıl bağlanır
Isıtmalı zeminlerin su ısıtmasıyla nasıl yapılacağı ve işe yarayıp yaramadığı hakkında birkaç gerçek bilmeniz gerekir. Zeminde bulunacak boruların toplam uzunluğu 100 metreyi geçebilir. Su, tüm konturdan geçtiği sürece, büyük ısı kayıpları meydana gelir ve çıkış, ilk olandan 15-20 derece daha düşük olabilir. Bu, merkezi ısıtma sistemine dokunurken bir sorun olabilir. Eski evlerde, tek borulu merkezi bir kablolama sistemi öngörülmektedir. Bu, daire başına birkaç yükseltici olabileceği anlamına gelir. Odada yalnız. Suyun tabandan akıp yükseldiği ve dairenin her odasında bir pilin sıcaklığını verdiği için tasarlanmıştır. Akım ile daha da soğuyor. Sıcak bir zemin böyle bir devreye bağlanırsa, planlanan 70–80 ° su sıcaklığı yerine 50 ° 'lik bir sıcaklıkta bırakılır. Ve daha yüksek, durum daha da kötüleşecek. Bu nedenle, tek merkezli bir sistemle, ek bir ısıtma cihazı eklemek için izin almak mümkün değildir.
Modern standartlara uygun olarak inşa edilen evlerde, ısıtılmış bir zemin dağılımının bağlanma koşulları hali hazırda taslakta atılmıştır. Bu amaçlar için batarya yükselticisinin yanında bir tane daha yerleştirilir. Tüm katlardan borudan geçiyor. Amacı yerden ısıtma bağlamaktır. Genellikle, eğer varsa, özel izinler gerekli değildir. Ancak, bu durumda ısının ödenmesinin çok daha yüksek olacağını hatırlamak önemlidir. Isıtmalı zemin sistemini merkezi ısıtmaya bağlamanın bazı dezavantajları vardır:
- su kalitesi;
- boruların korozyon direnci;
- izin verilen sıcaklığı aşan.
Merkezi ısıtma sisteminde bulunan suyun kalitesi arzulanan bir şekilde bırakır. Bunun nedeni, çok uzun bir süre önce inşa edilen kazanın içinden geçmesidir. Akımın gidişatında, tüm büyüme ve atıkları toplar ve bu, zaten çeşitli safsızlıklara sahip olan daireye girdiği anlamına gelir. Bu, sıcak bir zeminin konturunun tıkanmasına neden olabilir. Başka bir durumda, boruların korozyonuna yol açabilir, bu da zemin kaplamasının sökülmesiyle tamir anlamına gelir. Başka bir nüans, izin verilen sıcaklığın fazlalığıdır. Tipik olarak, ısıtılmış bir zeminin döşenmesi için tasarlanan borular normal çalışma için 50 - 60 ° sıcaklıkta tasarlanmıştır. Ancak, 15. ya da 20. kata ulaşabilmesi için, özellikle her bir katın ısıtılmış zemininin bazı konturları kurulduğunda, başlangıçta daha yüksek olmalıdır. Buna göre, daha pahalı iletkenlere veya termostatlı ek ekipmana ihtiyacınız olacaktır.
Gerekli malzeme
Sıcak zeminler elde etme kararını verdikten sonra, montaj çalışmaları için hangi malzeme ve araçların gerekli olacağını bilmek önemlidir. Bu, projenin toplam maliyetini hesaplamak için bir fırsat verecektir. Malzemelerin listesi şunları içerir:
- Isı yalıtımı;
- toplayıcı;
- boru;
- bağlantı parçaları;
- şap için karışımlar;
- bakan malzeme;
- sabitleme ekipmanı;
- Su yalıtımı;
- takviye mesh;
- sönümleme bandı.
Ekstrüde polistiren köpük genellikle böyle bir proje için yalıtım olarak kullanılır. Bunun nedeni, işlem sırasında deformasyonunu engelleyen yeterli güç ve yoğunluğa sahip olmasıdır. Ayrıca, tablanın dökülmesi sırasında mevcut olacak olan nemin etkilerini mükemmel bir şekilde tolere eder. En uygun yol, pabuçlu hazır sayfalar almaktır. İkincisi, boruyu sabitlemek ve istenen şekli vermek için daha küçük olan küçük çıkıntılardır.
Her durumda, geleneksel metal borular, sıcak zeminler için borular olarak uygun değildir. Her ne kadar mükemmel ısı yayılımına sahip olsalar da, bu tür ürünleri mutasyona uğratmak tehlikeli olabilir ve kolayca paslanırlar. Çapraz bağlı polietilen, metal-plastik borular veya bakır boruları düşünün. Bakır borular, montaj işlerini yaparken özel bir yaklaşım gerektirir. Demir gibi demir olmasalar da, maliyeti çok yüksektir. Metal-plastik bir boru olup, ana kabukları birkaç çeşit plastiktir. Aynı zamanda, stabilize edici bir alüminyum folyo tabakasına sahiptir. Uzun ömürlü ve dayanıklıdırlar. İç duvarlar pürüzsüzdür, bu nedenle herhangi bir büyüme oluşturmazlar.
Yerden ısıtma için en iyi seçim çapraz bağlı polietilenden yapılmış bir boru idi ve kalıyor. Üretim yöntemleri, polietilenin moleküler seviyede işlenmesini içerir. Yapı, kurulum sırasında fiziksel strese karşı dayanıklı, elastik ve dayanıklı olacak kadar yoğun. Rehau firmasından mükemmel ürünler. Metal-plastik ve çapraz bağlanmış polietilen montajı yapılırken, sadece yivli dişli parçaları kullanmak imkansızdır. Sızıntıları daha az olasıdır.
Sıcak bir zemin için su yalıtımı olarak, bir bina filmi veya özel bir membran kullanabilirsiniz. İkincisinin yerleştirilmesi durumunda, gerekli olan tarafın düzenlenmesi için özenli olmaya değer. Aksi takdirde, nem yanlış yöne gider. Takviye mesh bitmiş metal veya fiberglas alabilir. Borunun kendisine bağlanması durumunda, borunun dönüş yarıçapına bağlı olarak, 10 veya 15 cm'lik bir musluk ile gerekli olacaktır.
Tasarım çalışması
Isıtılan zeminin bileşenlerini satın almadan önce bir plan yapmak ve döşemek önemli miktarda para biriktirir. İlk adım, bir kâğıt parçası almak ve ana hatların döşeneceği oda planını çizmek. Üzerinde mobilya ile alanlar uygulanmaktadır. Dikkat edilmesi gerekenler, çünkü dolaplar, yataklar ve kanepeler altında, sıcak zemin gerekli değildir. Bu sadece bütçeyi korumakla kalmayacak, aynı zamanda mobilyaların ömrünü uzatacaktır. Gerçek şu ki, ısıtma sürecinde hava, etrafındaki nesneleri kurur ve kurutur. Ahşap ürünler çatlıyor ve başarısız oluyor.
Eğer odanın konutu varsa ve içinde her zaman insanlar varsa, o zaman boru 10 veya 15 cm'lik artışlarla yerleştirilecektir.. 16 mm çapındaki bir boru için bunun metre kare başına 10 veya 6,7 metre alacağı anlamına gelir. Kapalı bir döngüde böyle bir borunun uzunluğunun 100 metreyi geçmemesi gerektiği unutulmamalıdır. Bu pnömohidrolik kayıplara bağlıdır. Sonuçlar zayıf basınç ve geçirgenlik olacaktır. 20 mm'lik bir boru için, ılık bir zemin için bir konturun uzunluğu 20 m artırılır. Eğer geniş bir alanı kaplamak gerekiyorsa, o zaman birkaç kontura ihtiyaç vardır. Aynı zamanda, aralarındaki uzunluk farkı 15 m'den fazla olmamalıdır, bu gözlenmezse odanın belirli kısımlarında belirgin sıcaklık düşüşleri olabilir.
Kaplanacak alana bağlı olarak, gevşek karışımların, yalıtım ve takviye tabanının yanı sıra finiş kaplamanın sayısını belirlemek mümkündür. Her bir malzeme grubu için küçük bir marj yaptığınızdan emin olun. Isıtılmış bir zeminin döşenmesi sürecinde, bir şey hasar görebilir veya hesaplamalarda bir boşluk bir yere bırakılabilir. Bu durumda, yerden ısıtma yapmak için eksik bileşenler için teslimatta veya bağımsız seyahatte para harcamak zorunda kalmayın.
Islak zeminlerin montajı
Isı yalıtımlı bir zeminin ıslak olarak döşenmesi tablanın doldurulması ihtiyacını doğurur. Tüm süreç için aşağıdaki araca ihtiyacımız var:
- mikser veya beton karıştırıcı;
- zımba;
- yalıtım malzemesi sabitleme;
- bazı durumlarda, bir jackhammer;
- kural;
- seviye;
- şerit ölçüsü;
- boru bükücü;
- lazer seviyesi;
- bant
Zeminde su ısıtmanın uygulanması için, ilk adım mevcut kaplamanın değerlendirilmesidir. Karo, linolyum, parke, laminat veya başka kaplama ise, tüm sökülür. Bir sonraki adım kaba kravatın kalitesini kontrol etmektir. Çatlaklara ve cipslere dikkat edilmelidir. Daha fazla tahrip olma ihtimali ile, sorunlu alanlar bir kriko ya da perforatör ile nakavt edilir. Kalitesi tatmin edici ise, zemin düzleminin farkı ölçülür. Bunu yapmak için lazer seviyesine veya su seviyesine ihtiyacınız vardır. Her bir duvar aynı yükseklikte işaretlenmiştir. Ya da yansıtılan çizgiden zemine kadar ölçülür. Ölçümler arasındaki farkı hesaplar. 1 cm'yi aşarsa, zemini döşemeden önce ek hizalama gereklidir.
Fark değeri 3 cm'ye kadar ise, kendi kendini tesviye karışımları kullanın. Önerilen oranları izleyin. İşlerin gerçekten kötü olduğu durumlarda, yeni bir taslak şapete ihtiyacınız var. Bunun için eski tamamen sökülmüş durumda. Sıcak bir kontur döşendikten sonra zeminin genel seviyesini abartmamak için yeni daha küçük yapılabilir. Seviyenin yardımıyla doldurmadan önce işaretler ayarlanır. İkincisinin rolü bir metal profil veya boru olabilir. Fayans yapıştırıcısı veya harcı ile yapıştırılır. Bundan sonra, çözelti aralarına dökülür ve kural tarafından sıkılır.
Yerden ısıtma için düz bir yüzey hazırlandıktan sonra su yalıtımı yapılır. Malzemenin genişliği ve uzunluğu tüm alan için yeterli olmayabilir. Bu nedenle, yerden ısıtma için film veya membranın birkaç parçasını kullanabilirsiniz. Aynı zamanda, boyut, duvardaki üst üste binme sıcak bir zeminin bitirme şapının 10 cm yukarısında olacak şekilde olmalıdır. Çakışma bileşenleri arasında 15 cm olmalı, bunları birbiriyle teyp ile bağlayabilirsiniz. Duvar boyunca odanın çevresi etrafında film ile duvarda aynı örtüşme ile damper bant yerleştirilir. Yüzeye çift bant ile sabitlenebilir. Onunla birlikte giden ürünler var.
Bitmiş alanda yerden ısıtma için yalıtım. Komşu levhalar, dikişlerin bir bandaj oluşturması için konumlandırılmalıdır. Bu, yerden ısıtma için boru döşerken ve finiş şapını döküldüğünde sapmayı ortadan kaldırır. Patronlarla genişletilmiş polistiren ise, bu aşamada tamamlanır. Normal pürüzsüz polistiren kullanırsanız, bunun üzerine bir başka su yalıtım katmanı yerleştirilir. Şemsiye yardımıyla taslak şaplara sabitlenir. Dahası, borunun sabitleneceği takviye ağ örgüsü döşenir.
Boru yerden ısıtma için döşenir. Yukarıda belirtilen seçilmiş adım hakkında. Yerden ısıtma için en etkili boru döşeme deseni “salyangoz” olarak kabul edilir. Bunun nedeni, daha soğuk bir sıvıya sahip borunun, sıcak olanın yanında yer almasıdır ve bu da daha az kayıp olmasını garanti eder. Dış duvardan başlamak için değer olduğunu hatırlamaya değer. Bu yaklaşım, duvarların daha iyi ısınması ve çiğlenme noktasının yer değiştirmemesi için önemlidir. Isı yalıtımlı bir zemin için bir boru döşeme patronları ile bir ısıtıcı üzerinde birçok kez daha kolay olur. Bu, sıcak bir zemin için takviyeli bir örgü üzerinde yapılırsa, sabitleme için özel braketler veya tel kullanın.
Isı yalıtımlı bir zemin için boru döşendikten sonra, son işlem kuplörünü doldurmak için acele etmenize gerek yoktur. Basınç testi yapmak için gerekli olacaktır. Bunun için özel bir pompa veya kompresöre ihtiyacınız var. Isıtılan zeminin tüm çevresi, ısıtılmış zeminin bitmiş versiyonunda planlanandan 2-3 atmosfer daha fazla bir basınçla hava ile doldurulur. Bu formda, her şey bir gün kalır. Bundan sonra, basınç düşüşü kontrol edilir. Eğer önemli ise, eklemlerden birinde bir sızıntı vardır. Hiçbir şey değişmemişse, o zaman devam edebilirsiniz.
Son katın doldurulması, hala basınç altında olması gereken yer ısıtması için borularda gerçekleştirilir. Bu, yüzey tesviye prosesinde meydana gelebilecek hasarların derhal tespit edilmesi için önemlidir. Şapları döküldükten sonra, ılık bir katın kontürünü doldurabilir ve ısınmak için açabilirsiniz. Sıcaklık 30 ° 'yi geçmeyecek şekilde ayarlanmalı, daha sonra beton çatlamayacaktır. Sıcak bir tabanın nasıl kurulacağı ile ilgili bazı nüanslar videoda verilmiştir:
Kuru su tabanının montajı
Isıtmalı bir zemini kurarken, bir son katın olmaması nedeniyle büyük bir artıştan kaçınabilirsiniz. Sıcak bir zeminin kuru kurulum şeması oldukça basittir, bu yüzden çok fazla deneyimi olmayanlar bile bunun üstesinden gelebilirler. Bunu yapmak için, fabrikada yapılan boru altında oluklarla özel bir yalıtım tipine ihtiyacınız vardır. Kaba kravatın hazırlanması ve diferansiyeline yönelik gereksinimler önceki durumda olduğu ile aynıdır. Ardından, ısıtılmış zeminin konturunun seçilen modeline göre olukların yeri ile polistiren plakaların serilmesi. İçlerine kalıplanmış metal levhalar sokulur, bu da ısıtma alanını ve ısı transferini artırır. Son boru döşenir. Kanalın şekli, borunun sıcak bir zemin için emniyete alınacağı şekilde seçilmiştir. Finiş laminat olabilir. Doğrudan alt tabakanın üzerine serilir. Kuru yerden ısıtmanın nasıl kurulacağı hakkında daha fazla bilgi için videoya bakın:
Sonuç
Önerileri kesinlikle uyguluyorsanız, sıcak bir zemin döşemek büyük bir sorun olmayacaktır. Profesyonellerden yardım istemekte tereddüt etmeyin. Örneğin, ısıtılmış bir zeminin kontürleriyle ilgili olarak tasarım çalışmasının yürütülmesinde gerekli olabilir. Sadece bu durumda, ısıtılmış zeminin maksimum performansını ve etkisini elde etmek mümkün olacaktır. Sıcaklık ve basınçtaki tüm farklılıkları hesaba katmak her zaman mümkün değildir.
Ana ısıtma olarak sıcak bir zemin yapmak mantıklı mı?
daire
Ana ısıtma tipi olarak elektrikli yerden ısıtmanın sadece özel evlerde kullanılması makul olacaktır. Bir apartman dairesinde, böyle bir ısıtma sistemi birkaç nedenden dolayı kullanmak mantıklı değildir:
- Hala ısıtma için ödemek zorundasınız çünkü Yükselticiler dairenizden geçecek.
- Merkezi sistemi kapatmak oldukça problemli ve pahalıdır (akülerin sökülmesi, boru sisteminin değiştirilmesi, kaynak vb.).
Gördüğünüz gibi, apartmanlarda ana ısıtma olarak elektrikli yerden ısıtmanın kullanılması, bazı ağır kusurlardan dolayı tavsiye edilmez. Şehir hizmetlerinden memnun kalmazsanız, merkezi sistemi kesmeden dairenin bağımsız ısıtmasını basitçe yapabilirsiniz. Bu tür bir çözümün, yardımcı programların ısıtma sezonunu geç başlattığı ve yalnızca bir süreliğine durumdan çıkmanız gerektiğinde uygulanması tavsiye edilir.
Bu arada, su zemini ısıtma sistemi de apartmanlarda kullanılmamaktadır, çünkü Bu yasa tarafından yasaklanmıştır. Sebebi belli - sıcak su zeminin altından geçecek, serin ve ancak bundan sonra komşulara akacak.
Özel ev
Elektrikli yerden ısıtmanın evin ana ısıtması olarak kullanılmasına gelince, bunu yapıp yapmayacağınızı düşünebilirsiniz. Sizi durdurabilecek tek şey, "ışık için" faturasını ödemenin aylık maliyeti. Ekonomik bir sistem kurarsanız, iki tarife bir elektrik sayacı kurarsınız ve akıllıca ısıtmayı açacaksınız, ancak bu seçeneğin ana ısıtma türü oldukça makul olacaktır.
Bu durumda avantajlar aşağıdaki gibidir:
- Kurulum kolaylığı. Laminatın altında sıcak bir zemin hazırlayın, özel yetenekleri olmayan bir kişi bile olabilir.
- Isıtma kablosu, termomat veya film, radyatör veya konvektörlerden farklı olarak, odaların boş alanını işgal etmeyecektir.
- Odaların iyi ısıtılması. Isı, özel bir evin tüm alanı boyunca eşit olarak yayılacaktır.
- Doğru montaj ve kullanım ile uzun servis ömrü.
- Kazan ve diğer ekipman türlerini satın almak için para harcamanıza gerek yok.
- Elektrikli yerden ısıtmanın yaratılması maliyeti (ana olarak) sudan en az 2 kat daha ucuzdur.
Özel bir evin ana ısıtması olarak ısıtılmış zeminin madencileri tanımlanabilir:
- Arsa üzerinde enerji kaynağı ile ilgili herhangi bir sorun olmayacaktır, aksi takdirde kışın uzun süre ışık kapatılırsa donma ihtimali vardır.
- Her bölgede değil, bir kilovat elektrik maliyeti kabul edilebilir. Maliyetleri hesaba katmanız gereken ilk şey, böylece maddi problemlerle karşılaşmazsınız. Ayrıntılı olarak, makalede maliyet hesaplamasını sağladık - sıcak bir katın ne kadar elektrik tükettiği.
- Ev aletleri ve mobilyaların kurulumu altında ısıtma kablosu veya kızılötesi film kaplaması yapılmamalıdır. Sıcak zemin ana ısıtma olarak kullanılacaksa, sözde soğuk köprüler sadece ısıtılmamış yerlerde oluşabilir. Sonuç olarak, tematik forumlarda yapılan incelemeler, duvarlarda kayda değer ısı kaybı ve nemlilik olabileceğini göstermektedir.
Gördüğünüz gibi, bu ısıtma opsiyonunu ana seçenek olarak kullanmanın avantajları ve dezavantajları vardır. Sizin durumunuza göre, artılarını ve eksilerini tartmak ve sonra bir sonuç çıkar. Yazlıkdaki ana ısıtmanın daha modern bir versiyonunu sunan aşağıdaki videoyu izlemenizi öneririz.
Bilgilerin, elektrikli bir ısıtmalı zeminin, özel bir evin veya dairenin ana ısıtması olarak kullanılmasının mümkün olup olmadığına karar vermenizi umuyoruz.
Kendi elleriyle ısıtmadan ılık bir kat yapıyoruz
Sıcak su zemini, özellikle sıcak su kazanı tesis edilmesine gerek duyulmadan, rahat ve elverişlidir. Radyatör ısıtmalı evlerde, ısıtmalı zeminleri ısıtma sistemine bağlayabilirsiniz - bu, hiçbir ekstra ücret ödemeden su ısıtmalı zemin yapmanıza olanak tanır.
Proje yürütme
Bir ısıtma sistemi ile güçlendirilmiş sıcak zeminleri gerçekleştirmek için, bir dizi şart aranır. Isıtma sistemi sirkülasyon pompasıyla donatılmalıdır. Onun yokluğunda, para harcamak ve bir pompayı kurmak, zemin konturunun sürekli bir eğimi olan bir yer çekimi sistemi yapmaktan daha kolaydır. Sistem hem tek boru hem de iki borulu olabilir. Tek borulu sistemle, yerden ısıtma borusu sirkülasyon pompasından sonra bağlanır ve dönüş borusu pompadan önce bağlanır.
Ayrıca kontürlerin uzunluğunu hesaplamak gereklidir. İki borulu bir sistem için, tek borulu sistem için en fazla 50 metre, en fazla 30 metre olmalıdır. Odanın ısıtma devresi daha büyükse, farklı bölgelerde veya paralel olarak yerleştirilmiş çeşitli devrelere bölünmesi gerekir.
Kat hazırlık
Isı kaybını önlemek ve döşeme plakalarını ısıtmamak için, ısıtma devresini kurmadan önce alt katın yüzeyini hazırlamak gerekir.
- Zeminde bir zemin kaplaması mevcutsa - çıkarılmalı, çatlaklar çimento harcı ile ovulmalı ve zemin yüzeyi çimento harcı veya ince bir temiz kum kumu kullanılarak tesviye edilmelidir. Zeminin yüzeyi, çarpıklıkların yokluğu için kontrol edilmelidir - eğer ısıtılmış zeminin konturu düzensiz olarak döşenirse, durgun soğutma sıvısı olan alanlar oluşur, bu da ısı transferini kötüleştirecektir.
- Odanın çevresine ve ayrıca ısıtma devrelerinin kavşağına bir amortisör bandı yerleştirmek gerekir. Bant çeşitli genişliklerde, bir yapışkan tabakayla veya yapışkan tabaka olmadan mevcuttur. Bandın genişliği, beton şapın hesaplanan yüksekliğinden daha yüksek olacak şekilde seçilmelidir. Duvar dekorasyonuna bağlı olarak bağlantı yöntemi seçilir. Duvarları düzleştirmek için bant yapışkan bir tabaka ile yapıştırılabilir. Hızlı montaj için damper bandının pürüzlü yüzeylerine dübel çivi takılır. Bant gereklidir, zeminin ısıtılması sırasında tablanın tahribatı olmaz.
Su konturunun ve şap dolgularının döşenmesi
Zeminin hazırlanmasından sonra, iyi düşünülmüş bir şemaya göre metal plastik boruların su konturlarının döşenmesi gerekmektedir. Polietilen boruları da kullanabilirsiniz. Genellikle iki tür döşeme kullanılır: "yılan" ve "salyangoz". "Salyangoz" döşenmesi daha kârlıdır - kontur daha az açılıdır, daha soğuk dönüş kontur boruları sıcak hattın yanından geçer ve böylece "zebra" denilen kısımları - sıcak ve soğuk zeminden - kaçınır. Su kontur boruları genellikle 15 cm'lik aralıklarla döşenir, güney bölgeler için 30 cm'lik bir basamak kullanılabilir.Eğer herhangi bir alanda zemini daha sıcak hale getirmek gerekiyorsa, üzerine serme adımı arttırılabilir. Su devresi borularının çapı, ana boruların çapından daha küçük olarak seçilmiştir, aksi takdirde, bunlar içindeki basınç yetersiz olacaktır.
- Su devresi boruları, dağıtım noktasından başlayarak önceden çizilmiş bir plana göre döşenir. Boruları bağlamak için biraz boşluk bırakın. Borular, olası sızıntıları önlemek için, eklemsiz bir tek devrede döşenir. Birlikte yapmak daha uygun: biri boruyu, ikincisini plastik kelepçelerin yardımıyla fikstürle bağlar veya patronlar arasında sıkıştırır.
Odanın sıcak zemini, herhangi bir son katın döşenmesi için mükemmel bir temeldir: fayans, muşamba, laminat. Su devresine sahip sıcak zemin, bir dezavantaja sahiptir - yaklaşık 10 cm.lik bir yüksekliğe sahiptir.Yüksekliği, beton şaplı bir cihazla yerden ısıtmaya izin vermezse, modüler yapıları veya kızıl ötesi paspaslar kullanan elektrikli ısıtıcıları kullanarak sıcak su tabanlarını gerçekleştirebilirsiniz.
Sıcak zemin bataryası
Sıcak zemin bataryası
Havlu veya bataryadan su ısıtması elle yapılabilir. Anlamanız gereken ilk şey, böyle bir cihazın çalışması ilkesidir. Herhangi bir yerden ısıtma sistemi bir ısıtma elemanına sahip olmalıdır.
Sıcak katın prensibi
Bir kural olarak, elektrikli ısıtma kullanılır, ancak bazen sıcak su ısıtmayı tercih ederler. Özü basittir: Ev sürekli olarak ısıtıldığı suyu alır. Suyu zeminin altından tutuyorsanız, özel borular kullanarak sıcak bir zemin elde edersiniz.
Ancak, bu sadece bir teori, aynı zamanda kendi elleriyle bir su ısıtmalı zemin kurma uygulaması da var. Kalınlıktaki elektrikli ısıtmanın en ince borulardan bile daha az olduğunu düşünün. Bundan sonra, alçak tavanlı bir odada kendi ellerinizle sıcak bir zemin yapmayı planlıyorsanız, o zaman tüm nüansları düşünün, yine de uzmanları işe almaya karar verebilirsiniz.
Yerden ısıtma için kurulum seçenekleri
Bir sonraki soru, eğer bu bir oda ise, o zaman sıcak suyun oraya getirilmesi gerekecek, ki bu da genellikle o kadar basit değil. Nerede ve nasıl yapılabilir? Bu sorunu çözmek için iki yol vardır: ya yükselticiden ya da oda ısıtması için bir radyatöre bağlanın.
Yükselticiden su temini
Uygulama açısından bakıldığında, ilk seçenek oldukça hantaldır. Sadece yükselticiden odaya su borusu döşemenin tüm sürecini hayal edin. Ek olarak, soru hemen onun kılık değiştirmesiyle ortaya çıkıyor. Aynı zamanda, borunun enine kesiti de unutulmamalıdır, çünkü sadece suyun içinden akması değil, aynı zamanda sistem boyunca dolaşımın gerçekleşmesi gerekir.
Akü su kaynağı
Batarya seçeneği ile ilgili olarak, kesinlikle daha iyi görünüyor. İlk olarak, su tabanı için ısıtma kaynağı çok daha yakın olacaktır. İkincisi, borunun kesitini belirlemek çok daha kolay olacaktır, çünkü sadece akü borusunun bölümü ile aynı olmalıdır. Ve her şey bir teknoloji meselesidir: boruları yılanın zeminine yatırmanız gerekir. Boru hattının ne kadar küçük olduğunu, döşemenin daha sıcak olacağını unutmayın.
Bu durumda, tüm kumun uyandırılması, ardından zeminin ince bir kuru karışım tabakası ile kapatılması tavsiye edilir. Zemine göre zeminin hizalanmasını unutmayınız. Ve son adım en üst kata yerleşecek.
Aşağıdaki videoda birleşik ısıtma sistemleri hakkında.
Su zemini ısıtmak, doğrudan ahşap zemin altındaki boruları tutabileceğiniz bir kır evinde yerden ısıtma için daha uygundur. Gerekirse, parçaları değiştirmek veya onarmak için panoları kaldırmak kolay olacaktır.
- Merkezi ısıtmadan ılık su tabanı Su yerden ısıtmanın avantajları açıktır: tüm zemin alanını eşit bir şekilde ısıtır, iç mekanda görünmez, çalışmadığı zaman...
- Konforlu bir deneyim yaşamak istiyorsanız, terlik ve çorap giymeden bir yerleşim bölgesinde yürürken, o zaman su...
- Sıcak su tabanı için borular Sıcak su tabanı için boru seçimi, polimere (çapraz bağlı polietilen) ve metal plastik borulara indirgenir. Yüksek mukavemete ve kararlılığa sahip...
- Porselen karolar altinda yerden isitma, kural olarak, bu malzemenin soguk olduguna inanildigindan, zeminin porselen kumasi formunda kullanilmasindan korkuyorlar. Ancak, altında sıcak bir zemin...
- Sıcak su tabanının su yalıtımı Su ısıtmalı zemin oldukça sade bir tasarıma sahiptir. Kural olarak, bu sistem boruların bulunduğu derinlikte, beton bir şapdır...
- Sıcak bir zemin için boruların ve gücün hesaplanması Sıcak bir zemin için boruların ve gücün hesaplanması, her biri bağımsız olarak gerçekleştirilebilir. Yapılacak en önemli şey serbest bölgeyi belirlemek...
- Kiremit altında sıcak bir zeminin döşenmesi Günümüzde ısıtmalı zemine döşenen karoların döşenmesi günümüzde çok önemlidir, çünkü çoğu kişi banyoda ek ısıtma yapmayı tercih etmektedir.
Apartmanda merkezi ısıtma sıcak bir zemin nasıl yapılır
Bugün birçok mal sahibi, dikkatlerini ısıtmalı zemin sistemine dönüştürmekte ve kendi evlerinde bırakmaya başvurmaktadır. Dairedeki en popüler su ısıtma sistemi, merkezi ısıtma sistemine bağlı olarak tartışılacak.
Dairede su sıcak zemin
Yerden ısıtma sisteminin nasıl monte edildiğini anlatan pek çok talimat var, ancak çoğunlukla özel konut sahipleri için yazılıyor. Evlerinde kiracı ve konfor yaratmak isteyen apartman kiracıları nasıl olunur?
Onların durumunda, apartmanda merkezi ısıtmadan ısıtılmış bir zemin bulunabilir, ancak kurulum süreci birkaç nüansa sahip olacaktır. Her şeyden önce, böyle bir sistemin döşenmesi, mahallede bulunan odalar ile sıcaklık rejiminde bir dengesizliğe yol açacaktır.
Aydınlık olarak yerleştirilmiş ılık zemin, denetmenler tarafından konut sahibine yönelik yaptırımlarla dolu konut ve toplumsal hizmetlerin hizmetinden fark edilecektir.
Apartmanda kurulum ile ilgili sorunlar
Dairede ısıtmadan ısı yalıtımlı bir zemin döşemeden önce, sahibinden önce ortaya çıkabilecek olası sorunların listesini almanız önerilir:
- Merkezi ısıtma sisteminde soğutma suyunun sıcaklığı çok yüksektir. 70-90 santigrat derece sıcaklıktaki su zemine döşenen boru hatlarında kullanılamaz. İzin verilen oran 50 santigrat derecedir. Bu parametre ihlal edilirse, sistem hasar görür ve yüksek sıcaklıklara dayanmayan zemin kaplamasında otomatik olarak bir tehdit oluşturur;
- apartman binalarında benzer bir ısıtma sisteminin kurulması yasağı vardır. Kanunla yönlendirilen, konut ve kamu hizmetleri hizmetlerinden herhangi bir denetçi mal sahibini cezalandırabilir;
- ısıtma, bir asansör vasıtasıyla bağlanabilir ve ısıtılmış zemin, pahalı olan ve onları monte eden kişiden özel beceriler gerektiren bakır boruların yardımı ile mümkündür. Ayrıca bakınız: "En iyi sıcak zemin veya piller nedir - sistemlerin artıları ve eksileri."
Alternatif bir çözüm
Merkezi ısıtmadan sıcak bir zemin katının imkansız hale getirilmesi mümkün değilse, bu sistemin elektrik tipi, sahibinin kurtarılmasına gelir. Tüm işleri kendiniz monte etmek ve yapmak daha kolaydır. Avantaj, bir apartmanda, böyle bir sistemin dengeyi bozmaması ve kullanıma izin vermesidir.
Elektrik şebekesinin aşırı yüklenmesini önlemek için böyle bir sistemin gücünü hesaba katmak yeterlidir. Mekansal elektrikli yerden ısıtma çok daha az yer kaplıyor, bu da fotoğrafı daha estetik bir hale getiriyor ve daireye giren herkes zemindeki bir şeyin yanlış olduğundan şüphelenmeyecek.
Yasama seviyesinde, elektrikli ısıtmaya izin verilir ve yılın herhangi bir zamanında uygulanabilirken, su tabanı mevsimsel sıcak su arzına bağlıdır. Buna göre, özellikle sonbahardan ilkbahara kadar - ısıtma mevsiminde işlev görebilir.
Apartman su ısıtmalı zemine bağlantı yolları
Sahibinin hedefi, apartmandaki bataryadan hala ılık bir zemin ise, o zaman işlevsel parametreleri bozmadan bağlantının yapılmasına izin veren sistem değişikliklerinden birini seçmek zorunda olacaktır.
Aşağıdaki kurulum şemaları bilinir:
- Devreyi doğrudan radyatöre bağlamak. Bu yöntem en kolay ve kurulum için düşük güce sahip bir pompa gerektirecektir. Sahibin mali durumuna göre böyle bir sistem vurulmayacaktır. Sistemde çok fazla dezavantaj vardır, çünkü bu sıcaklık, içindeki sıcaklığı regüle etmek için işe yaramaz, ancak çok katlı bir binanın genel yükseltisinde, su sıcaklığı azalacak ve bu da komşular arasında hoşnutsuzluğa neden olabilir.
- Baypas üzerindeki dengeleme vanası üzerinden doğrudan bağlantı. Bu yöntemle, yerden ısıtma borularına giren suyun sıcaklığını düşürmek mümkündür. Çapı 1.6 santimetre olan tüplerin kullanılması tavsiye edilir ve devrenin toplam uzunluğu 70 metreyi geçmemelidir. Sistemde su pompalamak için kullanılan pompa, saniyede 1-2 metrelik bir basınçla saniyede 5-10 litre su taşımak için yeterli bir güce sahip olmalıdır.
- Ayrıca, sıcak zemin üç yollu bir vana ile bağlanabilir. Isıtma sistemine girişi, ısıtılmış zeminin konturlarındaki ısı tüketimini azaltacaktır. Bu vanaya takılı bir termostat sıcaklığı düzenler ve her zaman gerekli değeri korur. Sistemin iki yollu bir vana ile ek modifikasyonu, soğutucunun akışını, dairenin ısıtma devresindeki sıcaklığındaki keskin bir düşüş ile sisteme bloke etmenizi sağlar.
- Kapatma ve iki üç yollu vana kullanma. Bu tasarım, ısıtma devresindeki suyun sıcaklığının “geri dönüş” ile düzenlenmesini sağlar. İki yollu vana, pompanın pompalama suyunun boş yere çalışmasına izin verir. Aksi takdirde, ekipman aşırı ısınma nedeniyle bozulabilir ve sistemin çalışması sırasında sistemin kendisi önemli ölçüde daha fazla elektrik enerjisi tüketir.
- Merkezi yerden ısıtmanın nasıl yapılacağı en işlevsel seçenek, uzaktan sıcaklık sensörlü bir sistemin kurulmasıdır. Soğutma sıvısı aşırı ısınırsa, ısıtma devresine giden soğutma suyu beslemesi otomatik olarak engellenir. Su orijinal sıcaklığına geri döndüğünde ve gerekli değeri karşıladığında, sirkülasyon devam eder. Böyle bir kurulum sistemi, dairenin ısıtma devresinin aşırı soğutulmasını önleyecektir. Bazen daha fazla verimlilik için böyle bir sisteme birkaç sıcaklık sensörü monte edilir. Ayrıca bkz.: "Bir kuplörle ve onsuz bir ılık su tabanı nasıl yapılır - bir dizi eylem."
Isıtma devresine bağlı bir su ısıtmalı zeminin tesis edilmesinin her koşulda gerçekleştirilebileceği gerçeği göz önünde bulundurulmalıdır. Tavanı güçlendirmek ve kullanılan yerden ısıtma borularını şebekeye sabitlemek en iyisidir.
Günlüğün ahşap tabanı, aynı zamanda, çubuklarda özel olarak kesilen girintilere bir sıcak zemin sisteminin kurulmasını da sağlar. Bazen sıcak bir zemin ana ısıtma olarak kullanılabilir. Bu durumda, sistemin avantajı, fotoğrafta ve görsel inceleme sırasında, odanın ısıtılması için kullanılan ekipmanın görünür olmayacağıdır. Ayrıca bakınız: "Isıtmadan ısıtmalı bir zeminin nasıl üretileceği - pratikten püf noktaları."
Merkezi bir ısıtma sistemine bağlı ısıtmalı zeminin döşenmesi bağımsız olarak gerçekleştirilebilir. Yüksek kaliteli stil için önceden bir şema hazırlamanız önerilir. Alternatif ısıtma sistemlerinin daha ucuza mal olacağını ve bunları kurmak için çok daha az zamana ihtiyaç duyduğunu anlamaya değer.
Seçim, ısı yalıtımlı bir zemine düşmüşse, uzmanlar tüm kurallara uyma ve bağlantı kurma konusunda yardımcı olabilirler. Profesyoneller tüm bileşenlerin satın alınmasından sorumlu olacak ve verilen hizmetler için bir garanti sağlayacaktır.
Daha iyi nedir: sıcak bir zemin veya piller?
Eski zamanlarda, kış soğuklarında, açık ocaklar evlere hoş bir sıcaklık verdi. Çok çekici olmalarına rağmen, sık sık bakım gerektirmekte ve hızla yanabilen yeni ağaçların eklenmesi gerekmektedir. Zamanla, çok daha işlevsel olan tuğla şömineler ve sobalar ortaya çıktı; ısıyı daha uzun süre muhafaza ettiler, daha az sigara içtiler ve bu da aynı derecede önemliydi, evlerde coziness yarattılar.
Bugün, geleneksel ısıtma yöntemleri yavaş yavaş unutulmaya başlıyor ve şömineler, bir ısıtma aracından ziyade zarif oturma odalarının bir dekorasyonudur. Günümüzde en yaygın ev ısıtma yöntemleri nelerdir? Tabii ki bugünkü öncelik, merkezi bir boyler veya otonom kazanlardan yapılan su ısıtmadır. Ancak yerden ısıtma ve hatta “sıcak duvar” ısıtma da popülerlik kazanıyor. Daha iyi olan şey: su ısıtmalı zemin veya batarya, her ısıtma tipinin avantajları ve dezavantajları nelerdir - bu yazıda ele alınmıştır.
Daha iyi nedir: sıcak bir zemin veya piller?
Ev inşa eden veya büyük bir revizyon yapan birçok insan, en iyi yerden ısıtma veya klasik radyatörlerin ne olduğunu merak ediyorlar mı? Sonuç olarak, karar çok kolay değil! Bu nedenle, son seçimi yapmadan önce, hangi sistemin daha fazla avantajı olduğu ve hangi tür inşaatların eviniz için en uygun olduğuna objektif olarak dikkat etmelisiniz.
Sıcak bir katın avantajları
Su zemini ısıtması iki ana özellik ile karakterizedir:
- ısıtma yüzeyinin düşük sıcaklığı;
- önemli termal atalet.
Bu pratikte ne anlama geliyor? Yerden ısıtma söz konusu olduğunda, ısıtılmış yüzeyin sıcaklığı genellikle 24-28 ° C aralığındayken, radyatörlerin sıcaklığı en az iki kat daha yüksektir. Yani, yerden ısıtma söz konusu olduğunda, güçlü bir konveksiyon veya dikey yönde sıcak havanın yoğun hareketi yoktur. Yer çok ısınır, bu da önemli termal konfor sağlar.
Sıcak bir katın ana avantajları
- Rahatlık. Düzgün ısıtma, en soğuk hava başın seviyesinde iken, sıcaklığın esas olarak bacaklara ısınmasını sağlar. Fizyologlara göre, ısıtılmış bir odada sıcaklık dağılımı, insan vücudu için en uygun olanıdır. Daha serin hava almamıza ve daha iyi hissetmemize yardımcı olur. Isınmayı seven insanlar sıcak zemini tamamen takdir edecekler - böyle bir yüzey, üzerinde tüylü bir halı olmasa bile, dokunuşa çok hoş geliyor. Sonuç olarak, zemin üzerinde, örneğin, sonbahar ve kış aylarında temizliği kolay ve ayaklarınızı ıslatacak olan seramik fayanslar yerleştirebilirsiniz ve yaz aylarında hoş bir serinlik getirecektir. Şema. Radyatörler ve yerden ısıtma ile ısıtma durumunda sıcaklık dağılımı
- Ekonomik. Uzmanlar, neyin daha iyi olduğu sorusu - sıcak zemin veya ekonomi açısından radyatörler, kesinlik ile söyleyebiliriz: ısıtılmış su tabanları, önemli ısı tasarrufu sağlar. Su ısıtmalı zeminde ısıtma bulunan odalarda, soğutucunun ısıtılması için daha düşük maliyetlerde, daha rasyonel bir ısı dağılımı nedeniyle rahat bir hava sıcaklığı yaratabileceğini düşünmekteyiz. Bu, yıl boyunca, yerden ısıtma sistemi sayesinde, enerji tüketiminin% 8'den daha fazla azaltılabileceği anlamına gelir.
- Estetik. Isıtmalı zemine baktığımızda, estetik yapılacağını rahatlıkla söyleyebiliriz, çünkü radyatörlerin yokluğu iç mekanda büyük bir artıdır, bu da herhangi bir tasarım yapmanıza olanak tanır. Tasarımcı, odadaki mobilya ve aletleri yerleştirerek pillerin yerine bağlı olmayacaktır. Yerden ısıtma tasarımı tamamen gizlidir ve kontrol sistemi teknik odalarda (kazan dairesi, çamaşırhane, vb.) Kurulmuştur.
- Alerjisi olanlar için uygundur. Alerjisi olanlar için iyi - sıcak bir yerde yüzer toz yoktur. Yerden ısıtma, ısıyı radyasyon ile ısıtır ve pil ısıyı konveksiyonla dağıtır, yani yoğun hava hareketi ve havada daha fazla toz oluşur. Dikkat ederseniz, akülerin, TV'lerin ve bu şekilde ısı veren diğer cihazların üzerindeki duvarlarda kir ve tozu her zaman görebilirsiniz. Yerden ısıtma, tozun sinterlenmesini "sıcak bir yüzey" haline getirdiğinde, yer ısısı özellikle alerjisi olan kişiler için tavsiye edilir.
- Düzgün sıcaklık dağılımı. Her odada, sıcak zemin aynı sıcaklığı sağlar. Böyle bir ısıtma ile sıcak ve soğuk bölgeler yoktur. Geleneksel ısıtma durumunda, en sıcak hava bataryaya yakındır ve yukarıda, bataryadan daha uzakta, daha soğuktur.
- Daha yüksek nem. Isıtmalı zemin sistemindeki hava akışının daha düşük sıcaklığı, havayı geleneksel radyatörler kadar kurutmaz. Sonuç olarak, burun ve boğazdaki mukoza zarları kurulamaz, bu da özellikle küçük çocuklar için önemlidir.
Farklı ısıtma tipleri için hava dağılımı ve sirkülasyonu (geleneksel radyatörler ve yerden ısıtma)
Sıcak bir zeminin dezavantajları
- Daha yüksek kurulum maliyeti. Ne yazık ki, yerden ısıtma sisteminin kurulması daha yüksek bir maliyet anlamına geliyor - bazen böyle bir çözümün tahmini, geleneksel radyatörlerden% 50 -% 60 daha pahalıdır. Bu durumda, uzmanlara para biriktirmemelisiniz. Profesyonel olmayan usta, örneğin, yalıtım döşemesi yaparken önemli hatalar yapabilir ve aynı zamanda malzemelerin ısıl genleşmesini hesaba katmaz, bu da hoş olmayan sonuçlara yol açabilir, zemin yüzeyini kırmaya kadar.
- Tüm yer döşemeleri sıcak zemin altında değildir. Her bir malzemenin farklı olduğu ve farklı bir termal iletkenliğe sahip olduğu akılda tutulmalıdır. Bu nedenle, bir yerden ısıtma sisteminin etkili olabilmesi için, döşeme aşamasının, ısıtılmış bir zemine uygun zemin döşemesinden önce, tespit edilmesi gerekmektedir. ve ayrıca sizin için uygun seçenek seçimine karar vermek. Bu ısıtma seçeneğini tercih ederseniz, seramik fayanslar gibi iyi termal iletkenliğe sahip zemin kaplama malzemelerine monte etmek en iyisidir. Laminatı, zemin ısıtması için uygun olduğunu belirten bir sertifika ile de kullanabilirsiniz. Isı iletkenliğini azaltan kalın halılar ve diğer materyallerin kullanılması önerilmez.
- Termal atalet. Yukarıda belirtilen termal atalet, aynı zamanda sıcak bir zeminin olmaması olabilir. Beton çok miktarda ısı biriktirir, bu bakımdan sıcak katın ataleti büyüktür. Sıcaklık ayarlarındaki değişikliklere yavaş yanıt verir. Isıtma yüzeyi çok büyük olduğundan ve büyük ölçüde eşit şekilde izole edildiğinden, hızlı bir şekilde soğutulması oldukça zordur. Evinizde sıcaklığı önemli ölçüde azaltmak için birkaç saat sürebilir.
- Diğer bir dezavantaj ise, sıcak zeminin sadece çok iyi ısı yalıtımına sahip evler için uygun olmasıdır. Binanın böyle bir yalıtımı yoksa, sıcak bir zemin ve klasik radyatörleri bir araya getiren bir karma ısıtma sistemi kurmak önemlidir.
- Zorlu sorun giderme. Sıcak bir zeminin kırılması durumunda, örneğin, bir boru atılımında, zeminin bir kısmının çıkarılması gerekir. Kuruma için gerekli olan betonun kurumasını beklemek zorunda olduğunuz için bu, 2-3 hafta boyunca tozlu çalışmayı içerir. Bununla birlikte, boruya zarar verme ihtimali ihmal edilebilir.
Klasik pillerin avantajları (radyatörler)
Standart radyatörler ayrıca çeşitli avantajlara sahiptir:
- Her şeyden önce, zayıf bir ısı yalıtımına sahip bir odayı hızlıca ısıtabilir ve herhangi bir yardımcı ısı kaynağına ihtiyaç duymazlar. Sıcak katın birkaç saat sürmesi gerekirken konvektör, fırlatıldıktan birkaç dakika sonra odayı ısıtır.
- İkincisi, pilleri yüklemek çok daha hızlı ve daha kolaydır. Örneğin, eski bir evde bir ısıtma sistemini değiştirirken, zemin kaplamasını yırmanıza gerek yoktur.
- Aynı derecede önemli olan piller, nadiren kullanılan odalarda ve çeşitli ekipman ve mobilyaların zemin yüzeyinin çoğunu gizlediği odalarda kendilerini daha iyi göstereceklerdir.
- Dikkat edilmesi gereken bir sonraki özellik ahşap zeminler. İstatistiksel çalışmalara göre, ahşap hala çok düşkün olan ve genellikle zemin kaplaması olarak seçilen bir malzemedir. Değerli ahşapların, özellikle kalın olanların, mükemmel bir ısı yalıtıcısı olduğu ortaya çıkıyor. Bu, sıcak bir katta bir ağacın etkinliğini önemli ölçüde azaltacağı anlamına gelir. Ayrıca, ahşap zeminler nem ve sıcaklıktaki değişimlere karşı son derece hassastır - bu faktörlerin etkisi altındaki levhalar genişler ve daralır. Bu durumda, ısıtılmış zeminler ahşap zeminin tahrip olmasına yol açabilir - matlaşması, deformasyonu ve estetik boşlukların oluşumu. Bu nedenle, güzel ahşap zeminleri seven insanlar klasik radyatörleri seçmelidir.
- Radyatörlerin tasarımcıları göz ardı etmemesi, onları giderek daha popüler hale getiriyor. Talep doğrultusunda, üreticiler her yıl görünüm bataryalarında daha cazip fiyatlar sunmaktadır. Böylece, ev tipi ısıtma radyatörleri gittikçe daha ilginç hale geliyor - geometrik renklerdeki modellerin yanı sıra geometrik heykeller gibi modelleri de bulabilirsiniz. Piyasada dekoratif akü ızgaraları da bulabilirsiniz. Bu, iç kısmın ilginç bir öğesi olabilir ve eski ve çirkin pili saklayabilir.
Geleneksel bataryaların dezavantajları (radyatörler)
Neyse ki, radyatörlerin avantajlarından çok daha az dezavantajı var.
- Bunların en büyüğü, odadaki elverişsiz sıcaklık dağılımıdır. Yerden ısıtmanın aksine, pille ısıtılan bir odada, sıcak havanın çoğu yükselir. Ne yazık ki, bu durumda, ısı başın ve daha yüksek seviyenin altındadır ve odanın en soğuk bölgesi, rahatlamaya katkıda bulunmayan, ancak bacaklarımın üzerine düşer, fakat sertleşmeyi teşvik eder. Tabii ki, bu, evdeki en iyi karar değil, çok fazla zaman harcayan, ayakta durmayan ama yerde oturan küçük çocukların olduğu yer. Bu durumda, halı ya da halı satın almayı düşünmelisiniz.
- Ayrıca, radyatörler alerjisi olan kişilerin refahına katkıda bulunmazlar. Araştırmaya göre, konveksiyon olayı, yani hava hareketindeki bir artış, aynı zamanda toz partiküllerinin hareketini ve bunlarla birlikte sağlığa elverişsiz olan toz akarlarını da arttırır.
- Ek olarak, yoğun ısı, kurumaya ve burun mukozasının kurumasına yol açabilen havayı kurutur. Bu nedenle, sonbahar ve kış aylarında toz ve hava nemlendiricileri kullanılmalıdır. Bu sorunları önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olacaktır.
- Ayrıca, radyatörlerin yalnızca yüksek sıcaklıklı kazanlar ve su ısıtma sistemleriyle çalışabileceğinin bilincinde olmalısınız. Yerden ısıtma, aksine, örneğin bir yoğuşmalı kazan gibi düşük sıcaklıklı ısı kaynakları ile çalışır. ısı pompaları ve güneş kollektörleri.
“Tadı yok,” diyor ünlü bir söz. Benzer şekilde, pilin daha iyi veya ısıtılmış zemin olduğunu iddia etmemelisiniz. Her birimiz için tamamen farklı çözümler en iyisi olabilir. Aküler ve yerden ısıtma arasında doğru olanı seçmek için, her iki çözümün sadece avantajlarını ve dezavantajlarını değil aynı zamanda finansal olasılıkları da dikkatlice incelemek gerekir. Ayrıca, bu ve / veya ısıtma sisteminin yer alacağı binanın ısı yalıtımı kadar, tip ve karakter önemlidir. Sadece kapsamlı ve kapsamlı bir analiz, doğru kararı vermenize ve kışın rahat atmosferin keyfini çıkarmanıza yardımcı olacaktır.
Isıtmalı zeminler mevcut ısıtma sistemine nasıl bağlanır
Geleneksel radyatörlere göre yerden ısıtmanın avantajları iyi bilinmektedir. Buna göre, bu sistemler talep görüyor - geleneksel şekilde ısıtılan apartmanların ve özel evlerin sahipleri - pillerle - ısıtma devreleri yapıyorlar.
Burada birtakım zorluklar ortaya çıkıyor - bir su ısıtmalı zeminin bir konut binasının mevcut ısıtmasından doğru şekilde monte edilmesi ve bağlanması gerekmektedir. İlk görev, “pasta” koymak ve mevcut otoyollara en düşük maliyetle, ideal olarak kendi elinizle bağlamak için teknik olarak mümkün olduğundan emin olmaktır.
Düşük eşikli bir odada "pasta" nasıl takılır?
Pratik olarak, evde ya da şehir apartmanında yerden ısıtmaya karar vermiş tüm ev sahipleri bu problemle karşı karşıyadır. Öz: girişte veya iç kapılardaki eşiklerin yüksekliği, çizimde aşağıda gösterilen bir kuplörle sıcak zeminlerin tam teşekküllü "pastasının" kurulması için yeterli değildir.
Zemin veya bodrum tavanında bulunan monolitik ısıtma devresinin bileşimini düşünün:
- Su yalıtımı - kaplama, genellikle - plastik film.
- İzolasyon - en az 30 mm kalınlığında köpük veya 5 cm köpük ekstrüde polistiren köpük.
- Odanın çevresi etrafında dermer bant.
- Bir salyangoz veya yılan tarafından döşenen ısıtma tüpü (genellikle 16 x 2 mm çapında metal-plastik veya çapraz bağlı polietilen).
- Şap beton-kum kalınlığı 8.5 cm.
- Zemin kaplama (bazen bir buhar bariyeri altında yapılır). Kalınlık malzemeye bağlıdır - laminat ve linolyum yaklaşık 1 cm, yapıştırıcı karışımı ile seramik fayans alır - yaklaşık 20 mm.
Önemli bir nüans. Zeminin üzerinde bir monolitik sıcak zemin (TP'ye kısaltılmış) düzenlenmişse, yalıtımın kalınlığı en az 100 mm köpük veya 60 mm ekstrüzyon köpüğüne yükselir. Her iki malzemenin yoğunluğu 35 kg / m³'dir.
Laminat kaplamalı “pasta” nın toplam toplam yüksekliği 85 + 30 + 10 = 125 mm olacaktır. Bu yüzden yüksek eşikler normal bir sahibi sağlamaz. Sorunu çözmek ve benzer bir durumda yerden ısıtma nasıl gerçekleştirilir:
- Mevcut şapı çok temelden sökün - zemin veya zemin döşemesi.
Bu, kapalı hava odalarına sahip çoklu folyo - dayanıklı bir malzemedir
Yardım. Eşiklerin yüksek kaldığı yerin tek odası balkon ve sundurmadır. Burada, tekerleği yeniden icat etmeniz gerekmez - genellikle bir monolit, ısı yalıtımına kolayca uyum sağlar.
Kuru döşemeli yerden ısıtma sistemi
Bazı ev yapımı zanaatkârlar hiçbir şekilde yalıtım yüklemezler ya da şap kalınlığını 4 cm'ye indirirler.İlk durumda, çıkan ısının yarısı bodruma, zemine ya da alttan komşulara gider, ikincisinde ise monolit çatlaklarda genişler.
Videodaki bir uzman, size bir apartmanın binasında nasıl sıcak bir zemin hazırlayacağınızı daha ayrıntılı ve kolay bir şekilde anlatacaktır:
Merkezi ısıtma bağlantısı
Rusya Federasyonu, Belarus Cumhuriyeti, Ukrayna ve eski SSCB ülkelerinin mevzuatına göre, bölge ısıtma sisteminde izinsiz müdahaleye izin verilmemektedir. Basit bir şekilde, ilave cihazların ısınması ve yerden ısıtmanın bağlanması için büyük bir para cezası ve gereksiz ısıtıcıları sökme talimatı verilir.
Not. TP'nin merkezi sıcak su şebekesine (WAN) bağlanması için benzer önlemler ve sorumluluklar öngörülmektedir.
Merkezi ısıtmadan yetkisiz bağlantılar nasıl tespit edilir?
- komşu daireler daha az ısı alır, kiracılar şikâyet yazmaya başlar, yönetim şirketinin bir komisyonu modernizasyonunuzu ortaya çıkarır;
- Basınç dalgalanmaları veya zayıf kurulum nedeniyle, alt dairenin bir atılımı ve su basması meydana gelir;
Beton monolit içinde bağlantı sızıntısı
Bazı "kurnaz", merkezi ısıtma sisteminden devreleri izole etmek için TP'nin halkalarını bir plakalı ısı değiştiriciden geçirmeyi önerir. Yakalama: ağın hidrolik direnci büyümeyecek ve boru atılımı ciddi bir sele neden olmayacaktır, ancak alınan ısı miktarı artmaya devam edecektir.
Isıtmalı zeminler yasal olarak nasıl yapılır:
- Bir uygulama ile ısı tedarik organizasyonuna başvurun ve izin alın.
- Zemin devreleri kurulumu ve bağlantısı için teknik özellikler elde etme izinleri ile birlikte.
- Projeyi geliştirmek ve uyumlaştırmak.
- Sistemi monte etmek ve devreye almak için.
Kuşkusuz, başvuru sahiplerinin büyük çoğunluğu temyiz aşamasında bir ret kabul edilir. Yeni binalarda, apartman dairesi ısıtmasıyla, yükselticiyi dağıtmak için bireysel bağlantıya sahip olan bir istisna yapılmıştır. Ancak ısıtma devrelerini ısıtma ağına kesmek için kendi riskinize karar verirseniz, bir sonraki bölüme geçin.
Bağlantı seçenekleri
TP'nin konturlarının normal çalışmasını sağlamak ve uzun zamandır beklenen konfor hissini elde etmek için, 2 soru çözmek gerekir:
- Soğutma devresi borularına 50 ° C'den (maksimum - 55 ° C) daha yüksek olmayan bir sıcaklıkta soğutucu besleyin. Aşırı ısınan zeminler çoğu insanda rahatsızlığa neden olur, son kaplama için en iyi gösterge 26 ° C'dir.
- Radyatörlerde ve yerden ısıtmanın menteşelerinde gerekli soğutucu akış hızını sağlayın. Akış hattının çapı çok küçükse veya sirkülasyon pompası istenen kapasiteyi geliştirmezse, aküler ve ısıtılmış zeminler eşit derecede ısınır.
Su ısıtmalı zemini mevcut ısıtma sistemine bağlamanızı sağlayan çeşitli şemaları düşünün. Her bir varyantta sıcaklık ve soğutucu akışının sorunlarının ne kadar iyi çözüldüğünü görelim:
- iki borulu radyatör ağına doğrudan bağlantı;
- termostatik kafaları düzenlemekle aynıdır;
- ek bir pompa ile tek borulu sistemin ana hattına bağlanın;
- Kombiden ayrı bir borunun tam bağlantısı.
Radyatör ağına doğrudan bağlantı
TP konturunun iki borulu kabloların tedariki ve iadesine sokulması, aşağıdaki koşullar altında tolere edilebilir şekilde çalışacaktır:
- Toplam ısıtılan alan nispeten küçüktür - 100 kareye kadar;
- ısı kaynağı - soğutucunun sıcaklığını 40-50 ° C aralığında tutabilen bir gaz kazanı;
- Kazan dairesine monte edilen sirkülasyon pompası yeterli kapasiteye sahiptir;
- ısıtmalı zeminler, küçük odaları ısıtmak için tasarlanmıştır - banyo, mutfak, kreş.
Doğrudan bağlantı şeması yaşam hakkına sahiptir, ancak genel olarak çok kusurludur. Kendiniz için yargıç: Suyun, karayolunun ilerisindeki küçük direnç yolunda ilerlemesi, ısıtma devresinin uzun bir borusuna akmasını sağlamak daha kolaydır.
İkinci an: Şiddetli soğuğun başlangıcında, kendiniz kazanın sıcaklığını yükseltirsiniz, zemin yüzeyi ısınır ve oda tıkalı olur. Fayanslarla kaplı banyo banyoya dönüşecektir. Not: banyo yoğun ısıtma kesinlikle işe yaramaz, insanlar kalıcı olarak orada değildir.
Bir çıkmaz radyatör çift borulu kablolama yerine doğrudan bağlama konturu seçeneği
Referans için. Bazı çirkin ustaların yaptığı gibi: bunlar, dönüş hattının aküden ısı kaynağına dönüşünde trafo trafo merkezinin çevresini içerir. Ve sonra sıcak katın neden radyatörlerle birlikte çalışmadığını merak ediyorlar. Bunun nedeni, tüm dalın hidrolik direncinde bir artış ve soğutucu akış hızında bir azalmadır.
RTL vanalarının kullanımı
Isıtmalı zemini bağlarken suyun sıcaklığını düzenleme konusunu düzgün bir şekilde çözerek doğrudan özel termal başlık tipi RTL'ye yardımcı olun. Otomatik valf, dönüş borusuna yerleştirilir ve belirli bir sıcaklığa kolayca ayarlanabilir. Algoritma şu şekilde çalışır:
- Isıtma ortamı ısısı, termal kafada ayarlanan değere ulaşmadığı sürece, zemin devresinin borusu boyunca sessizce dolaşır.
- Su sıcaklığı ayarlanan değere yükseldiğinde, aktüatör termostatik vanayı kapatır. Dolaşım durur, soğutucu soğur.
- Soğutma sonucunda sıcaklık azaldıktan sonra termostat geçişi açar ve suyun hareketi devam eder.
Arka plan bilgisi. Avrupalı bir şirket olan Oventrop, bu gibi vakalara uzun zamandır çözümler sunuyor - duvara gömülü UniBox üniteleri. İçinde bir termal kafa tipi RTL vardır, ayar düğmesi dışarı çıkarılır. İki valfli versiyonlar vardır - biri, soğutma havası akış hızını dönüş sıcaklığına göre kontrol eder, ikincisi - ortam havasını ısıtarak.
Çözüm eksikliği boru hattının uzunluğunun sınırlanmasıdır. Döngünün uzunluğu 50 m'yi aşarsa, TP artan direnç nedeniyle düzensiz çalışmaya başlar. Orta ve büyük alanların odalarını ısıtmak için, ısıtılmış zeminlerin çizimde gösterildiği gibi 2–3 devrelere ve genleşme derzleri ile ayrılan aynı sayıda monolitlere ayrılması gerekir.
Şimdi profesyoneller hakkında:
- Isıtmalı yerden ısıtma, kazana ve fırına bağlanmadan herhangi bir odada düzenlenebilir;
- Ürünün fiyatı, karıştırma üniteleri ve ek pompaların maliyeti ile kıyaslanamaz;
- piller hava termal kafalarla donatılmışsa, TP sistemi yaz döneminde çalışabilir - radyatörler kendiliğinden kapanacaktır.
Tarif edilen şema, yerden ısıtmanın iki borulu bir bölgesel ısıtma ağına bağlanması için de uygundur. Ancak aklınızda bulundurun: kirli bir soğutucu hızlı bir şekilde termostatik bir valfi tıkayabilir veya devre dışı bırakabilir. Bir sonraki videodaki usta size RTL kafalarının inceliklerini anlatacak:
Tek boru kablolarına bağlanabilir miyim
Isıtmalı zeminleri ısıtmak için ısıtmak - birçok usta tarafından favori bir boru “Leningrad” favori, kendi elinizle bir karıştırma ünitesi monte etmek ve şemada gösterildiği gibi, ikinci pompayı kurmak zorunda kalacak. Sistemin normal çalışması için aşağıdaki koşullara uyulması zorunludur:
- Dağıtım borusunun iç çapı en az DN25, halka üzerindeki azami radyatör sayısı 5 adettir;
- TP döngüsünün bağlantısı, tüm akülerden sonra dönüş borusunda yapılır;
- Ek parçalar ve geri dönüş ısıtma katları arasındaki minimum mesafe 30 cm'dir;
- Devredeki sıcaklığı korumak için üç yollu bir karışım valfi takılıdır.
Not. Benzer bir plan, dairelerin sahipleri tarafından, TP'nin eski tipte merkezi ısıtmaya yetkisiz olarak bağlanması için kullanılır - tek borulu dikey yükselticiler.
Bu ve diğer şemalarda, geleneksel olarak, kapatma vanaları ve otomatik hava tahliye valfleri gösterilmemektedir, ancak bu valflerin kurulması gerekmektedir.
Üç yollu vana, 45–50 ° C sabit sıcaklıkta su hazırlayabilen basitleştirilmiş bir tasarımdır. Pompa, soğutucuyu ilmek etrafında “tahrik eder” ve vana, ana hattan sıcak su kısımlarını karıştırır.
Uygulamada, şema oldukça nadiren kullanılmaktadır. Bunun nedeni, işin istikrarsızlığı ve tek bir Leningrad borusuna bağlı radyatörlerin dengesizliğidir. Üç yollu vana hafifçe açıldığında ve ısıtma devresini beslediğinde, pompanın basıncı ana hatta aktarılır, akülerde su akışı değişir.
Konsey. Sıcak zeminlerin güvenilir bir planını oluşturmak istiyorsanız, kazandan ayrı tedarik ve dönüş boru hatları yapmak daha iyidir. Tek boru radyatör ağı ile sapmaların sonuçları tahmin edilemez.
Alt düğüm ile geleneksel düzen
İki katlı bir evin her odasında yerden ısıtmanın ayarlanması gerektiğinde, mevcut radyatör ısıtmasına bağlanmak imkansızdır - ayrı boru hatlarını döşemeniz ve bir dağıtım şebekesi kurmanız gerekir. Uygulanan bağlantı seçenekleri nelerdir?
- konturların uzunluğu 50 m'yi geçmezse (toplayıcıya bağlantılar dahil), termal kafalar tarak üzerine yerleştirilir, bu da dönüş akış sıcaklığına tepki verir;
- manifold ve iki yollu vana ile karıştırma ünitesi;
- Üç yollu bir termostatik vana ile aynı.
İlk durumda, çalışma prensibi RTL'nin kafasından bir ilmek sokulmasına benzerdir, sadece regülatörler tarak üzerinde durur ve her bir devreyi ayrı ayrı kontrol eder, fotoğrafta olduğu gibi. Sirkülasyon, fırında veya duvara monteli gaz kazanı içinde bulunan ana pompa tarafından sağlanır.
İkinci versiyonda, sıcak su girişe takılı iki yönlü bir vana ile karıştırılır ve harici bir sıcaklık sensörüne sahip bir termal kafa tarafından kontrol edilir. İkincisi, kolektör borusunda gizlenmiş veya dışarıya vidalanmıştır.
Enjekte edilen soğutucunun sıcaklığı arttığında, sensör ampulünden gelen sıvı valf gövdesine doğru bastırır ve kapanır. Şema, TP'nin tüm menteşeleri boyunca su pompalayan ek bir pompanın montajını sağlar.
Çalışma prensibi yukarıda açıklanan üç yollu bir vana ile şema, daha mükemmel ve sıcak zeminlerde katı soğutucu akış için tasarlanmıştır. Her iki seçeneğin dezavantajı, ekipmanın uygun fiyatı ve kurulumun karmaşıklığıdır. Tarak montajı ve ısıtma devrelerini nasıl bağlayacağınız ile ilgili tüm detaylar uygun kılavuzda belirtilmiştir.
Yerden Isıtma için Kurulum Talimatları
"Kek" serimi ve bağlantı şemasının seçimi ile ilgili tüm soruları çözdüyseniz, ısıtma plakalarını dökmeye devam edebilirsiniz. İlk olarak, devrelerin gerekli termal kapasitesini, borular arasındaki çap ve mesafeyi, talimatlarımızı kullanarak bulunuz.
Yüzeyi hizalayın ve kurulumdan önce kalıntıları dikkatlice çıkarın. Şapkayı zemine yerleştirirken, 4 cm kalınlığında paketlenmiş bir kum pedi veya footboard hazırlayın: Monolitik ısıtmalı zeminin dökümünde kullanılan teknoloji şuna benzer:
- 100-150 mm'lik bir örtüşme ile odanın tüm alanı boyunca ortaya konan film ağlarının su yalıtımı gerçekleştirin. Yapıştırıcı bantla niteliksel olarak yapıştırılan derzler, kenarlar boyunca, duvarların üstünden gelecekteki temiz zemine kadar bir yükseklikle üst üste biner.
- Duvarların alt kısmı şap ile temas halinde, fotoğrafta gösterildiği gibi çevre etrafındaki damper şeridinin üzerine yapıştırılır. Su yalıtım filminin üst üste gelmesi, şeridin üstünde kalmalıdır.
Duvarlara bir sönümleyici şerit yapıştırılmış ve monolitler arasında bir deformasyon eklemi düzenlenmiştir.
Not. Polistiren plakaların üstünde ince bir bağ (6 cm) dökmeyi düşünüyorsanız, bir takviye kafes yerleştirin. Boruları gelecekteki monolitlere bağlamayın - sadece katı olanları birleştirmeyin.
Su ile doldurulmuş ilmekler (yüzmek ve betonun ağırlığı altında kırışmamak için), zemin için hazır kuru bir karışımdan bir çimento-kum harcı yapın ve şapları doldurun. Yaklaşık 4 hafta sonra çalışmaya devam edin - bu tam sertleştirme için ne kadar gereklidir. Çimento şapsız bir yerden ısıtma sisteminin kurulum teknolojisi, diğer yayınlarımızda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Sonuç
Su tesisatçıları ve uzmanların ustalarının görüşlerini dinleyerek, sonunda bir tavsiye veririz: ısıtmanın çalışma dallarına su ısıtmalı bir zeminin bağlanmasını önlemek. TP'nin ısıtma devrelerini doğrudan kazanın üzerine bağlamak daha iyidir - daha sonra yer ısıtması yaz aylarında da dahil olmak üzere bataryalardan bağımsız olarak çalışabilecektir. Boru döşenmesi ve beton şap dökülmesi işlemi son videoya bakınız.