Havayı almak için öncelikle yapılması gereken purjör üzerindeki plastik parçayı döndürmek ve aşağı konuma getirmektir. Hava çıkışı sırasında su fışkırabilir bu nedenle mutlaka bir kap bulundurun. Sirkülasyon pompasından kaynaklanan bir gürültü, hava ya da sorun varsa tüm sistemin incelenmesi gerekir.
Contents
- 1 Kalorifer kazanının havası nasıl alınır?
- 2 Tesisat havası nasıl alınır?
- 3 Kalorifer borusunun havası nasıl alınır?
- 4 Sirkülasyon pompası gidişe mi dönüşe mi?
- 5 Kalorifer kazan basıncı kaç olmalı?
- 6 Su tesisatı neden hava yapar?
- 7 Otomatik hava Purjörü nereye takılır?
- 8 Kombinin havası nereden alınır?
- 9 Petek havası nereden alınır?
- 10 Petekler Isınmıyorsa sebebi nedir?
- 11 Petek havası alınırken hangi vana kapatılır?
- 12 Sirkülasyon pompası nereye bağlanır?
- 13 Sirkülasyon pompası ters takılırsa ne olur?
- 14 Sirkülasyon pompası kaç derecede çalışır?
Kalorifer kazanının havası nasıl alınır?
Kalorifer peteği su doldurma işlemi oldukça kolaydır. Kombin alt kısmında yer alan, genellikle mavi ya da siyah renklerde olan su doldurma musluğunu saat yönünün tersine çevirerek kalorifer peteğine su doldurabilirsiniz. Suyun basıncı normal değerlere geldiğinde musluğu kapatabilirsiniz.
Tesisat havası nasıl alınır?
Peteklerin havasının alınması için purjör anahtarı, purjör tıpası ve kısa düz bir tornavida gereklidir. Purjör tıpası radyatörün sağ veya sol üst kısmında yer alır.Petek radyatör havası düz tornavida ile pürjör tıpasını saat yönünün aksine anahtarı çevirerek alınır. Anahtarı bir anda değil yavaş yavaş açmak gerekir.
Kalorifer borusunun havası nasıl alınır?
Purjör anahtarınız yoksa düz tornavida ile peteğin havasını alabiliriz. Peteklerin üst solunda veya üst sağ köşesinde hava alma purjör tapası olur. Buradan sol tarafa doğru gevşetilir. Petek içinde hava varsa zaten ses yaparak dışarı atmaya başlar.
Sirkülasyon pompası gidişe mi dönüşe mi?
11- Sirkülasyon pompalarını eski alışkanlıklarımızdan vazgeçerek gidişe yerleştirmek gerekir. Sistemin hava yapmadan rahatça çalışabilmesi için bu şarttır.
Kalorifer kazan basıncı kaç olmalı?
80 °C ye kadar akışkan sıcaklıklarında ve 25 bar giriş basınçlarına kadar kullanılabilir. Besi basıncı 1.5 ile 6 bar arasında ayarlanabilir. Tesisat suyunun şebekeye geri akışını engelleyen çekvalfi vardır. Besi basıncını gösteren manometre üzerinde mevcuttur.
Su tesisatı neden hava yapar?
Sorun yaşanan örnekleri çoğaltmak yerine, su tesisatı içine havanın girmesinin birkaç sebebini açıklayalım. Su sistemine en çok hava getiren olay, pompanın depodan su emişi sırasında depo seviyesinin düşmesi ile olur. Suda GİRDAP (VORTEKS) oluşarak pompaya su ile beraber çok miktarda hava girer.
Otomatik hava Purjörü nereye takılır?
Apartmanlar gibi büyük binalarda her kolon hattının en üst noktasına ( genelde çatı arasına denk gelir ) bir adet otomatik hava purjörü takılmalıdır. Havanın daha hızlı toplanıp seri atılabilmesi için purjörlerin altına uygun hacimde hava tüpü konulması tavsiye olunur. Hava tüpü ürünleri de sitemizde mevcuttur.
Kombinin havası nereden alınır?
Kombinin havasının alınması için pompanın yanından rekorun bir sökülerek havası alınabilir. Bu işlemleri uzman birinin yapması gereklidir. Bazı kombiler alt taraflarında havalarını boşaltmaları için hava alım vanaları bulunmaktadır. Buradan da hava alım işlemi gerçekleştirilebilir.
Petek havası nereden alınır?
Petek hava alma işlemi, peteklerde bulunan pürjör vanasından gerçekleşmektedir. Pürjör vanası genellikle peteğinin vanasının olduğu yerin tam ters istikametinde bulunmaktadır. Peteklerin pürjör vanası, pürjör anahtarı ya da düz tornavida yardımı ile çeyrek tur kadar çevrilir.
Petekler Isınmıyorsa sebebi nedir?
Kalorifer peteklerinin ısınmamasının birkaç farklı nedeni olabilir. Petekler ısınmıyorsa; kombi pompasının yetersiz gelmesi, tesisat borularının ters bağlanmış olması, peteklerde hava olması, petek içinde tıkanıklık olması veya tesisat borularında tıkanıklık olması gibi sorunlardan kaynaklanır.
Petek havası alınırken hangi vana kapatılır?
PETEKLERİN HAVASI ALINIRKEN HANGİ VANA KAPATILIR? Hava alma işlemi sırasında üst vanayı kapatmanız, alt vanayı açmanız gerekir. Yukarıda anlattığımız gibi eğer döküm petek kullanıyorsanız ve purjör vanasını açamadıysanız üst vanayı gevşeterek havayı boşaltmalısınız.
Sirkülasyon pompası nereye bağlanır?
1. Isıtma Devresi Sıcak Su Sirkülasyon (Devirdaim) Pompası: Tesisatın kazan çıkış tarafına & radyatör besleme hattına bağlanır.
Sirkülasyon pompası ters takılırsa ne olur?
Ters bağlantı çalışan kombinin sirkülasyon pompasının verimi düşer. Kombinin çalışma debisi düşük olur. Filtre ters yönde olduğunda, yani çıkışta olduğu için devre dışı kalır. Bu da sirkülasyon pompası korumasız kaldığı için zaman içinde mesela bende üç yıl sonrası devre dışında kalır.
Sirkülasyon pompası kaç derecede çalışır?
Sistem 90-70°C olarak çalışır.