Kurulumdan sonra klima, hem iç hem de dış ünitelerde belirtilen şemalara göre gerçekleştirilen şebekeye bağlanır. Bu süreçteki adımların ayrıntılı bir açıklaması ve elektrik şebekesi gereksinimleri, genellikle gücüne bağlı olarak her cihaz için ayrı ayrı talimatlarda verilir.
Genel öneriler
Klimayı düşük güçlü ev ve daha güçlü yarı endüstriyel (ticari) modeller için bağlamak için bağlantı şemalarının farklı olduğu unutulmamalıdır. Birincisi tek fazlı, ikincisi ise hem tek fazlı hem de üç fazlı.
Bölünmüş bir sisteme güç vermenin iki yolu vardır: doğrudan çıkıştan ve panoya bir kablo yönlendirerek. İlk seçenek, ev aletleri için ve odada zaten tamamlanmış bir yenileme durumunda uygundur. İkinci yöntem, güçlü ünitelerin yanı sıra, kaba onarımların ilk aşamasında çeşitli kapasitelerdeki cihazlar için kabul edilebilir. Ev modelleri ilk olarak daha sık devreye alınır, bu nedenle bu makale onunla daha ayrıntılı olarak tartışılacaktır.
Kural olarak, bölünmüş bir sisteme güç vermek, kullanıcı bunu kendi başına yapmayı planlıyorsa kesinlikle uyulması gereken birkaç aşamada gerçekleşir. Peki, ilgili deneyim olmadan bir klimayı kendi ellerinizle nasıl bağlayabilirsiniz? Bu zor, ancak uygulanabilir.
iş sırası
Her şeyden önce, bölünmüş sistemin sahibi iş sırasını hatırlamalıdır. Aşağıdaki şemaya göre gerçekleştirilirler:
- malzeme ve araçların hazırlanması;
- klima bağlantı şemalarının incelenmesi;
- ara bağlantı kablolarının döşenmesi - bunların klimanın iç ve dış ünitelerinin terminallerine bağlanması;
- cihazı ağa bağlamak;
- her iki modülün çalışma parametrelerinin kontrol edilmesi.
İç üniteye bağlı olarak, kablo hem dış üniteden hem de iç üniteden güç kaynağına geçebilir.
Klimanın ara bağlantı kablolarının bağlanması ve bağlanması
Klimayı bir prizden şebekeye bağlamaya karar verilirse, gelecek yüke dayanabileceğinden emin olmanız gerekir. Gerekli parametreler karşılanmazsa, kurulumcu cihazı cihaza bağlamamalı ve müşteriye sorunun özünü açıklamalı ve ayrıca bir çıkış yolu sunmalıdır - ekrana ayrı bir hat döşemek.
Bir çıkış için temel gereksinimler şunlardır:
- Soket topraklanmış veya diferansiyel röle olmalıdır;
- Split sistem için talimatlarda belirtilen gerekli değerlere uygun olmalıdır. En iyi oran, yüksek güç ağı ve soğutma cihazının düşük gücüdür;
- Klima, diğer güçlü cihazlarla aynı hatta yerleştirilmemiştir;
- Alüminyum kablo kullanılıyorsa, cihaza prizden güç vermeyin. Klimayı içinden bağlamak için uygun kesit alanına sahip bir bakır tel almalısınız;
- Soketin kendisinin açık durumda kontaklar arasında en az 3 mm mesafe bulunan otomatik bir makine ile bağlandığından emin olmak önemlidir;
- Gerekli ulusal ve yerel yasalara uygun olarak bu işi yalnızca deneyimli bir kurulumcu gerçekleştirecektir.
Yukarıdaki gereksinimlerin tümü karşılanırsa, klimayı kendi elleriyle prize bağlamak için hazırlık çalışmalarına başlarlar.İlk önce gerekli aletlerin olup olmadığını kontrol ederler ve ardından kablo çekirdeklerini bir bıçak veya bir soyma cihazı ile sıyırırlar. Şimdi üniteler arası kabloların döşenmesine ve klimanın dış ünitesinin ve ardından iç ünitenin bağlanmasına geçiyorlar.
Modern, güçlendirilmiş euro prizler genellikle yüksek güçlü cihazlar için uygundur.
Bağlantı, ara bağlantı kablolarına karşılık gelen klemenslerin gösterildiği bloklardaki şemalara göre gerçekleştirilir. Bağlı olmayan kablo damarları, klimanın canlı parçalarıyla temas etmeyecek şekilde yalıtılmalıdır.
Bölünmüş sistemlerin açık / kapalı modelleri için terminal işaretleri:
- 1 - kompresör güç kaynağı;
- 2 (N) - ortak nötr;
- 3 - dört yollu valf;
- 4 - dış ünitenin fanı;
- (arazi).
Bölünmüş sistemlerin invertör modelleri için terminal işareti:
- 1 - yemek;
- 2 (N) - nötr;
- 3 - yönetim;
- (arazi).
Bazı Çin ekonomi sınıfı klimalarda, sıcaklık sensörünü bağlamak için üniteler arasına ayrı bir tel döşenir.
Kablolar terminallere bağlanır. Terminal kutusu blok panelinin altında bulunur. Numaralandırmaya uygun olarak, iç ünitenin kabloları dış ünitenin kontaklarına bağlanır.
Aşamalar
İç ünite için bir klimayı kendi elinizle bağlamak için kısa bir talimat aşağıdaki gibidir:
- Dekoratif paneli üniteden çıkarın.
- Konektörlerden ve kablo tutucudan koruyucu kapağı çıkarın.
- Ara bağlantı kablosunu cihazın arkasındaki montaj deliğinden geçirin.
- Kabloyu soyup yalıtımı çıkardıktan sonra bağlantı için hazırlayın.
- Soyulmuş uçlar terminallere yerleştirilir ve vidalarla sıkıca sıkılır. Sıkma torku yaklaşık 1,2 Nm olmalıdır. Tipik olarak, terminal blokları kabloları bağlamak için vidalı kelepçeler kullanır.
- Ara bağlantı teli, kelepçelerle iyi bir şekilde sabitlenmiştir.
- Terminal kapağını değiştirin.
Aynı kısa talimat, klimanın dış ünitesini elektrik şemasına göre kendi başınıza bağlamak için uygundur. Dış ünitede dekoratif panel yerine koruyucu kapağı çıkarın ve terminaller aracılığıyla kablolarla iç üniteye bağlayın.
En sonunda yapılan işin bağlantı şemalarına uygun olup olmadığını kontrol ederler. Ancak o zaman cihaz açılabilir.
Bağlantı için tel seçimi
Klimayı bağlamak için hangi kablonun gerekli olduğunu veya daha doğrusu hangi kesitin gerekli olduğunu hatırlamakta fayda var. Parametreleri, ayrı ayrı bölünmüş sistemin her modeli için talimatlarda belirtilmiştir. Kesit, cihazın gücüne bağlıdır. Tipik olarak, ev tipi klimalar (7, 9, 12, 13 boyutlarında) 1,5 ila 2,5 mm² tel çapı gerektirir. Mevcut güce odaklanabilirsiniz: 18 A - 1,5 mm²'den az, 18 A - 2,5 mm²'den fazla.
Ayrıca klimayı şebekeye bağlamak için gereken kablo, blendajın uzaklığı dikkate alınarak seçilir. Cihazın ünitesi ile elektrik panosu arasındaki 10 metreden fazla mesafe 2,5 mm² kesit gerektirir.
Klimanın güvenilir çalışmasını sağlamak için sadece bakır teller kullanılır. Tek fazlı bir bağlantı için, üç çekirdekli kabloları (faz-sıfır-toprak) ve üç fazlı - beş çekirdekli kabloları alın.
Tel, gaz ve ısıtma borularının yakınına döşenmemelidir. Aralarındaki minimum mesafe en az 1 metredir. Gerekirse, ek yalıtım kullanın. Kural olarak, kablo, oluktaki rota ile birlikte döşenir ve duvardaki bir kutuya veya oluğa gizlenir.
Kablolar, dübel veya vidalarla sabitlenen kelepçelerle duvara sabitlenir. Kutulara iletişim kurarken, bunları sabitlemek için yapıştırıcı veya vidalar kullanılır. Gizli kablolama yapılırsa, teller oluk içine gizlenir ve özel kelepçeler kullanılarak duvara sabitlenir.
Devre kesici
Bölünmüş sisteme kalkandan güç vermeyi planlıyorsanız, biri devre kesici olan koruma cihazlarına ihtiyacınız olacaktır.Teknik pasaportta veya dış ünitede belirtilen cihazın nominal gücüne göre seçilir. Her zaman küçük bir marj bırakmanız önerilir. Örneğin, start-stop klimaları, 20 A için ölçek dışı, çok yüksek bir başlangıç akımına sahiptir. Ve bu değerlerde çalışma süresi küçük olmasına rağmen, yine de dikkate alınmaya değer.
Aşağıdaki formülü kullanarak makinenin akım için gerekli değerlerini seçebilirsiniz: klimanın gücü (kW) şebeke voltajına (220 V) bölünür ve elde edilen veriler %20-30 oranında artırılabilir.
Klimayı şebekeye bağlarken, devre kesicinin her faz iletkeni için en az 3 mm açık kontak mesafesine sahip olması gerektiğini unutmamak önemlidir. Faz kesinlikle gözlemlenir: fazları bağlama sırası, terminal bloğundaki sıraya uygun olmalıdır.
Klimalar için uygun bir C tipi devre kesicidir.Motorların üzerindeki yükün güvenliğini tam olarak sağlar ve acil bir durumda yüksek tepki verme özelliğine sahiptir.
Elektrik panosunun, içine ek ekipman montajına izin verdiğinden emin olmak gerekir.
Hem klima hem de diğer elektrikli ev aletleri için en güvenilir bağlantının ayrı bir hat üzerinden olduğunu hatırlamakta fayda var. Bu seçenek ile artık akım cihazı ve diferansiyel röle kurulmasına gerek yoktur.
LG ART COOL GALLERY klimanın elektrik şemalarına göre bağlanması
Fotoğrafın altında bir LG klima bağlamak için bir elektrik şeması verilecektir. SANAT SERİN GALERİSİ invertör tipi. İlk şema iç ünitenin bağlantısı, ikincisi ise dış ünitenin bağlantısıdır. Üçüncü fotoğraf, dış ünitenin terminal bloğudur. Dördüncü fotoğraf, tamamen çalışmaya hazır bir iç ünitedir. Fotoğraflarda gösterilen model 9'un split sistemi daireye monte edilmiş, prize takılı ve mükemmel çalışıyor. Montajcılar 1,5 mm² bakır besleme kablosu kullandı.
Tüm aşamalarla kendi başınıza başa çıkmak için, klimayı kendi elinizle kurma ve bağlama videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz: