Isıtmalı zeminler, evde geleneksel ısıtma sisteminden daha konforlu koşullar yaratır. Hava eşit olarak ısıtılır, enerji rasyonel olarak tüketilir, pillerin veya konvektörlerin olmaması nedeniyle daha fazla alan ortaya çıkar. Tüm ısıtma elemanları zemin kaplamasının altındadır, yani sıcak radyatörde yanma riski yoktur, temizlik önemli ölçüde basitleştirilmiştir. Böyle bir sistemin montajı uzmanlardan sipariş edilebilir veya bağımsız olarak yapılabilir, eğer ilgili deneyime sahipseniz, ama en önemlisi, neye ihtiyacınız olduğuna karar verin - elektrikli veya su ısıtması mı?
Elektrikli veya ısıtmalı zemin - hangisini tercih edersiniz?
Bir sistemin diğerinden daha iyi olduğunu açıkça söylemek mümkün değildir, çünkü bunların her birinin etkinliği birçok faktöre bağlıdır. Sadece her iki tipin kurulum ve çalışma koşullarını, artılarını ve eksilerini detaylı olarak incelediyseniz, eviniz için en iyi seçeneği seçebileceksiniz. Peki ısıtmalı zemin sistemleri nelerdir?
Elektrikli yerden ısıtma
Elektrikli ısıtma sistemleri film ve kabloya bölünmüştür.
İlk seçenek, içine hermetik olarak sızdırmaz ısıtma elemanları ile özel polietilenden yapılmış esnek, ince bir bezdir. Çok basit bir tasarım sayesinde, herkes sadece üreticinin talimatlarını okuyarak bir film tabanı kurabilir. Ancak sistem, cihazın güvenlik ve sadeliğine rağmen sadece yetkili bir elektrikçi tarafından bağlanmalıdır. Film zeminin döşenmesi, zemin kaplamasının altında, bir kuplör veya kendiliğinden yayılan karışımlarla dökülmeden, düz, yalıtılmış bir yüzey üzerinde yapılır. Bir sıcaklık kontrolörü kullanarak sıcaklığı kontrol edin ve bağlantı standart bir 220 V voltajına sahip geleneksel bir elektrik şebekesine yapılır.
Yerden ısıtma sistemi, radyatörün ısınmasını artıracak veya eski sistemi tamamen değiştirecek şekilde tasarlanmıştır. Sıcak bir katın ısınmadan tasarruf etmesine yardımcı olacağı ya da klasik bir ısıtma sisteminden daha ucuz olacağı söylenemez. Görevine göre, bu çözüm sadece konforu arttırmalıdır. Kesinlikle, kurulum maliyetini azaltmak için sadece kendi elleri ile sıcak bir zemin yaparsanız, önemli ölçüde söyleyebiliriz. Bununla birlikte, kurulumdan önce, hangi katın su veya elektrik zeminden daha iyi olduğuna karar vermek ve hangi durumlarda tercih edilmek istenir.
Sıcak zeminlerin ana farkı, sistemde kullanılan ısıtma elemanlarının tipindedir. Şu anda üreticiler aşağıdaki seçenekleri sunabilir:
Buna karşılık, şebekeden çalışan zemin, kablolu ve filme ayrılır.
Su ısıtmalı zeminleri kendi elleriyle takmak en zor olanıdır, ancak sonuç termal enerjinin doğru dağılımı nedeniyle daha iyidir. Ve böyle bir zemini çalıştırma maliyeti, özellikle ısıtma sisteminin temeli olarak kullanıldığında, önemli ölçüde daha düşüktür.
Asıl zorluk, kurulumundaki çalışmanın sermaye doğasında yatmaktadır. Eski döşemeden ve şapdan tamamen kurtulmak gerekiyor. Isıtma yapısının kendisi önemli bir yer kaplar. Bunun nedeni, zeminin tabanını güvenilir bir şekilde ısıtmaktır. Sadece su sirkülasyonu için borular döşendikten sonra üstüne bir şap atılır. Sonuç olarak, hidrolik yerden ısıtma için sadece 5-7 cm kalınlığa ihtiyaç duyulur ve buna farklı durumlarda 4 ila 15 cm arasında değişen bir yalıtım katmanı eklenir.
Hidrolik çözümün tüm inşaatı oldukça ağırdır, bu da daireye kurulmasını engelleyebilir. Bu özel izinler ve onaylar gerektirir. Ayrıca, sadece bir apartmanın veya evin tüm binalarını bir defada ısıtma ve bağlama durumunda su döşemelerinin kurulması tavsiye edilir.
Elektrik sistemlerinde, termal enerji, hem artı hem de eksi olan ısıtma elemanlarının yardımıyla zemin kaplaması ile doğrudan iletilir.
Soğutma sıvısının sürekli sistem içerisinde hareket ettiği ve ısı en az dirençli yol boyunca aktarıldığı hidrolik seçeneklerin aksine, elektrik elemanları her zaman yüzeyi aynı şekilde ısıtır. İlk bakışta, bu iyi. Bununla birlikte, gerçek durumlarda, çeşitli zemin kaplamaları ile kombinasyon halinde ve hatta mobilya düzenlemesi ile birlikte yerden ısıtmanın kullanımına ilişkin bir dizi kısıtlama getirmektedir. Daha ayrıntılı olarak, elektrikli döşeme döşemesinin özellikleri ayrı ayrı ele alınacaktır.
Elektrikli yerden ısıtma sistemi sayesinde, ısıtma sisteminin ısınması olmayan küçük odaları ısıtmak kolaydır: loggias, veranda, çatı katı, açık alanlar.
Belirli bir yerden ısıtma sistemini seçmeden önce, görevlerini ve kullanım yöntemini belirlemelisiniz. Özerk ısıtmayı merkezi bir ısıtma sistemi ile birleştirmek için birkaç seçenek vardır ya da zemini tamamen ısıtırsınız.
Ana ısıtma sistemine ilave olarak kullanılan sıcak zeminin ana görevi, tüm yüzeye zemin kaplamasının hafif bir ısınmasıdır. Çoğu zaman, banyoda ve sundurmada böyle bir ihtiyaç ortaya çıkar: Bu durumda sıcak bir zemin nasıl seçilir?
Sadece elektrikli zemin ve herhangi bir tasarım, ısıtmayı en eşit şekilde dağıtabilir. Bunun nedeni, bir regülatöre bağlandığında uzunlukları boyunca elementlerinin sabit sıcaklığından kaynaklanmaktadır.
Böyle bir durumda hidrolik zemin ısıtması, boru sistemi içinden geçen sıcak su yavaşça soğuduğundan ve zeminin düzensiz şekilde ısıtılacağından pozisyona biraz daha düşüktür. Su boruları kullanıldığında maksimum tekdüzelik elde edilen belirli boru dağıtım konfigürasyonları vardır. Bununla birlikte, mevcut ısıtma sistemine ek olarak, elektrik alanlarını kullanmak daha kolay ve daha iyidir.
İstenirse, klasik ısıtmayı tamamen ılık zeminlere bırakabilirsiniz. Ana ısıtma sistemi daha uygun hidrolik sistemlerdir.
Isıtma sistemindeki sıcak zeminler sayesinde ana gereksinimler, tüm odayı 20-24 derecelik gerekli sıcaklıklara ısıtmaktır. Dış duvarlar, pencere açıklıkları ve zeminlerden odanın düzensiz ısı kaybını dikkate almalıdır. Bu tür işler için, elektrikli zeminler hidrolikten biraz daha düşüktür. Tek tip ısıtmayla, özellikle kalıcı olarak monte edilmiş mobilyalar ve elektrikli ev aletleri bulunmayan yerler elektrikli ısıtma elemanları, soğuk köprüler ve daha fazla ısı kaybına neden olan alanlardan kaçınılmalıdır.
Su ısıtmalı zeminin borularını kendi ellerinizle düzgün bir şekilde dağıtarak, dış duvarlar altında daha fazla ısı transferini gerçekleştirebilir ve aşırı ısınmanın uygun olmadığı odanın içine daha yakın bir şekilde azaltabilirsiniz.
Böylece, sonuç şemasını elde ederiz. Elektrikli zeminler aşağıdaki durumlarda uygundur:
Su temini ile güçlendirilmiş zeminler mükemmeldir:
Farklı zemin kaplamaları kullanma olasılığına bağlı olarak, odalarda sıcak zeminlerin döşenmesi konusunda bazı kısıtlamalar bulunmaktadır.
Isının tüm zemin alanı üzerinde gerçekleştirilmesi nedeniyle, yüksek ısı yalıtımına sahip malzemeler, ısıtma elemanlarından ve boruların odaya girmesini engelleyecektir. Karo veya seramik karo ile birlikte sıcak bir zemin yapmak daha iyidir. Sıcak zeminler için özel yapıştırıcılar, çalışmanın sonucunu oda havasına en iyi şekilde iletmeyi mümkün kılar.
Mantar, yalıtılmış muşamba, parke veya halı gibi malzemeler, yerden ısıtma çalışmalarına yönelik tüm çabaları ortadan kaldıracaktır. Daha doğrusu, ısı çok daha yavaş olacaktır. Sonuç olarak, zemin kaplamasının ısı yalıtım katmanını kırmak için çok daha fazla enerji harcamalısınız. Aynı zamanda, elemanlar servis ömrünü önemli ölçüde azaltacak olan aşırı ısınacaktır. Hidrolik yerden ısıtma bu koşulları biraz daha kolaylaştıracaktır, bununla birlikte verimlilik de azalacaktır.
Parke zemin altına monte edilen yerden ısıtma sistemi, görünümünü etkileyecek hızlı kurumaya katkıda bulunacaktır.
Sıcak zeminlerin üzerine döşenebilen döşemeler arasında aşağıdakileri listeleyebilirsiniz:
Kendinden yayılan zemin ve kiremit ile birlikte en etkili yerden ısıtma. Bu malzemeler, sistem elemanlarından ısıyı yüzeye ve daha sonra oda havasına hızlı ve kayıpsız aktarmanızı sağlar.
Elektrikli zeminler ile biraz daha karmaşıktır. Fayans ve harç ile doldurulmak üzere tasarlandığı anda kiremit, seramik fayans ve kendinden yayılan zeminler için sadece kiremit sistemleri kullanılabilir.
Öte yandan, laminat veya linolyum altında elektrikli ısıtıcılar kullanmaya karar verilirse, kızıl ötesi film yerden ısıtmadan daha iyi bir seçenek düşünmek zordur. Polietilen köpük formunda bir sönümleme ısı yalıtıcısının tabakaları arasına yerleştirmek ve doğrudan laminatlamak kolaydır. Bu düzenlemede, ısıtma plakalarından gelen enerji büyük ölçüde yüzeyin ısıtılması içindir ve şapın kalın bir tabakası üzerinde harcanmaz.
Hangi katların daha sıcak olduğunu söylemek mümkün değildir. Amaca uygun olarak kurulmuş ve amaçlanan amaç için kullanıldığında, hepsi görevleriyle mükemmel bir iş yaparlar. Aynısı, maliyet konusu için de geçerlidir. Tüm ev için elektrikli ısı yalıtımlı zeminlerin, su temin borularının döşenmesi ile çözümden daha küçük bir bütçe ile monte edilmesi mümkündür. Ancak, daha sonra, özellikle sistemin sürekli kullanımıyla, evin ısıtılmasında daha az harcama olacaktır.
Diğer taraftan, su ısıtmalı bir zemini bir sundurma veya banyo için ayrı ayrı monte etmek kesinlikle doğru değildir. Elektrik kurulumu daha ucuz ve kolaydır. Gerekirse zemin yüzeyini hızlı bir şekilde ısıtmak daha uygundur.
Elektrik çözümünün güç tüketimi ve hangi katın daha ekonomik olduğu hakkında daha fazla bilgi edinin.
Isı, evi gerçekten rahat ve keyifli hale getirir. Bazen merkezi sistemin evi ısıtmak için yeterli olmadığı görülür. Bu nedenle, birçok sistem "sıcak zemin" sistemini kurar. Ancak şu soru ortaya çıkıyor: hangi katların seçileceği - su veya elektrik? Doğru seçimi yapmak için her sistemin artılarını ve eksilerini göz önünde bulundurmalısınız.
Bu sistem, adından da anlaşılacağı üzere, elektrikle çalışır. İçinde ısı iletkeni olarak özel alaşımlar kullanılır. Akım tellerden geçerek kabloları ısıtır ve onlardan sadece zemin yüzeyini ısıtır. Çeşitli sıcaklık bölgelerini düzenleme yeteneği, elektrikli yerden ısıtmanın ana avantajıdır. Birinci bölge doğrudan taban yüzeyinin (+ 24 °) üzerindedir, ikincisi tabandan (+ 22 °) 1.5-2 m, üçüncü tavan ise tavanın altındadır (+ 20 °). Bu mod, insan vücudunun ihtiyaçları ile tamamen tutarlıdır.
Odanın ısıtılması ve odadaki sıcaklık akışlarının geleneksel bir radyatör ve sıcak bir elektrikli zemin ile dağıtılması
Elektrikli zeminler sürekli çalışma için tasarlanmıştır. Su zeminlerinden onları olumlu bir şekilde ayıran dış mekanik etkilere daha az duyarlıdırlar.
Elektrik sistemi "sıcak zemin" aşağıdaki avantajlara sahiptir:
İlginç bir gerçek şu ki, bilim adamlarına göre, kızılötesi tabanların kullanımı sadece elektrik maliyetini azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda insan bağışıklığını da geliştiriyor. Kızılötesi ışınların etkisi altında, mikroorganizmalar ve hücreler titreşir. Bu nedenle, yaşamsal aktivite süreçlerinin uyarılması vardır ve sağlık durumu iyileşir. Bu beyanı inanın yoksa karar vermeyin.
Elektrik döşemesinin ısı olarak kullanılması oldukça düşük olduğu için elektrikli döşeme büyük odalar için uygun değildir.
Odanın alanı ne kadar büyük olursa, ısıtma için güç tüketimi de o kadar büyük olur. Su sistemleri daha ekonomik görünüyor. Buna ek olarak, elektrikli parçaların (kablo veya film) döşenmesi, mobilyaların aşırı ısınmadan kaynaklanan yüksek risklerinden dolayı mümkün değildir. Ancak, fotoğrafta sunulan çekirdek kat bu eksikliklerden yoksundur.
Sıcak zeminlerdeki kablolar eşit olarak ısınır, ancak bu onların dezavantajıdır: mobilyaların yerleştirilmesini ve son kat döşeme seçimini etkileyebilir. Bu nedenle, kablo döşemeleri, kendinden yayılan zeminler, karo ve seramik karolar, laminat veya linolyum ile en iyi şekilde çalışacaktır.
Dirençli ısıtma kabloları kesilemez. Bu nedenle, yüklemeden önce telin uzunluğunu doğru bir şekilde hesaplamanız gerekir.
Bir elektrikli zemin kullanmanın olumsuz noktaları şunlardır:
Yerden ısıtma sisteminin elektrik sisteminin tüm olumlu ve olumsuz özelliklerini göz önünde bulundurarak, hangisinin daha iyi kullanılacağına karar verilebilir: kablo, mat veya film.
Su ısıtmalı zeminler modernize edilmiş bir su ısıtması tasarımıdır. Su, otonom ısıtma sisteminden borulara girer. Bir pompaya sahip olmak zorunludur, çünkü onsuz sıvı, sistem içinde dolaşamaz.
Su tabanının önemli bir avantajı, soğutucunun düşük maliyetli olmasıdır. Düşük maliyetle su, yüksek kaliteli alan ısıtma sağlar.
Su ısıtmalı zemin aşağıdaki avantajlara sahiptir:
Herhangi bir ısıtma sistemi gibi, su tabanları belirli dezavantajlar olmadan değildir:
Kesinlikle hangisi daha iyi bir zemin, su veya elektrik, belki de değil. Isınma türünün seçimini etkileyen pek çok faktör vardır: Isıtılmış bir zeminin maliyeti, verimlilik, çevresel dostluk ve insan sağlığı üzerindeki etkileri, kurulumun karmaşıklığı ve benzeri. Açıktır ki, yerden ısıtma tipini seçerken, gerekli olan güç hesaplarını yapmak, kullanılacak oda tipini dikkate almak gerekir.
Bir şey kesin: eğer bir apartmanda yaşıyorsanız, özel bir yazlıkta - su varsa, elektrikli zemin seçmek daha iyidir. Bununla birlikte, en önemli şey, ilk aşamada, ısı yalıtımına dikkat etmektir. Isı kaybını azaltmazsanız, çatlaklardan kurtulursanız, sıcak zeminlerde ev konforu olmaz.
Ekleyecek bir şeyiniz varsa, yorumlarınızı aşağıdaki formda bırakabilirsiniz! Farklı yerden ısıtma sistemlerinin seçimi, kurulumu ve çalıştırılmasında deneyim ve bilginizi paylaşın.
Isıtılan zeminin fikri, günümüzün hiçbir şekilde bir buluşu değildir. Lüks hamamlarını inşa ettiklerinde eski Romalılar tarafından kullanılmıştır. Ve bugün, sıcak su borulu sistemle veya elektrikle iki seçenekle ısıtılan sıcak bir laminat veya kiremit üzerinde yalınayak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Peki, ne tür bir sıcak zemin daha iyidir - montajı daha kolay, daha ekonomik, kullanımı daha uygun - malzememizdeki cevaplar.
Her iki sistemde de ortak olan, zemin kaplamasının altında, oda havasıyla doğrudan temas etmemeleridir. Bu nedenle, tozun taşınmasıyla birlikte taşınmaz oluşmaz. Bu nedenle, yer ısıtıcıları kullanımında olduğu gibi hava çok kuru değildir.
Su tipi sıcak zeminler, çoğu düşük işletme maliyeti nedeniyle tercih. Sonuçta, elektrik tüketmezler, fakat evde genel ısıtma sistemine bağlanırlar. Bu şekilde çalışır, ancak çalışırken, enerji tüketimi artar (genellikle gaz) ve düşük güçlü bir kazan yük ile baş edemez, ayrıca, kazan otomatik olmalıdır. Bu kazan daha güçlü, modern bir model alarak değiştirilmelidir. Gaz maliyetlerini de hesaba katarız, dolayısıyla (elektrikli tipin tabanına kıyasla) tasarruf sadece büyük odaların ısıtılmasıyla elde edilir.
Doğal olarak, merkezi ısıtmaya sahip bir şehir dairesinde ısıtmalı bir zeminin bağlanması daha kolay ve daha kârlı hale geldi. Sonuç olarak, ekstra masraf olmayacak - güzellik! Bu durum böyle değildi - böyle sistemler kurduklarında böyle saf insanlar çok yanılıyordu. Paranın rüzgara fırlatıldığı ortaya çıktı. Ve bunların hepsi, merkezi bir ısıtmaya sahip evlerde sıcak bir zemine bağlanmak için kesinlikle yasak olduğu için. Bunun için, ceza da önemlidir.
Su sıcak zemin metalden yapılmış.
Son kararı vermek için hangi katın daha iyi olduğunu - elektrik veya su, elektrikle çalışan yapılara daha yakından bakmanız gerekir. Birkaç çeşit vardır: kablo sistemi, kızılötesi zemin ve mini paspas sistemi.
# 1. Kablo sıcak zemini.
Bu “yerden ısıtma” tipi bir kablo sistemidir. Bunlar, her biri sırayla, iki tabakalı bir yalıtımla korunan bir kabloyla (bir veya iki iletkenle) gösterilen ayrı bölümlerden oluşur. Kablolar güvenilir sızdırmaz kaplinler ile birbirine bağlanır. Tüm bu önlemler, çok nemli olduğu alanlarda bile ısıtma sistemini kesinlikle güvenli hale getirir.
Böyle bir sistem ekonomiktir - farklı odalar için kullanılan kablonun farklı gücünü seçebilirsiniz. Sonuçta, mutfak ya da koridorda, ısıtılmamış odalar için (örneğin, balkonlar, balkonlar), metrekare başına 150 ila 180 watt kapasiteli bir zemine ihtiyaç yoktur. Mutfak katında metrekare başına 120 watt yeterli güç ve banyo için - metrekare başına 140 watt. "Kablo" zeminler - elektrikle çalışan herkesin en ucuzudur. Ama bir kuplöre ihtiyaçları var - bu bir ön şarttır. Onun yüzünden, zeminin yüksekliği artar.
Kablo yerden ısıtmanın montajı.
# 2. Isıtma paspasları nedir.
Bu aynı zamanda kablo sisteminin adıdır, sadece çok ince (3 milimetre veya daha az). Fiberglas örgü üzerine sabitlenirler, paspas veya paspaslara çok benzer görünen rulolar halinde satılırlar. Bu nedenle minimat olarak adlandırıldılar. Oldukça hızlı bir şekilde monte edilmişlerdir - sadece böyle bir ruloyu taban üzerinde açmak yeterlidir ve ardından kabloyu bir sıcaklık kontrolörü ile donatılmış alt kutuya bağlayın. Bu tip karoların altında en iyi yerden ısıtma olarak kabul edilir. Sonuçta, karo kaplama doğrudan minimumda yapıştırılabilir.
# 3. Kızılötesi sıcak zemin.
Kablo yerine özel bir kızılötesi film kullanırsak, kızılötesi bir zemin alırız. Aynı zamanda elektrik akımından da çalışır, hatta bir halının altına veya bir laminenin altına monte edilebilir, beton şaplara ihtiyaç duymaz. Üstelik, neredeyse sadece birkaç saat içinde neredeyse anında monte edilmesi oldukça mümkün. Ve sonra hemen açıp kullanabilirsiniz, çünkü tutkal sertleşene kadar beklemeye gerek yoktur, ya da çimento kaplar.
Bu tip "ısıtma" zeminleri, kurulum sırasında kesinlikle kir veya toz bulunmadığı için iyidir. Bu nedenle, daire yepyeni bir yenileme ile parladığında monte etmek mümkündür - hiçbir şey ganimet ve kirli almaz. Ayrıca, kızılötesi film sadece zemin üzerinde değil, aynı zamanda duvarlarda da döşenebilir. İsterseniz, ülkedeki tavanı bile ısıtabilirsiniz. Tabii ki, fiyat sizi korkutmazsa - karbon filmi ucuz değildir.
Film kızılötesi ısı yalıtımlı zemin.
+ artı:
- eksileri:
+ Artıları:
- eksileri:
Sıcak zemin icadının modern bir hata olduğuna emin olan herkes. Bu fikir eski Romalıların başlarına geldi ve bu şekilde terimlerini başarılı bir şekilde ısıtdı. O zamandan beri, yüzyıllar geçti, tasarım önemli değişiklikler ve değişiklikler geçirdi.
Bugün, kullanıcı çeşitli seçenekler arasından seçim yapabilir. Özellikle sıcak zeminlerin su veya elektrikten daha iyi olduğuyla ilgileniyor. Anlayacağız.
İki popüler sistemden birini seçmeden önce, her birinin özelliklerinden haberdar olmalısınız.
Zemin su ile ısıtılır çok basittir. Kapalı bir devre şeklindeki döşeme kaplamasının altında, soğutucuyu çalıştıran boruyu takın. Isıtma sisteminin tipine bağlı olarak, antifriz solüsyonu veya su vb. Olabilir. Böyle bir devrenin uzunluğunun genellikle oldukça büyük olduğu dikkate alındığında, bir sirkülasyon pompası mevcut olmalıdır.
Sıvıyı gerekli dolaşım hızıyla sağlayacaktır. Soğutucuyu ısıtmak iki şekilde kullanılabilir. Birincisi merkezi bir sistemden sıcak su elde ediliyor. Bunun sadece ısı tedarik şirketinden izin alınarak ve ek ekipmanların kurulmasıyla yapılabileceği anlaşılmalıdır. Yasadışı bağlantı için ağır para cezaları uygulanır ve sökme yapılır.
Pratikte, bu seçenek son derece nadiren kullanılır. Buna ek olarak, çok katlı binaların sadece birinci katlarında, üst üste binen hesaplanmamış şapın zemininin etkileyici ağırlığından ve sızıntı ve çok pahalı, karmaşık acil müdahale ihtimalinden dolayı itiraf ediyoruz.
İkinci yöntem, sistemi ısıtma kazanı ile birleştirmeyi içerir. Burada da incelikler var. SNiP'ler, 30 ° C'nin üzerindeki zeminlerin ısıtılmasını yasaklar, böylece soğutma sıvısının sıcaklığı 35 ° C'nin üzerinde olamaz. Standart kazanlar sıvıyı daha yüksek sıcaklıklara, ortalama olarak 65-95ºº'ye kadar ısıtır. Bu nedenle, soğutucunun sıcaklığını azaltmak için ek ekipman gerekli olacaktır.
Bu amaçlar için, sıcak sıvının dönüş borusundan gelen soğuk ile karıştırıldığı sözde karıştırma birimi kullanılır. Bir istisna yoğuşmalı kazanlar olarak düşünülebilir. Bu cihazlar, soğutma sıvısını yerden ısıtma için ideal olan küçük değerlere ısıtabilir. Bu durumda karıştırma ünitesinin montajı gerekli değildir.
Su tabanının rahat çalışması için, sıcaklık dedektörleri ile birlikte çalışan bir termostat sağlanmıştır. İkincisi ısıtılmış bir odaya belli bir yükseklikte yerleştirilir. Onlardan gelen bilgi, soğutma sıvısının ısınma derecesini kontrol eden bir termostat ile analiz edilir. Daha uygun bir seçenek, toplayıcı girişlerinin her birini termostatik kontrollerle donatmaktır.
Su tipi döşeme çeşitli yollarla donatılabilir. Her biri oldukça karmaşık ve masraflıdır. En yaygın seçenek - şap içinde döşeme yapısı. Bu durumda, yalıtımın önce düzleştirilmiş bir taban üzerine monte edildiği varsayılmaktadır. Bu bir zorunluluktur, görmezden geldiğimizde, ısının bir kısmı bodrum katını ısıtır.
Böylece, ısıtma için ödeme gerekli olandan daha yüksek olacaktır. Yalıtım kalınlığı her oda için ayrı ayrı hesaplanır. Odanın çevresine ek yalıtım kullandığınızdan emin olun. Burada bir damper bandı veya bant yalıtımı koyuyoruz. Bu, duvarlardan ısı kaybını önlemek ve termal genleşme nedeniyle çatlamayı önlemek için gereklidir.
Borular doğrudan izolasyon üzerine serilir. Birçok montaj seçeneği vardır: ızgara takviye tutturucu üzerinde, sabitleme bantlarında, özel bir alt tabaka üzerinde. Sonraki dolgu çözümdür. Bu, termal iletkenlik katkı maddelerinin eklendiği bir betondur. Şapın kalınlığı, boruların üstünde bileşimin 3 cm'den az olmayacak şekilde olmalıdır. Ardından, betonun kuruması ve güç kazanması zaman alır. Ortalama olarak, bu en az 28 gündür.
Bu süre zarfında sıcak zeminler yasaktır. Sistemin düzenlenmesi yönteminin dezavantajlarından, en önemlileri çıkarılabilir. Bu, yatak, düşük bakım ve kayda değer yükseklikte önemli bir yük veren büyük bir kütledir. Ortalama olarak, yalıtım dikkate alındığında, su tabanı, oda yüksekliğini önemli ölçüde uzaklaştıran yaklaşık 9-10 cm yüksekliğe sahiptir.
Bu eksiklikler sözde düzleştirme sisteminden mahrumdur. Bu durumda borular şap kullanmadan serilir. Yapıyı oluşturmak için özel plakalar kullanılır. Polistiren veya ahşap olabilirler. Levhaların döşenmesi için uygun olduğu oluklarda oluklar oluşur. Malzemenin düşük bir termal iletkenliğe sahip olduğu göz önüne alındığında, plakaların metal elemanlarla takviye edilmesi gerekmektedir.
Sonkat, ahşap tabakalara doğrudan döşenebilir. Polistiren durumunda, bitirme için ilave bir katı bazın düzenlenmesi gerekecektir. Bu yükleme yöntemi daha az zaman alıcı ve maliyetlidir. Ek bir artı, döşeme sistemi, ağırlığının küçük olması nedeniyle parke zeminlere bile sığabilmesidir. Genel olarak, su ısıtmanın kurulumu, uygulamada oldukça karmaşıktır.
Genel olarak, sıcak zemin - evi ısıtmak için çok etkili bir yoldur. Bu ısıtma ile sıcaklık dağılımı, insanlar için çok uygundur. Hava düzgün bir şekilde ısınır ve odanın alt kısmında, başın seviyesinde - biraz daha serin olan - en sıcak bölge oluşur. Toz ve mikroorganizmaları taşıyan spot ısıtıcıların kullanımı için tipik konvektif akımlar yoktur.
Su döşemeleri ek olarak veya ana ısı kaynağı olarak kullanılabilir. Nispeten sıcak bölgeler için, ikinci seçenek tercih edilir. Zorlu iklime sahip bölgeler için ilk tercih ilk seçimdir. Yüksek verimliliğe ek olarak, ısıtmada da önemli ölçüde tasarruf sağlar. Kazandan iki ısıtma devresi döşenirse, ısıtılmış sıvı ilk önce radyatörlere gider.
Biraz soğuduktan sonra, daha da soğuduğu sıcak bir yerde servis edilir. Bundan sonra soğutucu, kazana gönderilir. Sonuç olarak, bir ısıtma için kullanıcı ısıdan en iyi şekilde yararlanır. Oda mümkün olduğunca hızlı ve verimli bir şekilde ısıtılacaktır. Su tabanının ve dezavantajlarının yadsınamaz avantajlarına ek olarak. En önemli - sistemin düzenlemesinin yüksek maliyeti.
Bileşenlerin maliyeti de yüksek, montaj maliyeti de karmaşıklığı göz önüne alındığında. Bununla birlikte, bu maliyetler kullanım sürecinde tamamen ödenmektedir. Su tabanları etkilidir, verimliliği oldukça yüksektir. Bütün bunlar operasyonlarının maliyetini asgari düzeyde tutar. Soğutucunun ısıtılma maliyetinin kullanılan kazan tipine bağlı olduğunu söylemek doğrudur. Gazla çalışan cihaz için minimum maliyetler olacaktır.
Onarım ihtiyacı varsa, döşeme sistemleriyle çalışmak daha kolay olacaktır. Yer döşemesini sökmek yeterli olacaktır, ardından borulara erişim görünecektir. Bu durumda, nispeten ucuz ve basit bir iş hakkında konuşabiliriz. Şap onarımı durumunda, büyük olasılıkla, imkansız olacaktır. Uygulaması için çok pahalı ve zaman alıcı olan gerçek şapları sökmek zorunda kalacak. Yeni bir sistem koymak daha kolay olacak.
Ortak adı "elektrikli zemin" altında birkaç sistem aynı anda gizlidir. Performans, performans, maliyet vb. Bakımından önemli ölçüde farklılık gösterir.
Sistemin iki ana türü vardır, bunların her ikisi de çalışmaları için elektrik kullanır. Birincisi kızılötesi ısıtmadır. Bu durumda, odalar zemin kaplamasının altında yer alan radyatör tarafından yayılan IR dalgaları ile ısıtılmaktadır. Bu, esnek bir karbon kaplı film veya paspaslar şeklinde monte edilmiş karbon çubuklar olabilir. Her iki durumda da, operasyon ilkesi aynıdır.
Akım bir karbon yayıcıdan geçtiğinde, uzun menzilli kızılötesi dalgalar üretir. Canlılar için kesinlikle güvenlidirler ve ısı gibi hissederler. Dalgalar yoğun bir bariyere ulaşır, bu durumda zemin kaplaması olacak ve içinde birikecektir. Zemin kendi kendine ısınır, ardından sıcaklığını çevreleyen havaya vermeye başlar.
Bu süreç çok hızlı. Tam anlamıyla birkaç dakika içinde. Mekanik veya otomatik kontrol ile ısıtmalı sıcaklık kontrol cihazlarının derecesini düzenlemek. Film ısıtıcıları, kullanımı en kolay ve kurulumu kolay. Polimer filmine lamine edilmiş karbon fiber şeritlerdir. Böyle bir ısıtıcının kalınlığı yaklaşık 3-5 mm'dir.
Kazanan bir özellik - zemin kaplamasının altında kuru olarak monte edilebilir. Doğru, filme zarar verme şansı vardır, bu yüzden sert bir kaplama gereklidir. Karbon çubuklar, plastik bir mat bağlı kalın tel gibi görünüyor. Sadece “ıslak” bir şekilde, yani bir şap içinde serilebilirler. Ancak bu tür ısıtıcıların maliyeti filmdekilere göre% 15-20 daha düşük.
İkinci tip elektrikli döşeme kablo sistemleridir. Onlar da çeşitlilik açısından farklılık gösterir. Her şeyden önce fark, ısıtma kablosunun tipindedir. Her durumda, bu dirençli bir teldir. Ana özelliği, elektriğin geçtiği en yüksek ısı miktarının üretilmesidir. Bir ve iki çekirdekli kablolar vardır. İlk en ucuz olanı.
Ancak, kullanımı biraz rahatsız edici. Bağlantıyı kurarken telin başlangıcını ve sonunu gerektiren sadece bir ısıtma çekirdeği vardır. İlaveten, operasyon sırasında cihaz, etraftaki insanların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek yeterince büyük bir elektromanyetik radyasyon dozu üretir. İki çekirdekli kablo, ikinci besleme iletkeninin varlığı ile karakterize edilir.
Bu, onu büyük rahatlık ile monte etmenizi sağlar. Kablonun tüketimini önemli ölçüde azaltabilen, ısıtma segmentinin iki ucunun bağlanması gerekli değildir. Ayrıca, daha az yayıyor, bu önemli bir avantajdır. Her iki tip ısıtıcı da bir kablo şeklinde veya paspas formunda mevcuttur. İkinci durumda, direnç telinin sabitlendiği örgü kumaştır.
Paspasların döşenmesi çok daha kolaydır, bu yüzden bu seçeneği tercih etmelisiniz. Tek çekirdekli kablo maliyeti yaklaşık% 15-20 oranında daha ucuzdur. Dirençli ısıtıcıların genel “sıkıntısı”, uzunluğun üretilen ısı miktarına bağımlılığıdır. Isıtma filamentinin uzunluğunu doğru hesaplamak önemlidir, aksi takdirde yanar. Daha gelişmiş bir dirençli ısıtıcı tipi kendinden regüleli bir kablodır.
Tasarımında özel bir hassas film matrisi vardır. İki damar arasında uzanır. Düşen sıcaklıkla, filmin elektrik geçirgenliği arttıkça azalır - azalır. Sonuç olarak, kablo sadece aşırı ısındığında soğuduğunda ve ısındığında ısınır. Bu tür ısıtıcılar, bir termostat bağlamadan çalıştırılabilir, çünkü kendileri ısıtma ihtiyacını ve süresini belirlerler.
Kendi kendini düzenleyen sistemlerde kârlılık, maliyet etkinliğidir. Ayrıca, bunların kullanımı, sıcak bir zemin kurduktan sonra mobilyalarınızı taşımanıza olanak tanır. Dirençli sistemler buna izin vermez, çünkü büyük nesneler altında kablo uymaz. Aksi halde, aşırı ısınma ve ekipman hatası oluşmalıdır. Kendinden regüleli kablonun önemli dezavantajları - özelliklerinin matrisinin kademeli kaybı ve yüksek maliyeti.
Daha önce de belirtildiği gibi, sadece film zemini “kuru” yöntemle monte edilmiş, kalan çeşitler bir şap içine konmuştur. Isıtma "kek" temel unsurlarını düşünün. Her şeyden önce, bu düz bir üs. Yükseklik farklılıkları en az olmalıdır. Bazın üzerinde yalıtım yapılmalıdır. Termal radyasyonu yansıtmak için metalize bir materyal kullanılması tavsiye edilir.
Folyo alınmamalıdır, çok hızlı bir şekilde çökecektir. Duvar boyunca izolatöre takıldığından ve bantlandığından emin olun. Diğer ısıtıcılar monte edilmiştir. Döşeme seçeneği için en zor - bobinlerde kablo. Birbirinden yeterince küçük bir mesafeye yerleştirilmesi ve her bir kabloyu güvenli bir şekilde tutturması gerekecektir. Bu çok zaman alıcıdır. Filmi veya paspasları yerleştirmek daha kolay.
Dirençli kabloların ve filmin aşırı ısınmadan korktuğunu bilmeniz gerekiyor, bu yüzden sadece hantal mobilya veya sıhhi tesisat kurmayacakları yerlere yerleştiriliyorlar. Döşeme ısıtıcıları, imalatçı tarafından verilen talimatlara sıkı sıkıya bağlı olarak gerçekleştirilir. Kablo kutusunun içine giren tellerin uçları termostata bağlanır.
Sıcak bir zemin kullanabilir ve bir termostatı kullanmadan kullanabilirsiniz, ancak o zaman verimsiz çalışacaktır, odada aşırı enerji tüketimi ve rahatsızlık veren sıcaklık verecektir.
Test başladıktan sonra, sistemin iyi durumda olduğundan emin olun, tablayı döşemeye devam edin. Genellikle bir güçlendirici ağ üzerine yerleştirilir. Kuruduktan sonra, şap bitirme işine devam eder. Film ısıtıcıları ile farklı şekilde. Burada bir çini koyabilirsiniz, yapıştırıcı doğrudan filmin üzerine uygulanır ya da son katın altına kontrplak veya benzer malzemelerden bir taban monte edebilirsiniz.
Su muadilleri gibi, elektrikli zeminler de doktorun bakış açısından en iyi sıcaklık dağılımı ile odanın hızlı ve çok homojen ısınmasını sağlar. Toz taşıyan konvektif akımlar da burada bulunmamaktadır. Radyatör yokluğunda hava nemi kaybetmez.
Elektrik sistemleri çok iyi ayarlanabilir, böylece kullanımlarında maksimum verim elde edebilirsiniz ve odalarda rahat bir sıcaklık elde edebilirsiniz.
Elektrikli zeminler ek veya ana ısıtma olarak kullanılabilir. Her iki durumda da ısıtıcıların gücü farklı olacak, ancak görevleriyle iyi başa çıkacaklar. Elektrik sisteminin çalışması herhangi bir bakım gerektirmez. İyi gerçekleştirilen hesaplamalar, kurulum ve kullanım ile, bu ekipmanın hizmet ömrü en az 30 yıldır.
Elektrikli zeminler için ek ekipman gerekli değildir. Su, örneğin, bir ısıtma kazanı kurmak gerekir. Tek gereksinim, yeterli güç kablosunun varlığıdır, aksi halde sistem normal şekilde çalışamayacaktır. Önemli sakıncalardan, yüksek işletme maliyetine dikkat etmek gerekir.
Tüm verimliliği için, ısıtıcılar her yıl değerini artıran elektrikle çalışır. Başka bir eksi elektrik güvenliği sağlamak için ihtiyaçtır. Bu özellikle nem oranının yüksek olduğu odalar için geçerlidir. Etkin bir topraklama ve RCD'lerin kullanılması oldukça caziptir. Aynı nedenden dolayı, kurulum uzmanlarına güvenmek en iyisidir.
Hangi tip sıcak zeminlerin daha iyi olduğunu kesin olarak söylemek mümkün değildir. Sadece birkaç genel sonuç çıkartabilirsiniz.
Genel olarak, her iki tipte ısıtma tabanı da kendini kanıtlamıştır. Onlar, onlarca yıl ve daha hızlı bir şekilde yeteri kadar ısınıyorlar, onlar onlarca yıldır hizmet ettikleri yetkin operasyonla güvenilirler. Bir sistemin kurulum maliyetini hesaplarken, bir apartmanın birinci katında bir su tabanı kurmadan önce, izin almanız gerektiğini hatırlamanız gerekir. Bu, belgelerin toplanması için ek maliyet anlamına gelir.
Hangi seks tipinin tercih edileceği:
Su zemini sistemi - nasıl çalışır:
Su ve elektrik zeminlerini karşılaştırıyoruz:
Hem elektrikli hem de su tipindeki sıcak zeminler odaları eşit derecede iyi ısıtır. Seçim meselesi genellikle ekonomiktir, hangisi daha ucuzdur. Apartman binaları için, elektrikli çeşitlerden birini monte etmek kesinlikle daha kolay ve daha ucuzdur. Doğru, operasyon daha pahalıya mal olacak. Özel en iyi seçenek için - su tabanı. Belki de kurulum büyük miktarda sonuçlanacak, ancak müteakip yetkili operasyon bu yatırımları hızlıca karşılayacaktır.
Zamanımızdaki her şey hızla değişiyor. Bir kişi kendini rahatlık ve rahatlık unsurlarıyla kuşatmayı sever, bu nedenle yaşam kalitesini önemli ölçüde artıran tamir teknolojileri çok önemlidir. Bunun canlı bir teyidi, merkezi ısıtmaya bir alternatifin ortaya çıkmasıdır. Birçok kişi yeni teknik know-how'ı - farklı yerden ısıtma sistemlerini - beğendi. Su ve elektrik modelleri var. Birbirlerinden nasıl ayrılırlar ve ne tür yerden ısıtma daha iyidir? Bütün bunlar hakkında daha ayrıntılı olarak.
Neyin daha iyi olduğunu anlamak için, tüm mevcut teklifleri incelemek ve her bir seçeneğin avantajlarını ve dezavantajlarını analiz etmek gerekir. Yani, ısı yalıtımlı bir zemin sistemi vardır - su ve elektrik. Elektrik sistemi üç versiyonda mevcuttur. Elektrik kablosu, ısıtma matları veya kızılötesi film kullanılarak monte edilebilir. Varyantın teknik özellikleri, operasyonel kürenin parametrelerini belirler.
Radyan yerden ısıtma, geleneksel buhar ısıtmanın modernize bir sistemidir. İçinde, ısı kaynağı belli bir sıcaklığa kadar ısıtılır. Finiş zemin kaplaması altında doğrudan döşenen hattan pompalanır. Böylece oda daha uygun bir mikro iklim sağlamak için çok eşit ısıtır.
Isı aşağıdan gelir. Kafa seviyesi hava soğuk kalır. Aşağı gitmez, bu nedenle dönüştürücü akışı yoktur. Su sistemi, kural olarak, bağımsız veya ek ısıtma seçeneği olarak kullanılır. İlk durumda, görsel ısı kaynaklarını tamamen terk edebilirsiniz. Bu seçimi yaparak, geniş alanları ısıtarak mümkün olduğunca tasarruf edebilirsiniz.
Dikkat edin! Tek seferlik ilk harcamalar oldukça büyüktür ve sistem çok güvenilir bir şekilde çalışır. Kurulumu gelecekte elektrik için ödeme yaparken önemli ölçüde tasarruf sağlar.
Böyle çok sayıda avantaj ile açıklanan seçeneğin dezavantajları vardır. Su yapısını kendiniz kurmak oldukça zordur. Ve bunların hepsi, zemini düzgün bir şekilde ısındıran ve düzleştiren bir çimento kumu şapına serilmesi gerektiğinden. Uygun boruları seçmek çok zor. Betona dökülmüş olmalılar, bu yüzden acil durumlarda, bir arızaya ulaşmak neredeyse imkansız olacaktır.
Hattın normal çalışması için bir su sirkülasyon pompası satın almalısınız. İçerme genellikle yükselticideki toplam basınçta bir düşüşe neden olur. Bu nedenle, sistem kurallara uygun olarak kurulmamışsa ve yerden ısıtma tabanının gerekli gücü yanlış hesaplanırsa, tüketici ısınmaksızın ısınmaya devam eder.
Polimer yalıtım beton şap üzerine serilir
Su ana sistemi genel ısıtma sistemine bağlı olduğunda, aşağıdaki oda veya apartmanlarda sıcaklık kaybı riski vardır. Bu nedenle, bu tip ısıtmayı merkezi ısıtma sistemine bağlı bir evde ek bir ısı kaynağı olarak kullanmak kesinlikle yasaktır. Bu yasakları ihlal edenler, ciddi idari cezalar beklemektedir.
Ve bir tane daha küçük nüans. Isıtma modunu bağımsız olarak kontrol etmek imkansızdır. Bu nedenle, otoyolun gücünü önceden hesaplamak önemlidir. Yanlış perdeyi seçerseniz, işlevsellik sorunları her zaman ortaya çıkar. Aşırı dar bir boru hattı aralığı aşırı ısınmaya yol açar ve aşırı geniş bir aralık sistemin verimliliğini azaltır.
Dikkat edin! Yüksek su tabanı sıcaklıkları hava nemini azaltacaktır. Kuru hava nazofaringeal mukozanın kurumasını provoke eder. Ve doktorların uyardığı gibi bu, akut solunum yolu enfeksiyonlarının gelişmesi için verimli bir zemin.
Yukarıdakilerin hepsini dikkate alarak, çoğu seçim sorunu ile karşı karşıya. Su veya elektrikli yerden ısıtmanın daha iyi olup olmadığını bilmiyorlar. Objektif olmak için, performansın ikinci versiyonunun özelliklerini tanımak gerekir.
Elektrik sistemi temel olarak su çeşitliliğinden farklıdır. Ana fark, bir elektrik kablosunun bir ısı hattı olarak kullanılmasıdır. Bu çözüm, üç sıcaklık bölgesi düzenlemenize izin verir. Döşemenin yüzeyinin hemen üzerinde hava, yerden iki metre mesafede +24 işaretine kadar ısınır, rakamlar +22'ye düşer ve tavanın altında +20 derecedir.
Sıcaklık okumaları kişinin fizyolojik ihtiyaçlarına yakın olduğu için, kış mevsiminde iç mekanda rahat hissetmek oldukça yeterlidir. Termal radyasyon ile ısıtıldığı için odadaki hava kurutulmaz.
Elektrikli yerden ısıtma
Elektrik sistemleri, görünür kayıplar olmaksızın herhangi bir noktaya ısı iletilmesine yardımcı olur. Ancak uzmanlar, özellikle büyük alanları ısıtırken, elektriğin sıcaklığa dönüştürülmesinin verimliliğinin düşük olduğunu belirtiyorlar.
Bu ısıtma seçeneğinin avantajlarından bahsedersek, aşağıdaki listeye sığarlar:
Bu seçeneğin dezavantajları arasında iki önemli durum vardır:
Üç tip elektrik sistemi vardır:
Her bir seçeneğin özelliklerini inceleyerek karo, muşamba veya halı altında hangi katın seçileceğini anlamak kolaydır.
Kablo sisteminin montajında tek çekirdekli veya iki çekirdekli rezistanslı ısıtma kablosu kullanılır. Bu ucuzdur, ancak kalınlığı 5-7 cm'den az olmayan bir beton şap içinde serilmelidir.
Düzenleme adımını doğru bir şekilde hesaplayarak, elektrikte bir şey anlamayan bir kişiye bunu yapmak neredeyse imkansızdır. Ayrıca şapın kendisi çok uzun kurur. Döküldükten sonra zemini bitirmeye devam etmek sadece bir ay olabilir.
Dikkat edin! Kablonun teknik özellikleri kesilmesine izin vermez. Bu nedenle, bir yerden ısıtma sistemi kurarken, telin ne kadar sürede satın alınması gerektiğini bilmeniz gerekir.
Yukarıda belirtilen teknik zorlukların çoğunun kurulumunu ortadan kaldırmak ısıtma paspaslarına yardımcı olacaktır. Onların başlıca avantajı, deneyimli teknologlar tarafından fabrikada zaten sistemin gücü hesaplanmış ve belirtilmiş olmasıdır. Verilen bir adım ile kablo, ince bir montaj ızgarasına sabitlenir. İnce bir beton şap ya da seramik fayans, doğal taş veya seramik granit döşemek için kullanılan bir yapıştırıcı tabakanın altına serilebilir.
Paspasların avantajları:
Paspasların olmaması bir tanesidir - büyük boyutlu mobilya ve ev aletlerinin bulunduğu yere monte edilemezler. Havalandırma boşluğu olmaması nedeniyle, kablo kolayca aşırı ısınır ve arızalanır.
Sıcak döşeme için ideal
Film zemini - yeni nesil bir ürün. Bu kızılötesi radyasyonun bir ısı kaynağı olarak işlev gördüğü modern ultra ince bir sistemdir. Kalınlığı 0.33 mm'ye eşit olan esnek, dayanıklı, ısıya dayanıklı ve nem geçirmez bir polimer filmden oluşur. Üzerinde özel grafit şeritleri biriktirilir, bunun üzerine akımın geçtiği bakır iletkenlerin yardımıyla uzun dalgalar yayarlar. Bu dalgalar odadaki havayı ısıtmaz, ama içindeki nesneleri de ısıtır.
Bu nedenle, odadaki tıkanıklık hissi asla ortaya çıkmaz. Bu tür sistemlerin satışa sunulmasından bu yana, kızılötesi ısı kaynaklarının kullanımının insanlara ne kadar zararlı olduğu tartışması azalmaz. Bununla birlikte, sayısız çalışma önemli riskler belirlememiştir.
Tam tersine, bilim adamları filmin sadece ısıtma maliyetlerini önemli ölçüde düşüremediğini, aynı zamanda insan bağışıklığını da geliştirdiğini belirlediler. Gerçek şu ki, kızılötesi radyasyon, canlıların ve mikroorganizma hücrelerinin daha fazla titreşmesine neden olur. Titreşim, yaşamsal aktivite süreçlerini uyarır, bu yüzden bitkiler daha hızlı büyümeye başlar ve sağlıkları önemli ölçüde artar.
Ve daha fazlası. Laminat, parke, muşamba veya halı altında zeminlerin nasıl ısıtılacağı sorusuyla karşı karşıya kalırsanız, bu tip elektrikli ısıtma sistemine dikkat edin. Sadece kızılötesi yerden ısıtma, döşeme yüzeyinin muhtemel ısınma seviyesini açıkça belirleyen laminat üreticilerinin gereksinimlerini karşılar. Günümüzde, hemen hemen her tür laminat, tanımlanan sıcak zemin tipiyle mükemmel bir şekilde bir araya getirilmiştir.
Hali hazırda, birçok bitirme malzemesi üreticisi, özellikle kızılötesi yerden ısıtma için tasarlanan koleksiyonları yaratmaktadır. Zemin kaplamasının ambalajında uygun işaretlemenin bulunması çok kolaydır.
Yukarıdakilerin tümünü analiz ettikten sonra, kızıl ötesi yerden ısıtmanın yeterli sayıda pozitif kaliteye sahip olduğu tartışılabilir:
Açıklanan seçeneğin dezavantajı bir - çok yüksek bir fiyattır. Ancak, modern teknolojilerin ne kadar hızlı geliştiğini göz önünde bulundurarak, yakında kızılötesi filmlerin tüketiciye çok kolay ulaşılabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.
Yukarıda görüldüğü gibi, sıcak zeminler için pazar yeterince büyüktür. Bu nedenle, hangi seçeneği seçeceğine karar vermek, listelenen sistem çeşitlerinden herhangi biri için ortak olan birkaç önemli soruyu cevaplamak zorundadır.
Ev güvenlik
Sistemin uygulanacağı ilk ve en önemli soru. Su çeşidini merkezi ısıtmaya bağlamak imkansızdır. Bu nedenle, özel bir ev ısıtmak için bu seçeneği kullanmak en iyisidir. Banyolarda, tuvaletlerdeki, apartmanlardaki balkonlarda veya balkonlarda ısıtmalı zeminler sadece elektrik sistemleriyle yapılabilir.
İkinci soru, bitmiş katın yüksekliğinde izin verilen değişikliktir. Bundan en az 5 santimetre alan şap yürütme yeteneğine bağlı olacaktır. Bu kabul edilemezse, elektrikli ısıtma paspasları seçilmelidir. Yapıştırıcı bileşimin üzerine hemen uygulanabilir ve seramik karo veya doğal taş "dikilmiş" olabilirler.
Üçüncü soru - ne tür bir döşeme son rötuş olarak kullanılacak. Laminat, parke, muşamba veya halı, bir seçenek - kızılötesi film seçerseniz. Seramik karo altında su sistemi veya elektrik, ancak sadece kablo veya ısıtma mat döşenebilir.
Yukarıdaki seçeneklerden başka bir elektrikli zemin seçeneği, diğer eşit derecede önemli parametrelere dayanmaktadır. Bu, operasyonun güvenilirliği, verimlilik ve çevre güvenliği ve ısıtılmış bir zeminin maliyeti.
Hangi ısı yalıtımlı katın sadece uzman uzmanlarla görüştükten sonra daha iyi olduğuna karar vermek mümkündür. Zamanımıza ulaşın çok basit. İnternet üzerinden çevrimiçi müzakereler yapılmaktadır - distribütörler ve üretim şirketlerinin resmi temsilcileri tarafından organize edilmektedir. Uzman forumlarda ustalarla iletişim kurarak birçok yararlı bilgi bulunabilir.