- Sert Metal Boru (RMC ve IMC)
- Elektrikli Metalik Boru (EMT)
- Elektrik Metalik Olmayan Boru (ENT)
- Esnek Metal Boru (FMC ve LFMC)
- Sert PVC Boru
Dönem elektrik borusu bireysel elektrik tesisatı iletkenleri için bir güzergahı korumak ve sağlamak için kullanılan dayanıklı boru veya diğer muhafaza türleri. Kablo, kablo bağlantısına maruz kaldığında veya hasar görebileceği yerlerde genellikle gereklidir. Metal veya plastikten yapılmış bir boru ve sert veya esnek olabilir. Tüm kanallar, genellikle aynı veya benzer malzemeden yapılmış, uygun bağlantı parçaları (kavramalar, dirsekler, konektörler) ve elektrik kutuları ile birlikte monte edilir. Kanal, Ulusal Elektrik Koduna (NEC) ve geçerli tüm yerel kod kurallarına uygun olarak kurulmalıdır.
Konut ve hafif ticari kablolamada yaygın olarak kullanılan yedi farklı boru tipi vardır.
Sert Metal Boru (RMC ve IMC)
Sert metal boru veya RMC, dişli bağlantı parçaları ile monte edilmiş ağır hizmet galvanizli çelik borudır. Genellikle hasarlara karşı koruma sağlamak için açık havada kullanılır ve ayrıca elektrik kabloları, paneller ve diğer ekipmanlar için yapısal destek sağlayabilir. RMC, 10 ve 20 fit uzunluklarında satılmaktadır ve her iki ucunda da iplik vardır.
Ara metal boru veya IMC, sert metal borunun daha ince, daha hafif bir versiyonudur ve RMC ile aynı uygulamaların hepsinde kullanım için onaylanmıştır. IMC, RMC'den daha hafif ve çalışmak daha kolay olduğu için yeni inşaatlarda daha yaygındır.
Elektrikli Metalik Boru (EMT)
Sert bir elektrik borusunun diğer bir örneği, en yaygın olarak galvanizli çelikten yapılmış ancak aynı zamanda alüminyum olabilen EMT'dir (elektrikli metal boru). EMT aynı zamanda "ince duvar" kanalı olarak da adlandırılır, çünkü özellikle RMC ile karşılaştırıldığında, ince ve hafiftir. EMT katıdır ancak bir boru bükücüsü adı verilen basit bir aletle bükülebilir. EMT, tespit vidası veya sıkıştırma tipi bağlantı elemanları ile sabitlenmiş bağlantı elemanları ve bağlantı parçaları ile birlikte monte edilir. Borunun kendisi RMC gibi dişli değildir. Ortak EMT boyutları arasında 1/2 inç, 3/4 inç ve 1 inç bulunur.
Genellikle konut ve hafif ticari yapılarda açıkta bulunan iç mekan kablolama işlerinde kullanılır. Dış mekanlarda açık havada kullanılıyorsa, özel su geçirmez armatürlerle kullanılmalıdır.
Elektrik Metalik Olmayan Boru (ENT)
Elektrikli metal olmayan borular (ENT) neme dayanıklı ve aleve dayanıklı, esnek oluklu plastik borulardır. Sabitleme veya yapıştırılmış plastik bağlantı parçaları ile bükülmesi ve takılması kolaydır. EMT'den farklı olarak, metalik olmayan borular açık alanlara monte edilemez, bu nedenle duvarların içinde yaygın olarak kullanılır. Standart ahşap veya metal çerçeveli duvarlara kurulumun yanı sıra ENT, bir beton blok içerisine kurulabilir ve betonla kaplanabilir. Bu borunun bir ortak markasının mavi rengi nedeniyle, ENT takma addır. şirin tüp.
Esnek Metal Boru (FMC ve LFMC)
Esnek metal boruya (FMC) ayrıca, mucit isminin ardından "Greenfield" denir. Duvarları ve diğer yapıları geçebilmesi için esnek yapan spiral bir yapıya sahiptir. Standart MYK kuru iç mekanlarda, çoğunlukla bir duvar kutusu ile bir çöp atıcısı gibi bir motor ya da sabit cihaz arasındaki kısa çalışmalarda kullanılır.
Sıvı geçirmez esnek metal boru (LFMC), plastik kaplamalı özel bir esnek metal boru türüdür ve sızdırmaz bağlantı parçaları ile su geçirmez hale getirmek için kullanılır. Genellikle klima üniteleri gibi dış mekan ekipmanlarıyla kullanılır.
Sert PVC Boru
Sert polivinil klorür (PVC), plastik tesisat borusuna benzer ve yerine yapıştırılmış plastik fitinglerle monte edilir. Taşınabilir bir ısıtıcı kutusunda ısıtıldıktan sonra bükülebilir. Boru boruları ve bağlantı parçaları birbirine yapıştırıldığı için, boru tertibatları su geçirmez olabilir, bu da PVC'yi birçok uygulama için zeminde doğrudan gömme için uygun hale getirir. Aşındırıcı ortamlarda da izin verilir.