2- Yangın dolapları; her katta ve yangın duvarları ile ayrılmış her bölümde aralarındaki uzaklık 30 metreden fazla olmayacak şekilde düzenlenir. Yangın dolapları mümkün olduğu kadar koridor çıkışı ve merdiven sahanlığı yakınına kolaylıkla görülebilecek şekilde yerleştirilir.
Contents
- 1 Yangın Dolabı yerden kaç cm olmalı?
- 2 Yangın Dolabı lans nedir?
- 3 Yangın Dolabı nedir?
- 4 Yangın Dolabı kaç barda çalışır?
- 5 Yangın söndürücüler yerden kaç cm yüksekliğe asılmalıdır?
- 6 Kaç metrede bir yangın tüpü konur?
- 7 Yangın dolabı nasıl olmalı?
- 8 Yangın tesisat boruları nasıl olmalı?
- 9 Lans Cesitleri Nelerdir?
- 10 Yangın dolabının içinde neler var?
- 11 Yangın hortumu nasıl kullanılır?
- 12 Yangın hattı basıncı kaç bar olmalı?
- 13 Yangın Dolabı basıncı ne olmalı?
- 14 Sprinkler kaç barda çalışır?
Yangın Dolabı yerden kaç cm olmalı?
Borular Sıva Üstü Çekilmelidir. Eğer Tüplü Model Yangın Dolabı Kullanılıyor İse Yerden Yükseklik 90 cm olmalıdır.
Yangın Dolabı lans nedir?
İçinde bir yangın musluğu (Köşeli vana), 10 kgf/cm2 basınca dayanabilen keten hortum veya kauçuk esaslı lastik hortum, hortumun ucuna bağlanmış fıskiyesi ( Lans ) bulunan bir dolaptır. Hortum musluğa ve fıskiyeye sıkıca bağlanır. Değişik tip yangın dolapları mevcuttur.
Yangın Dolabı nedir?
Yangın dolapları, otomatik olmayan bir tür yangın tesisatıdır ve bina tasarımında ele alınması gereken önemli konular arasında yer almalıdır. Genel olarak duvara monte edilen ve içerisinde yangına dayanıklı dış kaplamalı katlanmaz hortum barındıran yangın söndürme ekipmanlarıdır.
Yangın Dolabı kaç barda çalışır?
Oda hidrant olup basıncı da 7 bardır. Boru uzunluğuna göre basınç kaybı hesaplanır. Splikler gibi daha düşük basınç gerektiren sistemlerde yüksek basınçtan ötürü basınç düşürücü kullanılmalıdır. Not: Yatay borularda her 100 metrede, dikey borularda ise her 10 metrede 1 bar basınç kaybı oluşur.
Yangın söndürücüler yerden kaç cm yüksekliğe asılmalıdır?
(5) Taşınabilir söndürme cihazlarında söndürücünün duvara bağlantı asma halkası duvardan kolaylıkla alınabilecek şekilde yerleştirilir ve 4 kg’dan daha ağır ve 12 kg’dan hafif olan cihazların zeminden olan yüksekliği yaklaşık 90 cm ‘yi aşmayacak şekilde montaj yapılır.
Kaç metrede bir yangın tüpü konur?
– Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 99. maddesi gereği düşük tehlike sınıfında her 500 m2, orta tehlike ve yüksek tehlike sınıfında her 250 m² yapı inşaat alanı için 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg’lık yangın kuru kimyevi tozlu ve veya eşdeğeri gazlı söndürme cihazları bulundurulması gerekir.
Yangın dolabı nasıl olmalı?
2- Yangın dolapları; her katta ve yangın duvarları ile ayrılmış her bölümde aralarındaki uzaklık 30 metreden fazla olmayacak şekilde düzenlenir. 5- İçinde itfaiye su alma ağzı olmayan yuvarlak yarı-sert hortumlu yangın dolaplarında tasarım debisinin 100 l/dak ve tasarım basıncının 400 kPa olması şarttır.
Yangın tesisat boruları nasıl olmalı?
Tesisat boruları yatay, dikey, ağaç dağılımlı ve döngülü olarak binanın yapının durumuna göre farklı şekillerde yerleştirilebilir. Yangın tesisat boruları su tesisatından ayrı bir şekilde döşenir. Yangın tesisatı yapılırken galvanizli ya da siyah çelik borular kullanılır. En düz ve kısa olan borular seçilir.
Lans Cesitleri Nelerdir?
Lans Çeşitleri:
- Düz Lanslar.
- Kumandalı Lanslar.
- Sarı Sis Lansları
- Sis Nozulları
- Su Perdesi ve Nozulu.
- Cellar Nozul.
- Kama (Süngü) Lans.
- Yangın Söndürme Cihaz Nozulları
Yangın dolabının içinde neler var?
Dolap içeriğinde iki kişilik olan itfaiyeci elbisesi, koruyucu kasklar, ısıya karşı dayanıklı eldivenler, kaskın daha iyi bir koruma sağlaması için örme başlık, çizmeler ve yangına müdahale edilmesi için gerekli teçhizat yer alır.
Yangın hortumu nasıl kullanılır?
Hortumun mutlaka, sokağın su kaynağı ile aynı tarafına yerleştirilmesi gereklidir. Bu, diğer müdahale birimlerinin acil durum alanına erişebilmesini kolaylaştıracaktır. Gerekli durumlarda yangın alanında sokağın karşısına geçin ve hortumu açıyla yerleştirin. İçi boş hortumun üzerinden hiçbir zaman araçla geçmeyin.
Yangın hattı basıncı kaç bar olmalı?
İfadedede anlaşıldığı gibi 9 bar basıncı geçince yangın hortumunu kontrol etmek zorlaşır hale gelir ki bir elden kaçarsa ölümcül sonuçlar bile doğurur. Bu yüzden yönetmelikler bu sınırı can güvenliği için koymuştur.
Yangın Dolabı basıncı ne olmalı?
5) İtfaiye bağlantısı olmayan yuvarlak hortumlu yangın dolap dizayn debisi 100 1/dak ve lans girişindeki basınç 400 kPa olmalıdır. Basıncın 700 kPa’ı geçmesi durumunda basınç düşürücüler kullanılmalıdır.
Sprinkler kaç barda çalışır?
Sprinkler Hidrolik Hesap Yöntemi İkamet amaçlı konutlarda minimum sprinkler çalışma basıncı 0,5 bar ‘dır.