Baca tasarımı zor ve sorumludur. Isıtıcının kullanımının verimliliği ve güvenliği, doğru uygulamaya bağlıdır. Isı üreten tek bir cihaz bile, odadaki dumanı gideren bir boru olmadan normal şekilde çalışamaz.
Duman, yakıt yanma ürünlerini içeren çok büyük miktarda çeşitli gazlar içerir. İç mekanda dumanın varlığı, yanma ürünleri tarafından tutuşma ve zehirlenme riskini beraberinde getiren baca sisteminin hatalı hesaplanmasının kesin bir işaretidir.
Soba, şömine veya kazan yeterlidir, kontrol etmek gerekir. En kolay yol, bir anemometre kullanarak kendiniz kontrol etmektir. Cihaz 10-20 PA'lık bir itme gösteriyorsa, bu normal kabul edilir. Bu yöntemle ilgili sorun, ucuz anemometrelerin düşük ölçüm doğruluğudur, itme gücü 1 PA'ya kadar çıktığında, cihaz tamamen yokluğunu gösterecektir, ki bu tamamen doğru değildir.
Profesyonel aletler ucuz değildir, soba üreticileri bunları kullanır.
Bir anemometreniz yoksa, baca çekişini belirlemek için popüler yöntemlerden birini kullanın:
Fırının içindeki alev beyazsa ve yanarken çatlarsa, itme çok güçlüdür. Turuncu-kırmızı renk çekiş eksikliğini gösterir. Baca doğru yapılırsa alevin eşit altın sarısı bir renge sahip olması gerekir.
Alev sobaya saparsa, o zaman bir taslak vardır. Düz kalırsa, bir itme olduğundan emin olabilirsiniz, ancak ortalama bir değer. Alev sobadan ters yönde saptığında bacada geri çekilme meydana gelir.
Ayna yüzeyindeki yoğunlaşma, dumanın çıkarılmasının zor olduğunu gösterir.
Dikkat!
Dış ve oda arasındaki basınç farkı, baca kanalı içinde bir hava akımı oluşturmanın temelidir. Isıtılmış bir odadaki sıcaklık dışarıdan daha yüksektir ve bu nedenle odanın içinde oluşturduğu basınç daha yüksektir. Aşağıdan daha soğuk havayla desteklenen sıcak hava, daha düşük bir basınç bölgesine, yani atmosfere sıkıştırılır.Yaz aylarında ölçüldüğünde, sıcaklık farkı en az dikkat çekicidir, bu nedenle itme daha kötü olur ve ölçüm sonuçları kış dönemine göre düşük olabilir.
Baca içinde yeterli hava akımı olmadığından emin olduktan sonra, olası nedeni belirlemek ve düzeltmek gerekir. Profesyoneller, baca arızasının en yaygın nedenlerinin olduğunu söylüyor.
Bir baca borusu seçmek için gezinmeniz gerekir fırının hacmine göre. Boyut hesaplanan parametreden küçükse, zayıf bir baca dumanın odadan çıkmasına izin vermeyecektir.
Boru uzunluğu en az 5 m 'den daha zayıf taslak oluşturur iç ve dış basınç arasında önemli bir fark bulunmamaktadır.
Dar köşeler dumanı bacanın içinde tutarak cereyanı azalttığı için ana soba bacayı dikey olarak döşemenizi önerir.
Bacayı döşerken yatay bölümlerden kaçınılamıyorsa, uzunluklarının 100 cm'yi geçmediğinden emin olun, aksi takdirde bunun için bir amplifikatöre ihtiyaç duyulacaktır.
Borular aynı seviyede veya çatı üzerinde. rüzgara karşı pozisyonda sırt dramatik baca taslak kuvvetini azaltır.
Evin yakınında yüksek bir bina varsa bacayı rüzgardan engelleyerek baca sisteminin normal çalışmasını engeller.
Genellikle, hava basıncındaki düşüş, yağmur, sis veya kar nedeniyle bacaya nem girmesi nedeniyle hava akımında bir azalma meydana gelir. Ancak bu kritik değil, çünkü bunların hepsi geçici olgular.
Bacadaki sorunları tespit etmenin ilk adımı, hava akımının olmamasının en bariz nedenlerini ortadan kaldırmaktır. Muayene sırasında tüm boru elemanlarının ek yerlerinin sızdırmazlığının yüksek seviyede olduğundan, kurum birikimi olmadığından emin olmak gerekir. Emin bacaları ve normal atmosferik basınç hiçbir nem olduğundan emin olun.
Çekiş dengeleyici veya anahtar, belirli dozlarda ikincil hava sağlayan özel bir mekanizmadır; bir kazan veya fırının otomatik çalışması için baca. Devre kesici, aşırı basıncı önlemek için bir emniyet damperi ile donatılmıştır.
350 mm çapında bir baca için taslak stabilizatörleri evrenseldir, paslanmaz çelikten yapılmıştır ve herhangi bir ısı üreten cihazla kullanılabilir, minimum alan gerektirir ve montajı oldukça kolaydır. Cihazlar, metreküp başına 500 dereceye kadar çalışma sıcaklıklarında çalışabilir. cm, yanı sıra ısıtma cihazlı ısıtma sistemlerinde, yanma ürünlerinin sıcaklığının çiğlenme noktasının altında olduğu yoğuşma suyu.
Bir duman egzoz sistemi tasarlanırken, çoğu, kullanılması gereken ısıtıcı tipine bağlıdır. Hava veya mevsime bağlı olarak sıcaklıktaki doğal değişikliklerin verimlilik üzerinde önemli bir etkisi vardır. Kışın önemli sıcaklık değişimleri bacada yüksek hava çekişinin oluşmasına neden olabilir, bu da tüm sistemin veriminde düşüşe ve yakıt tüketiminde artışa neden olur. Çekiş dengeleyici, basıncı optimum değere ayarlar ve böylece ısıtma cihazının verimliliğini artırır.
Ayrıca, atmosferdeki hava basıncı duman egzoz sistemindeki çekişi etkiler ve bu da evin konumuna, hava durumuna ve yılın ve günün saatine bağlıdır.
Örneğin, yağmurlu havalarda Mart ayında ilkbaharda ve açık bir günde sonbaharda atmosferik basınç farkı bazen 90 PA'ya kadar çıkabilir.
Isıtma cihazının bacasındaki çekiş kuvveti varsa, bu etkiyi nötralize etmek o kadar kolay değildir. Deneyimli fırın üreticileri farklı yöntemler kullanırlar, işte basıncı artırmanın bazı yolları:
Yetersiz baca çekişinden şüpheleniyorsanız yapılacak ilk şey bacayı temizlemektir. Bu amaçlar için baca temizleyicisi gibi bir meslek vardır. Veya kurum birikimini metal bir fırça ile temizleyin.
Baca gücünde makul bir artış, içine birkaç ek parça yerleştirilerek baca tavan yüzeyinin üzerindeki yüksekliğinin artırılmasıyla elde edilebilir. Aynı yöntemle baca, sırt veya daha yüksek binalardan rüzgar basınç bölgesinden çıkarılır.
Döner türbin, bacanın ucuna takılan bir cihazdır , hem bir hem de birkaç vidadan oluşur. Türbinler rüzgarın etkisi altında döner ve bu da iç ve dış basınç arasında önemli bir fark elde etmek için seyreltilmiş hava oluşturur. Türbin kullanımı sadece rüzgarlı havalarda etkilidir, bacadan çıkan dumanın sıcaklığı 200 dereceye kadar çıktığında da kullanılması mantıklıdır.
Özel bir bölme kullanımı. Özel deflektör modelleri özel bir aerodinamik şekle sahiptir. Havanın engellerden geçerken düşme etkisiyle basıncı düşürme özelliğinden dolayı, deflektörde seyrelmiş bir bölge belirir ve bu da borudan duman çıkışının hızlanmasını etkiler. Aerodinamik deflektörlerin etkinliği yalnızca rüzgarlı koşullarda görülebilir.
Çekiş güçlendirici, baca borusu üzerine monte edilmiş bir sıcaklık sensörüne sahip bir tür şemsiye olan otomatik bir çekiş kontrol cihazıdır.
Sıcaklık sensörü egzoz gazlarının sıcaklığını analiz eder ve bağımsız olarak çalışır. Baca çekiş güçlendiricisi, basıncı 10-35 PA aralığında tutarak ısıtıcının çalışmasını ve yakıt tüketimini optimize eder.
Önceki yöntemlerden herhangi bir etkisi yoksa, borulara bir vida ve bir elektrik motoru ile donatılmış bir duman aspiratörü takılır. Rüzgarlı havalarda pervane bağımsız döner, hava hareketi yoksa elektrik motoru çalışır ve harekete geçirir.
Önemli!
Kendi başınıza bir çözüm bulamadıysanız, deneyimli bir soba üreticisine başvurmanız sorunu çözmenize yardımcı olacaktır.
Uzman size neyin yanlış yapıldığını söyleyecek ve eksiklikleri en akılcı şekilde gidermenize yardımcı olacaktır.
Kazan veya fırın çalışmasının verimliliği ve sabitliği, doğrudan yakıt yanma hızının zamanında ayarlanmasına bağlıdır. Isı üreten cihazların optimum çalışması için, sırayla özel stabilizatörlerin kullanıldığını korumak için bacada sabit bir hava akımının olması gerekir. İnce ayarlı bir stabilizatör, verimliliği önemli ölçüde artırır ve fırın veya kazanın ömrünü uzatır.
Duman egzoz sistemindeki çekiş gücü normal eşiği aşar aşmaz, cihazın valfi serbest bırakılır ve basınç odadan gelen ve baca gazları ile karıştırıldığında sıcaklığı düşüren havanın hesabı.
Bu yöntem, en basit ve aynı zamanda oldukça etkili olarak kabul edilir, bunun sonucunda tek tip bir yakıt yanması ve enerji salınımı olur.
Bir dengeleyici kullanmanın ana avantajları şunlardır:
Baca çekiş dengeleyicisi, ısı üreten cihazın kurulduğu yere veya bitişik bir odaya kazan veya ocaktan duman tahliye sistemine bir daldır. Basınç, PA 10 ila 35 arasında değişebilir.
İtme stabilizatörünü kurmanın iki ana yolu vardır:
Ayrıca, ısı üreten ekipman üreticileri, popüler olarak "mantar" olarak adlandırılan özel dengeleyicilerin kullanılmasını tavsiye ediyor.Böyle bir cihaz, mantar şeklinde bir genişlemeye ve altında dış hava akışı için açık bir alana sahip küçük bir baca bölümüdür.
Özel tasarım çözümünün geleneksel bir baca çıkışına kıyasla birçok avantajı vardır:
Mantar şeklindeki kapağın altına, yanıcı gazların sıcaklığı değiştiğinde devreye giren özel bir stabilizatör sensörü yerleştirilmiştir.
Çekişte bir bozulma olması veya ters etkinin meydana gelmesi durumunda yanma sırasında açığa çıkan egzoz gazları mantarın altında toplanarak sensörün ısınmasına yol açar ve bu da brülöre gaz akışının kesilmesine ve soba otomatik olarak kapanmasına neden olur.
Bacadaki normal çekişli sensör üzerinden yanma ürünlerinin ve hava beslemesinin yönü.
'baca sisteminde, bir ters taslak etkisi oluşur - yanma ürünleri sensör üzerinde çatısı altında gitmeye zorlanır.
Bazı durumlarda, özel ev sahipleri kalan ısıyı toplayan bacalara olası tüm ısı eşanjörlerini inşa eder, bu da yakıt maliyetlerini düşürmeye yardımcı olur. Bununla birlikte, bunu yapmak kesinlikle yasaktır, çünkü bu durumda bacanın daralması nedeniyle duman egzozu bozulur ve sensör kesinlikle çalışacaktır.
Yapısal olarak, baca çekme sensörleri dengeleyicilere bölünmüştür:
Kural olarak, kurulumları özel bir sorun oluşturmaz. Genellikle stabilizatörler, hazırlanmış deliklerdeki özel montaj pedleri üzerine vida ve somunlarla monte edilir.
Baca çekiş stabilizatörünü monte etmek için bir çizim gereklidir ve ayrıca gereklidir:
Boru bağlantısı iç çap 115 mm olacak şekilde kaynaklanmıştır.
Aynı zamanda, kaynak dikişleri dışarıdan ve içeriden iyi temizlenmeli ve ayrıca baca bölümünün çapının% 15'i olan vana için bir kesim yapılmalıdır.
Vana alanında bir tutucu ve borudan 120-150 mm dışarı çıkıntı yapan bir salınım kolu ile donatılmış bir pivot mili vardır. Kenarlardan 25-30 mm mesafeden, bitişik borulara bağlanmak için kenarlar açılır.
Stabilizatörün montajı en iyi şekilde baca boşluğunda yapılır. Cihazı yukarıdan ve aşağıdan sabitlemek için 50-60 mm genişliğinde kelepçeler kullanılır.
Fırınların ve kazanların güvenli çalışması ve verimliliği büyük ölçüde bacadaki varlığa veya yeterli hava akımına bağlıdır. Duman egzoz sistemi ile ilgili küçük problemler bile olması durumunda, bacayı açıklık açısından incelemek ve taslağı normalleştirmeye başlamak gerekir. Bir odada karbon monoksit bulunması insan yaşamı için çok tehlikelidir. Sabitleyiciyi kendi başınıza tamir etmek ve kurmak oldukça mümkündür.
Posted By: Çalışma şekli |05, Nov 2020
Posted By: Çalışma şekli |03, Nov 2020
Posted By: Çalışma şekli |10, Nov 2020
Posted By: Çalışma şekli |08, Nov 2020
Posted By: Çalışma şekli |03, Nov 2020