Tüm kutuyu değiştirmenin tek nedeni estetik durumdur: duvarda iki kutu için yeterli yer yoksa veya kutu fiziksel alanın olmadığı bir dolap veya dolapta ise.
Yeni bir kesici kutuya koymak, tüm kutuyu değiştirmek yerine çok daha kolaydır. Tüm kutuyu değiştirirseniz, tüm kırıcıları yeniden kablolamanız gerekecektir. Orijinal kutu kablolandığında, her telde bol miktarda gevşeklik vardı, ancak her bir kesici monte edildikten sonra, teller kesilmiş olacaktı. İyi bir elektrikçi, kesicilerin, vb. Yeniden yapılandırılması için tellerin gevşek kalmasına izin verecektir, ancak küçük bir kutu varsa, yeterli teliniz olmayabilir veya telleri olması gerektiği gibi temiz veya profesyonel olmayan şekillerde çalıştırabilirsiniz. .
Öte yandan, yeni bir kutuda, yalnızca bir 220V veya iki bitişik 110V kesiciyi çıkarmanız gerekir. Eski kablolar, yeni kutuya kablolama için gereken uzunluğu sağlamak için bir bağlantı kutusuna çalıştırılabilir.
Mike Sherov'un belirttiği gibi, hizmetinizin yükü ve devre sayısını kaldırabileceğinden emin olmanız gerekir. Bir yere özel kod sorunu olacak. Düğme ve tüp kabloları yakın zamanda değiştirildiyse, eski servisin (muhtemelen 50 veya 60 amper) bu işlemin bir parçası olarak yükseltilmemesi durumunda (muhtemelen 150 veya 200 amper) şaşırırdım.
Yeni devreleriniz servisinizin kapasitesi dahilindeyse ve yerel yönetmelikler izin veriyorsa, bu kendiniz yapabileceğiniz bir iştir. Kendiniz yapmayı seçerseniz, bazı yetki alanlarında, bir elektrikçiyle yapılan istişarenin maliyetinden tasarruf etmek için planınızın sizi yasalara uygun tutacağını isteyebilirsiniz. (Elbette, bazı yerlerde, bu tür sorular için çok meşguller.) Ya da kendiniz araştırabilirsiniz: Bir kod kitabına erişiminiz zor değil.