Gazometreden Salım
Ne Oldu:
Vinil Klorür Monomer (VCM) 5000 m³’lük bir gazometreden sızdı. Gaz bulutu tutuşarak 24 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu.
Görüşler:
>Gazometreler düşük basınçta büyük miktarda tehlikeli gaz depolayabilirler. VCM toksiktir ve patlayıcı bulut oluşturabilir. Hareketli tavan doğrusallığını kaybetti ve sıkışmıştı, düştüğünde su contasından 2000 m³ VCM gazı salımı gerçekleşti. Bulut, gazometreden 130 metre uzaklıkta tutuştu.
>Yağlama, dolayısıyla yüzer tavanın sıkışmaması çok önemlidir. Bakım eksikliği burada arızaya neden olmuştur.
>Hareketli tavanın doğrusallığını kaybetmesine karşı erken uyarı olarak, örn. radar veya lazer ölçümü gibi yöntemlerle yatay pozisyonunu teyit ediniz. Basınç sapmaları, operasyonel eylem gerektiren kritik alarmları devreye alır. Dolayısıyla böyle bir durumla karşılaşmamak için düşük basınçlarda inert bir gaz otomatik olarak eklenebilir.
>Gaz salım sonuçlarını (örneğin QRA veya OBRA ile) değerlendiriniz ve belirlenmiş tehlikeli bölgedeki bulunmayı minimuma indiriniz. Bu olayda birçok kamyon şoförü kabinlerinde uyurken hayatını kaybetti.
Gazometrelerin düzgün çalışmasını sağlayın.