Burada başın biraz belaya girdi. Bu sistem iyi olmaya yakın, ancak görünüşte küçük bir berbatlık yüzünden burada büyük sorunlar yaşayacaksınız. Devridaim pompası tahliye sistemine bağlanmamalıdır.
Öncelikle, pompa ile tahliye vanasına takılı "tee" arasındaki boru bölümünün (aşındırıcı) skala / tortu birikmesi ile tamamen veya kısmen tıkanmış olması olasıdır. Borunun hemen altında, tişörtün hemen altındaki kireç birikimine bakıldığında, tişörtün sızdırdığı anlaşılıyor (neden? Korozyon?). Sadece içeride daha kötü olduğunu hayal edebiliyorum. Hatta çek valf ve pompanın önündeki küresel valf bile boka benziyor. Aslında, çek valfin altındaki zemindeki kalsiyumun (üzerinde altıgen cıvatalı şekilli bir drenaj olan pompa ile drenaj arasındaki şey) olduğundan emin olduğunu ve bunun zaten sızdırıldığını gösterir. Çek valf neredeyse kesinlikle düzgün çalışmıyor (çek valfler suyun yalnızca bir yönde akmasına izin vermek için tasarlanmıştır, ) bu nedenle duşunuzdaki sıcaklığı sürekli olarak yeniden ayarlamak zorunda kalırsınız. Soğuk su tankın dibine enjekte edilir (üstten giren ve aşağıya doğru inen uzun bir "dip tüp" ile). Bu çekvalf tortu tarafından açık tutulursa veya korozyon nedeniyle başarısız olursa, o zaman su ısıtıcıdan alt kısımdaki drenajdan soğuk su gelebilir ve "sıcak" suyunuzu sadece "sıcak" hale getirin yaklaşık 10-15 galon kullanım, ki bu da "duş kullanım sırasında üşürdü" probleminin olası bir açıklaması .
Benim tavsiyem, bir şey patlamadan ASAP’ın bu hurdaya kaldırılması ve elinizde felaket olması. Tamamen kurtulun ya da sabitlemek istiyorsanız, yeni bir pompa alın (Grundfos harika pompalar yapar, ancak bu pompanın bu noktada kullanılabilir olduğunu düşünemiyorum) ve tesisatçıya devridaim pompasını bağlamasını söyleyin boşaltma yerine şu anda kullanılmayan (?) T&P tahliye vanası girişine. Bunu yapmak, çoğunlukla tankın dibine yakın olan kireç / tortu birikimini büyük ölçüde azaltır. Muhtemelen tamamen yukarı kalkmış ve paslanmış olduğundan, pompanın çevresindeki tüm boruyu da değiştiriniz. Her şey yolunda olmalı.
T&P valfi olmayı umduğum şeyin bir çizgisini (duvara giden CPVC) görüyorum, ancak gerçek T&P valfinin yerini göremiyorum. Eğer sıcak su prizinden çıkarsa, sorun değil. Umarım sadece üste koymak değildir, hiçbir şeye bağlı değildir, ancak bunu kabul etmek için bunu kurana yeteri kadar inancım yok.