Kanal içi evaporatif soğutmanın potansiyeli
Adyabatik nemlendirici ile havaya 1kg nem verildiğinde 680W evaporatif soğutma elde edilir. Tek bir adyabatik nemlendirici 300W gibi düşük bir elektrik enerjisi ile 1.000kg/h nem sağlayabildiğinden, klima santrallerinde düşük maliyetli soğutma sağlama potansiyelleri yüksektir.
Kanal içi evaporatif soğutma için üç ana strateji vardır:
1 kg adyabatik nemlendirme, 680 W evaporatif soğutma sağlar
Doğrudan evaporatif soğutma
Gelen taze hava akımına nem eklenerek sıcaklığı düşürülürken nemi artırılır. Bu şartlandırılmış hava, ortamdaki düşük nem seviyesini korumak için yeniden sirküle edilmek yerine, ortam havasının yüksek bir yüzdesinin dışarı atılmasıyla doğrudan ortama verilir.
Elde edilebilecek soğutma miktarı, gelen hava akımının nem seviyesine bağlıdır. Nem oranı daha düşük olan hava daha fazla nem emerek daha büyük bir evaporatif soğutma etkisi sağlar.
Bir klima santralinde doğrudan evaporatif soğutma, nemi yükseltir ve sıcaklığı düşürür
Dolaylı evaporatif soğutma
Bu strateji, iç ve dış hava akımlarını karıştırmadan iç ortamı soğutmak için dış havayı kullanır. Taze dış hava, klima santralinin ısı geri kazanım (HR) ünitesinden geçirilir ve daha sonra dışarı atılırken, ortamdan dönüş havası ortama yeniden verilmeden önce HR ünitesinden geçirilir. Dış hava akımının sıcaklığı iç hava akımından daha soğuk olduğunda, soğuk termal enerjisi transfer edilir ve ortamı soğutur.
HR ünitesinden önce harici hava akımının nemlendirilmesiyle sıcaklığı düşürülerek sistemin soğutma kapasitesi artırılır. Bu, dış sıcaklık ortama istenen besleme koşulundan daha sıcak olduğunda bile dolaylı bir soğutma stratejisinin kullanılmasına izin verir. Harici hava akımında dahiliden daha yüksek bir hız, sistemin soğutma kapasitesini daha da artırır.
Dolaylı evaporatif soğutma, iç ve dış hava akımları karışmadan veya iç hava akımına nem eklenmeden sıcaklığı düşürür
Egzoz havası evaporatif soğutma
Ortamdan çıkarılan hava önce nemlendirici tarafından soğutulur ve ardından dışarı atılmadan önce bir HR ünitesinden geçirilir. Nemlendiricinin sağladığı soğuk termal enerji, HR ünitesi tarafından gelen hava akımına aktarılarak birkaç derece soğutulur ve DX klima sistemlerinde gerekli olan yük azaltılır.
Nemlendirilmiş egzoz havası ile gelen taze hava birbirine karışmadığından nem katılmaz, bu nedenle gelen havanın nem seviyesinden bağımsız olarak soğutma gerçekleşir.
Egzoz havası soğutması, gelen taze havanın sıcaklığını nem eklemeden düşürür