Dökme Reçineli Kuru Tip Transformatör Bakım talimatı
Transformatöre ilk enerji verilip, yük stabil olduğunda;
- Eğer varsa; termal kamera ile bağlantı yerlerini kontrol edin.
- Transformatörün etiket değerlerinin YG ve AG şebeke değerleri ile uyumlu olduğu kontrol edin.
- Sıcaklık alarmlarını ve sinyal tablosunu fonksiyonel olarak test edin.
- Fanları fonksiyonel olarak test edin.
- Transformatörün etrafında herhangi bir depolama yapılmamalı, moloz, inşaat enkazı gibi yabancı maddelerin olmadığı kontrol edin.
- Transformatör odasının uygun şekilde havalandırılmış olduğunu kontrol edin.
Normal yüklemede 1 hafta sonunda;
- Eğer varsa; termal kamera ile bağlantı yerlerini kontrol edin.
- Sıcaklık göstergesini kontrol ederek etiketteki değeri ile karşılaştırınız.
- Transformatörün etiket değerlerinin YG ve AG şebeke değerleri ile uyumlu olduğu kontrol edin.
Yıllık periyotlarda;
- Enerji kesilmeden önce termal kamera ile tarama yapın.
- Enerjiyi kesin ve transformatörü mutlaka topraklayınız.
- Vakumlu temizliyici yardımı ile mümkün olabildiğince tozdan arındırılmalı.
- Vakum ile yapılan temizleme işleminden sonra kalan tozları ve kirleri düşük basınçlı (20-25 psi) kuru hava ile temizleyiniz. (Basınçlı havanın kuru olduğundan emin olunuz.)
- Aşınmış ve gevşek bağlantı olup olmadığını moment anahtarı kullanılarak kontrol ediniz.
- Mesnet izolatörleri ve yalıtkanlar üzerinde karbon izi olup olmadığını kontrol edin.
- Kırık, çatlak ve gevşek izolatör olup olmadığını kontrol edin.
- Eğer bobinler üzerinde fazla miktarda toz, yabancı madde var ise, havalandırma girişlerine filitre uygulayın.
- Fan pervanelerinin temizliğini kontrol ediniz, kirleri ve tozları temizleyiniz.
- Fanları, termik röle ve bağlantı panosunu kontrol edin.
Yukarıdaki incelemeler sırasında herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız firmamızdan satış sonrası servis talep ediniz.