Bu topraklama ile ilgili değil, belki de ...
Konektörlerinizle başlayalım: Cihazlarınızda topraklama pimi olan veya olmayan AC konektörleriniz var mı? Laptop psu'nun koruyucu toprak bağlantısı olabilir, telefon şarj cihazında bir tane olmayacaktır. Koruyucu toprak bağlantılı bir telefon şarj cihazı hiç görmedim.
Her iki PSU da iki kat yalıtılmıştır, eminim ki birincil taraf, galvanik olarak ikincil taraftan ayrılmıştır, bu da çıplak ellerle dokunabilecek her şeyi içerir.
Bu 50 Hz AC hissi dokunmatik parçalara nasıl geliyor? Bu PSU'larda birincil ve ikincil taraf arasında calle Y-Capacitor bir şey var. PSU'nun düzenleme devresi için kararlı bir potansiyel sağlamak için kullanılır, yani ikincil tarafın "yüzmesini" önler. Nötr uç ve birincil uçta canlı uç arasında seri olarak iki küçük kapasitör tarafından, orta düğüm ikincil tarafın toprağına bağlıyken tanımlanabilir. Bu nedenle, 230 V'luk bir sistemde, ikincil taraf 115 V AC seviyesine ulaşır. Kondansatör, toprağa kısa devre yapıldığında maksimum 0,35 mA akımın akmasına izin verecek şekilde tasarlanmıştır. Bu, hissedebileceğiniz ancak size veya ekipmanınıza zarar veremeyen bir akımdır.
Konağınızda topraklama olan bir şey yanlış olsaydı, bence bu etkiyi değiştirmezdi.
Nadir durumlarda, PSU'larınız gerçekten koruyucu bir toprak konektörüne sahiptir, bu voltajı uzaktayken algılayamazsınız. Bu nadir durumda, yakında bir elektrikçi almalısınız, çünkü fırına veya çamaşır makinenize dokunursanız, bir arıza durumunda sizi koruyacak böyle bir sınırlayıcı kapasitör yoktur.
Evde bilmediğiniz bir şeyi neden hissettiğiniz farklı bir teorim var. Kanarya adalarında oldukça sıcaktır ve evlerin çoğu zemini döşerken halılar nadirdir. Yılın geri kalanında soğuk bir yerde yaşıyorsanız muhtemelen kapasitif bağlantıyı büyüklük derecelerine göre azaltan halı veya ahşap zemine sahipsiniz. Olguyu oradayken de hissetmeyebilirsiniz.
Güncelleme
Güncellemelerinizle ilgili: Artık bir sorununuz var.
Çamaşır makinesi gibi cihazlara dokunurken gıdıklama hissi hissettiğinizde olası bir sonuç vardır: cihazlarınızın muhafazasına bağlı koruyucu topraklama potansiyeli evinizin potansiyelinden farklıdır. Bu da farklı şeyler ifade edebilir.
- Evinizde sadece 2 telli kanallar var. Duvar prizlerinizdeki nötr ve koruyucu topraklama bir ortak kabloya bağlanır (genellikle AB'de mavi). Evinizdeki bazı bağlantılar çok yüksek ohm direncine sahiptir. Ağır yük altındayken, N ve PE'deki voltaj yükselir, böylece etkilenen voltajı hissedebilirsiniz.
- Koruyucu Dünya etkili bir şekilde kırılmış bir yer. Bu gerçekten kötüdür, çünkü tüm Sınıf 1 ekipman çalışma PE'sine dayanır ve özellikle su taşıyan cihazların eğilimli olduğu bir kısa devre, arızalı cihazların dokunulabilir parçalarına tam voltaj koyacaktır.
- Ve potansiyel dengeleme barasında PE kesintiye uğrarsa daha da kötüleşir. Sadece bir arızalı cihazdan gelen hatalı bir potansiyel tüm binanızda yayılacak ve her Schuko'da (PE kontağı) mevcut olmayacak, aynı zamanda bir sonraki transformatör istasyonu ile eviniz arasındaki 3 fazlı ağdaki asimetrik yük tarafından da indüklenecektir. Bu, evinizdeki tüm cihazlara düzgün bir şekilde güç verilse bile, PE iletkenler zararlı voltajlar iletebilir.
Son iki seçenek için hayatınız risk altında. Beni yanlış kanıtlayacak bir elektrikçi bulmalısın. İlk olasılık, bir duvar prizi açılarak (elbette devre kesiciyi açtıktan, tekrar bağlanmaya karşı emniyete alarak, prizdeki tüm pimlerin enerjisinin kesildiğini doğrulayarak) doğrulanabilir. Yalnızca iki kablo varsa ve bunlardan biri N ve PE'ye bağlanırsa, topraklama hatası kesicileri bile kısmen işe yaramaz hale getiren bir “bootleg toprak” vardır.