Bina Havalandırma ve Duman Tahliye Sistemleri GB15930-2007 Ulusal Yangın Damperleri standardına göre, 3C yangın damperlerinin muayene kuralları "fabrika muayenesi ve tip muayenesi" dir.Henan Shuangxin yangın damperiÜretici bunları tek tek açıklıyor.
İlk olarak, yangın damperinin teslimat muayenesi
1. Her valf, üreticinin kalite kontrol departmanı tarafından teslimat denetimine tabi olacaktır ve ancak kalifiye edildikten ve ürün kalite sertifikası eklendikten sonra teslim edilebilir.
Saniye. Valf, yalnızca tüm muayene öğeleri uygun hale getirildikten sonra teslim edilebilir (teslimat muayene öğeleri aşağıda gösterilmektedir).
Muayene öğeleri: görünüm, tolerans, sıfırlama işlevi, manuel kontrol, elektrik kontrolü, yalıtım performansı (toplam 6 öğe)
1ã Tip denetimiyangın damperi
1. Aşağıdaki durumlardan herhangi birinin varlığı halinde yangın damperi ürünleri tip muayenesinden geçecektir.
a. Ürün deneme üretim tipi onayı;
b. Ürün performansını etkileyen yapı, malzeme ve süreçteki değişiklikler gibi resmi üretimden sonra;
c. Üretime bir yıldan fazla ara verildikten sonra yeniden üretime geçildiğinde;
d. Fabrika denetim sonuçları, son tip denetimden önemli ölçüde farklıdır;
e. Büyük kalite kazaları veya ürün kalitesiyle ilgili büyük anlaşmazlıklar meydana gelir;
f. Kalite gözetim kuruluşu tarafından istendiğinde;
g. Normal parti üretimi sırasında, muayene her üç yılda bir yapılacaktır.
2. Tip muayenesi, gerekliliklerde belirtilen sırayla yapılmalıdır (muayene maddeleri aşağıda gösterilmiştir).
Muayene öğeleri: görünüm, tolerans, tahrik torku, sıfırlama işlevi, sıcaklık sensörü kontrolü, manuel kontrol, elektrik kontrolü, yalıtım performansı, kapanma güvenilirliği, korozyon direnci, ortam sıcaklığında hava kaçağı, yangına dayanıklılık (toplam 12 öğe).
3. Muayene miktarı ve değerlendirme kuralları
a. Fabrika denetiminde nitelikli ürünlerden üç numune alınacak ve numune alma tabanı 15'ten az olmayacaktır. Numune boyutu, parti içindeki en büyük numune olacaktır. Test sırasında, rastgele bir set seçilmeli ve gereksinimlerde belirtilen sırada madde madde incelenmelidir.
Tablo 8'de listelenen muayene kalemleri A Tipi uygunsuzluk içermiyorsa, B Tipi ve C Tipi uygunsuzlukların toplamı 4'ü ve B Tipi uygunsuzlukların sayısı 2'yi geçmiyorsa, bu ürün partisi tip muayenesinde nitelikli olarak değerlendirilir. Aksi takdirde, bu ürün grubu tip kontrolünde uygunsuz olarak değerlendirilir ve uygun olmayan kalemlerin yeniden incelenmesi için iki numune daha gerekir. Yeniden muayenede tüm mamuller kalifiye ise, ilk muayenede kalifiye olmayan numuneler hariç, bu parti ürün tip muayenesinde kalifiye olarak değerlendirilir. Yeniden muayenede hala uygun olmayan bir ürün varsa, bu parti ürün tip muayenesinde uygunsuz olarak değerlendirilir.
b. Yangın damperinde bulunan sıcaklık sensörleri aynı parti üründen numune alınacak olup, numune sayısı 15 adettir.
"Sıcaklık sensörü hareketsiz ve hareketli sıcaklık testi" gerçekleştirmek için 15 sıcaklık sensöründen 5'ini seçin. Çalışma dışı sıcaklık testi için, numunelerin %80'inden fazlası çalışmıyorsa, çalışma dışı sıcaklık testi uygun olarak değerlendirilir. Aksi takdirde, kalan 10 numune yeniden incelenmeli ve yeniden inceleme uygunsa aktif olmayan sıcaklık testi de kalifiye edilmelidir. Aksi takdirde, çalışma dışı sıcaklık testinin uygun olmadığına karar verilir.
Sıcaklık sensörünün çalışma dışı sıcaklık testi onaylandıktan sonra, sıcaklık sensörünün çalışma sıcaklığı testi yapılacaktır. Tüm eylemler uygunsa, eylem sıcaklık testi uygun olarak değerlendirilir. Aksi takdirde, kalan numunelerin yeniden incelenmesi gerekir. Yeniden muayene uygunsa, eylem sıcaklığı testi de uygundur. Aksi takdirde, hareket sıcaklığı testinin uygun olmadığına karar verilir.
Sıcaklık sensörünün "hareketsiz ve hareketli sıcaklık testi" inceleme içerikleri aşağıdaki gibidir:
"Görünüm, tolerans, tahrik torku, konum fonksiyonu, sıcaklık sensörü kontrolü, manuel kontrol, elektrik kontrolü, yalıtım performansı, güvenilirlik, korozyon direnci, ortam sıcaklığında hava kaçağı, yangına dayanıklılık" olmak üzere toplam 12 denetim öğesi vardır.