Su toplama sistemi nasıl çalışır: Oluklar, saçak profilleri, dezavantajlar, leylekler ve zıplayanlar. Ana özellikleri ve türleri
- Su toplama
- Oluk kanalı, oluk ve yağmur suyu
- Oluk ve alçak kanallar için yönetmelikler
- Boyutlandırma: çaplar ve eğimler
Su toplama
Sistemi yağmur suyu bertarafı binaların çatıları, dış duvarlara sızmasını sınırlayan suyu toplayan ve onları koruyan bir dizi oluk ve iniş çıkışından oluşur.
Yağmur suyu çok kirli ortamlarda ince tozlar, havada bulunan agresif kimyasal ajanların vs.
Bazen uzun süreli güneş ışınlarının etkisi altında olan bu maddeler, duvarların dış yüzeylerine zarar verebilir, derinlemesine bile olsa, bazı durumlarda gerçeğe yol açabilir. sızma.
Kanallardan oluşan dallı yapı, oluklar ve düşüşlerDüzgün çalışılmış ve hesaplanmış ise, aynı zamanda korumak Binanın çevre kornişinde yer alan yaya yolu. İşlevsel yönüne ek olarak, yağmur suyu ve oluklar aynı zamanda mülk sahiplerinin binalarının veya görkemli binaların uzun cephelerinin mimari dekorasyonuna katkıda bulunur, sürekli ritmi kırar ve binanın kendisinin yüksekliği ve genişliği arasındaki ilişkiyi ayarlar.
Bu drenaj sistemini gerçekleştirmek için yatay eleman, kanal veya saçak profili, teknik olarak adlandırılan çatının çevresine sabitlenir. saçak veya linda.
Sabitleme ile yapılır leyleklerinveya metalik destek elemanları.
Bütün bu yatay kanallar sisteminin görevi var suyu iletmek özel dikey borularda yağmur yağması, dezavantajlar, bu da suyu toplama kuyularına yönlendirir. Downspouts olabilir karşısında ve daha sonra binanın dış cephesine sabitlenerek dekoratif elemanlar haline getirilebilir veya duvara gömülüBununla birlikte, periyodik bir tane temin etmek için birkaç noktadan kontrol edilebilecek belirli bir kutuyu düzenleyerek bakım zamanla.
drenaj sistemi su her zaman doğrusal değildir, ancak aynı yağmur suyunun birden fazla bölümünü birleştiren eğri elemanlara ve tasarlanmış sistemin kusursuz çalışmasını garanti eden saçak profilleri ve yaka gibi diğer aksesuar elemanlarına sahip olabilir. Genellikle aynı malzemeden üretilirler.
Oluk kanalı, oluk ve yağmur suyu
oluk kanalı tüm toplama sisteminin en önemli unsurlarından biridir, genellikle dış kenar Çatının sonunda, çatının. Bununla birlikte, bazı durumlarda, özellikle oluklu üst kısmı olmayan modern binalarda, bir sonraki şekilde gösterildiği gibi çatı profili içine yerleştirilebilir.
Düz çatı kasaları hariç bağlantı parçaları kapsama alanı ile dikey kapatma arasında üç türden:
- bir asma tavandan yapılmış çıkıntı ile;
- duvarın çıkıntı yapan bir kavşağı tarafından oluşturulan ekstrüzyon ile;
- desteksiz.
Durumunda asma tavanOluk, binanın duvarlarının üst kısmını da işaretler. Geçmişte Bu eleman, genellikle mekanın yapıcı ve mimari özelliklerine bağlı, neredeyse sonsuz çeşitlilikte dekorasyonlarla dekore edilebilir. Dekorasyon, binayı karakterize etmekte ve bir şekilde asil sınıfı tanımlamaktadır. prestij siyasal ve sosyal.
Yağmur suyu, yağmur suyu toplama sistemlerinin ayrılmaz bir parçasıdır; herşeyden önce antik yapılardabu, duvarların kalınlığı içinde gizlenir ve bu nedenle, onları invazif ve yıkıcı çalışmalar yapmadan sürdürmeleri imkansız hale gelir.
Downspouts sunabilir çapları ihtiyaca göre çeşitli bölümlerde ve 1,2 veya 3 metreden elemanlarda yapılabilir. Açıkça, çap suyun toplanması gereken çatının yüzeyine göre değişir.
Ancak bazı binalarda toplama kuyusu yoktur, bazıları ise açık boruları aç suyu doğrudan yere deşarj eden veya belirli bir tarihi ve ortaçağ değerine sahip binalarda bunları bulmak mümkündür. çoğul fedailerolarak da bilinir çirkin yaratık, ejderhalar ve yılanlar gibi fantastik ve canavar hayvan figürleri üstlenir.
Oluk ve alçak kanallar için yönetmelikler
UNI 10724 standardı: Yağmur suyu toplama sistemleri - Süreksiz elemanlarla tasarım ve uygulama talimatları, yağmur suyu toplama ve drenaj sistemlerinin tasarımı için referans standarttır.
Norm kuyuya bölünmüştür altı bölüm, içinde belirtildiği malzemeler galvanizli çelik, paslanmaz çelik, alüminyum ve alaşımları, PVC, bakır ve çinko-titanyum vb. Tasarımcının ve montajcının göz önünde bulundurması gereken özellikler, yapısal çözümler ve problemler, hidrolik boyutlandırma, iniş borularının konumlandırılması, sabitleme ve termal genleşmeleri absorbe etme teknikleri de listelenmiştir.
- bölüm 1, biraz 'tüm yasalar için olduğu gibi genel yönleruygulama alanını, normatif referansları, kullanılacak terminolojiyi ve grafik sembolojisini açıklar.
- bölüm 2 özellikleri ile ilgilidir malzemeler çalışanlar.
- bölüm 3 gösterir tasarım önlemleri rüzgar, kar, herhangi bir konsantre yük, atmosferik yağış yoğunluğu, termal genleşme vb. gibi olağanüstü meteorolojik olaylar olması durumunda kullanılır. Ayrıca bu bölümde ilgili her şeyi bulabilirsiniz. hidrolik boyutlandırma Toplama sistemi, bu nedenle çatının tipi ve geometrisi, profillerin çapı, çoğulların konumu vb. aynı zamanda statik boyutlandırma ile ilgili olanların tümü, dolayısıyla desteklerin boyutlandırılması ve kar yüküne göre uzaklıklarının Rüzgarın hareketine karşı desteklenen bir merdiven.
- bölüm 4 çeşitli elemanların montajına ilişkin daha pratik göstergeler verir; konumlandırma ve sabitleme destekler, oluk kanalları ve iniş boruları.
- bölüm 5 bu konuda bilgi sağlar bakım Mükemmel çalışmayı sağlamak için toplama sisteminde periyodik olarak gerçekleştirilmelidir.
- bölüm 6 çeşitli geçici aşamalarını gösterir yarda.
Boyutlandırma: çaplar ve eğimler
boyutlar Oluk ve iniş borusu kesinlikle çatının boyutuna ve şekline bağlıdır.
35 metrekareden az bir yüzey için, 16 cm genişliğinde bir oluk ile 60 mm çapında bir tüp yeterli olacaktır.
Eğeryüzeyin uzatılması daha büyükse 80 mm çapında borular ve 25 cm kanal içeren bir oluk montaj kiti gerekecektir. Saçak kanalları için borular a kullanılır. yarım daire biçimli bölüm pluviali için ise bölüm irade dairesel.
Boyutlandırma için, oluk ve yağmur suyu kanallarının çapını doğrudan servis edilen çatı yüzeyine göre besleyen tablolar kullanılır.
Hesaplamaya izin veren veriler yağış miktarı belirli bir zaman diliminde düşen yağmurun cm'sini gösteren cm / s cinsinden ölçülür. çatı planının yüzeyi m² ve kanal çapı oluklar ve iniş borularının mm cinsinden ölçüsü.
Tabloda gösterilen değerler, özel yağış koşulları veya bitki örtüsü / kir varlığında ek ücrete tabi olabilir. Drenaj çıkışları en az her 20-25 m oluk kanalına monte edilmelidir; minimum eğim iniş borusuna doğru inebilmek için bu kanalların% 0,5'ine eşit olması gerekir. Daha yüksek bir eğim durumunda, yağmur suyu daha iyi çalışacaktır.
Çatı aralıkları ikiden fazla ise, olukların her iki tarafında da tanrılara ihtiyaç vardır. genleşme derzleri bölümlerin uzunluklarından bağımsız olarak gereklidir.
Ayrıca, her zaman özellikle uzun oluklara sahip kanallarda, standart referanstan daha yüksek eğimlerin kurulumunda kullanılması gerekir.