1. Transformatörün çekirdeği neden topraklanmalıdır?
2. Transformatörler neden çekirdek olarak silikon çelik levhalar kullanıyor?
3. Gaz korumasının kapsamı nedir?
4. Ana trafo diferansiyeli ile gaz koruması arasındaki farklar nelerdir?
5. Ana trafo soğutucusunun arızası ile nasıl başa çıkılır?
Daha fazla ne bilmeli, aşağıya bakın
01
Transformatörün çekirdeği neden topraklanmalıdır?
Bir güç transformatörünün normal çalışmasında, demir çekirdek güvenli bir şekilde topraklanmalıdır. Topraklama yoksa, demir çekirdeğin toprağa askı voltajı, demir çekirdeğin aralıklı olarak bozulmasına ve toprağa boşalmasına neden olur ve demir çekirdeğin askı potansiyelini oluşturma olasılığı, demir çekirdek yapıldıktan sonra ortadan kalkar. topraklanmış. Ancak, çekirdek iki noktadan fazla topraklandığında, çekirdekler arasındaki eşit olmayan potansiyel, topraklama noktaları arasında bir sirkülasyon oluşturacak ve çekirdeğin çok noktalı topraklama ısıtma hatasına neden olacaktır.
Transformatörün demir çekirdeğinin toprak arızası, demir çekirdeğin yerel olarak aşırı ısınmasına neden olacaktır. Ciddi durumlarda, demir çekirdeğin yerel sıcaklık artışı artacak, hafif gaz hareketi ve hatta ağır gaz hareketinin trip kazasına neden olacaktır. Demir talaşları arasındaki kısa devre arızası, demir kaybını artıran ve transformatörün performansını ve normal çalışmasını ciddi şekilde etkileyen yanmış kısmi demir çekirdek tarafından oluşturulur, bu nedenle onarım için demir çekirdekli silikon çelik sacın değiştirilmesi gerekir. . Bu yüzden transformatörler çok noktalı topraklamaya ve sadece bir nokta topraklamaya izin vermez.
02
Transformatörler neden çekirdek olarak silikon çelik levhalar kullanıyor?
Ortak transformatör çekirdeği genellikle silikon çelik sacdan yapılır. Silikon çeliği, bir tür silikon (silikon olarak da bilinir) çeliğidir, silikon içeriği %0.8 ~ 4.8'dir. Transformatörün çekirdeği silikon çelikten yapılmıştır, çünkü silikon çeliğin kendisi güçlü manyetik iletkenliğe sahip manyetik bir malzemedir. Enerji verilmiş bobinde, büyük manyetik indüksiyon yoğunluğu üretebilir, böylece transformatörün hacmi azaltılabilir.
Bildiğimiz gibi, gerçek transformatör her zaman ac durumunda çalışır ve güç kaybı sadece bobinin direncinde değil, aynı zamanda alternatif akım tarafından manyetize edilen demir çekirdekte de olur. Demir çekirdekteki güç kaybına genellikle "demir kaybı" denir. Demir kaybı, biri "histerezis kaybı" ve diğeri "girdap akımı kaybı" olmak üzere iki nedenden kaynaklanır.
Histerezis kaybı, demir çekirdeğin manyetizasyon sürecinde histerezis olgusunun neden olduğu demir kaybıdır. Bu kaybın boyutu, malzemenin histerezis döngüsünün çevrelediği alanla orantılıdır. Silikon çeliğin histerezis döngüsü dardır ve transformatör olarak kullanılan demir çekirdeğin histerezis kaybı küçüktür, bu da ısıtma derecesini büyük ölçüde azaltabilir.
Silisyum çeliği yukarıdaki avantajlara sahip olduğundan, neden tüm silikon çeliği çekirdek olarak kullanmıyorsunuz, aynı zamanda onu levhalar halinde işliyoruz?
Bunun nedeni, pul çekirdeğin girdap akımı kaybı adı verilen başka bir tür demir kaybını azaltmasıdır. Trafo çalışması, bobinde alternatif akım var, manyetik akı üretiyor elbette alternatif. Bu değişen akı, demir çekirdekte indüklenmiş bir akım oluşturur. Demir çekirdekte üretilen indüklenen akım, manyetik akının yönüne dik düzlemde dolaşır, bu nedenle buna girdap akımı denir. Girdap akımı kayıpları da çekirdeği ısıtır. Girdap akımı kaybını azaltmak için transformatörün demir çekirdeği, girdap akımı yolundaki direnci artırmak için girdap akımının uzun ve dar bir devrede küçük bir bölümden geçmesi için birbirinden izole edilmiş silikon çelik levhalarla istiflenir. . Aynı zamanda silisyum çeliğinin içindeki silisyum, malzemenin direncini arttırır ve girdap akımını azaltmada da rol oynar.
Transformatör olarak kullanılan demir çekirdek için genellikle 0,35 mm kalınlığında soğuk haddelenmiş silikon çelik sac kullanılır. İstenilen demir çekirdeğin boyutuna göre uzun saclar halinde kesilir ve daha sonra "güneş" veya "ağız" şeklinde üst üste bindirilir. Prensipte girdap akımını azaltmak için silikon çelik levha ne kadar ince olursa, ekleme şeridi o kadar dar olur ve etki o kadar iyi olur. Bu sadece girdap akımı kaybını ve sıcaklık artışını azaltmakla kalmaz, aynı zamanda silikon çelik sac malzemesini de korur. Ama aslında silikon çelik sacdan çekirdek yapılırken. Sadece yukarıda bahsedilen avantajlardan değil, maça yapımı için adam-saatte önemli bir artış ve maçanın etkin kesitinde bir azalma gerekecektir. Bu nedenle, silikon çelik sac ile transformatör çekirdeği yaparken, belirli durumdan başlamalı, avantaj ve dezavantajları tartmalı ve en iyi boyutu seçmeliyiz.
03
Gaz korumasının kapsamı nedir?
1) Transformatör içinde çok fazlı kısa devre.
2) Dönüşler arasında kısa devre, sargı ile demir çekirdek veya kabuk arasında kısa devre.
3) Demir çekirdek arızası.
4) Yüzeyin altında yağ veya yağ sızıntısı.
5) Musluk anahtarının zayıf teması veya telin kaynağı sağlam değil.
04
Ana trafo diferansiyeli ile gaz koruması arasındaki farklar nelerdir?
1, ana trafo diferansiyel koruması, dolaşım akımı ilkesine göre tasarlanmış ve üretilmiştir ve gaz koruması, trafo iç arızası olduğunda üretilen veya ayrıştırılan gazın özelliklerine göre tasarlanmış ve üretilmiştir.
2. Diferansiyel koruma, transformatörün ana korumasıdır ve gaz koruması, transformatörün dahili arızasının ana korumasıdır.
3, farklı koruma kapsamına göre:
Diferansiyel koruma:
1) Ana trafo hattında ve trafo bobininde çok fazlı kısa devre var.
2) ciddi tek fazlı dönüşler arası kısa devre.
3) Yüksek akım topraklama sisteminde koruma bobini ve kurşun telin topraklama hatası.
B Gaz koruması:
1) Transformatör dahili çok fazlı kısa devre.
2) dönüşler arası kısa devre, dönüşler arası ve çekirdek veya dış ve kısa devre.
3) Demir çekirdek arızası (ısıtma ve yanma kaybı).
4) Yüzeyin altında yağ veya yağ sızıntısı.
5) Kademe anahtarının zayıf teması veya telin zayıf kaynaklanması.
05
Ana trafo soğutucusunun arızası ile nasıl başa çıkılır?
1. Soğutucunun I ve II bölümlerinin çalışma güç kaynağı kesildiğinde "#1, #2 elektrik kesintisi" sinyali gönderilecektir. Ana trafo soğutucusu duracak ve açma devresi bağlanacaktır.
2. Çalışma sırasında bölüm I ve II'deki anahtarlama güç kaynağının arızalanması durumunda "cooler all stop" yanar ve ardından ana trafo soğutucusu tüm durur ve açma devresi bağlanır. Koruma seti derhal sevk ve devre dışı bırakılacak ve manuel anahtarlama hızlı bir şekilde gerçekleştirilecektir.
3. Soğutucu devrelerinden herhangi biri arızalandığında, arızalı soğutucu devresini izole edin.
06
Paralel çalışma şartlarını karşılamayan transformatörlerin paralel çalışmasının sonuçları nelerdir?
Değişken oran aynı ve paralel çalışma olmadığında, trafonun çıkışını etkileyen sirkülasyon olacaktır, eğer yüzde empedans tutarlı değilse ve paralel çalışma, yükü kapasitenin oranına göre dağıtamaz. trafo değil, aynı zamanda trafonun çıkışını da etkiler. Kablo grupları aynı olmadığında ve paralel çalıştığında trafo kısa devre yapacaktır.
07
Transformatörün anormal sesine ne sebep olur?
1) aşırı yük;
2) Zayıf iç temas, deşarj ateşlemesi;
3) Bazı parçalar gevşek;
4) Sistemde topraklama veya kısa devre var;
5) Büyük motor çalıştırma, nispeten büyük yük değişikliklerine neden olur.
08
Transformatörün yük üstü voltaj regülatörünün kademe anahtarının ayarlanmasına ne zaman izin verilmez?
1) Trafo aşırı yük çalışması (özel durumlar hariç)
2) Yükte basınç düzenleme cihazının hafif gaz koruması sıklıkla sinyal verdiğinde.
3) yükte basınç düzenleme cihazının yağ işaretinde yağ olmadığında.
4) Düzenleyici basınç sayısı belirtilen sayıyı aştığında.
5) Basınç düzenleyici cihazın anormal oluşumu.
09
Transformatör isim plakasındaki değerler nelerdir?
Transformatör derecelendirmesi, üreticinin transformatörün normal kullanımı için düzenlemesidir, belirtilen derecelendirme çalışma durumunda transformatör, uzun vadeli güvenilir çalışma sağlayabilir ve iyi performansa sahip olabilir. Derecelendirmesi aşağıdakileri içerir:
1, nominal kapasite: garanti edilen değerin çıkış kapasitesinin nominal durumundaki transformatör, volt-amper (VA), kilovolt-amper (kVA) veya mega volt-amper (MVA) ile birim, çünkü transformatörün yüksek çalışma kapasitesi vardır. verim, genellikle orijinal ve ikincil sargı nominal kapasite tasarım değeri eşittir.
2, anma gerilimi: Volt (V) ve kilovolt (kV) olarak ifade edilen, yüksüz durumdayken transformatörün terminal geriliminin garanti edilen değerini ifade eder. Aksi belirtilmedikçe, nominal voltaj parmak hattı voltajıdır.
3. Anma akımı: Amper (A) olarak ifade edilen, anma kapasitesi ve anma geriliminden hesaplanan hat akımını ifade eder.
4, yüksüz akım: anma akımı yüzdesinde trafo yüksüz çalışma uyarma akımı.
5, kısa devre kaybı: sargı kısa devresinin bir tarafı, sargı voltajının diğer tarafı, sargının her iki tarafının watt (W) veya kilowatt (kW) olarak ifade edilen nominal akım aktif kaybına ulaşması için.
6, yüksüz kayıp: Transformatörün yüksüz çalışmada watt (W) veya kilowatt (kW) olarak ifade edilen aktif güç kaybını ifade eder.
7, kısa devre voltajı: empedans voltajı olarak da bilinir, sargı kısa devresinin bir tarafını, sargının diğer tarafını anma akımı uygulanan voltaj ve anma voltajı yüzdesine ulaşmak için ifade eder.
8. Bağlantı grubu: Primer ve sekonder sargıların bağlantı modunu ve saat ile temsil edilen hat gerilimleri arasındaki faz farkını gösterir.
10
Akım kaynağı dönüştürücüler neden büyük transformatör kapasitesine ihtiyaç duyar?
Transformatörler genellikle nominal güç için değil, nominal kapasite için tasarlanmıştır, çünkü akımları yalnızca nominal kapasite ile ilgilidir. Gerilim kaynağı dönüştürücüler için, giriş güç faktörü 1'e yakın olduğu için nominal kapasite ve nominal güç neredeyse eşittir. Akım kaynağı dönüştürücü değildir, giriş tarafı trafo güç faktörü en fazla asenkron motor güç faktörünün yüküne eşittir, bu nedenle aynı yük motoru için nominal kapasitesi voltaj kaynağı dönüştürücü transformatöründen daha büyüktür.
11
Bir transformatörün kapasitesi ne ile ilgilidir?
Demir çekirdek seçimi voltajla, tel seçimi akımla ilgilidir, yani telin kalınlığı doğrudan kalorifik değerle ilgilidir. Yani transformatörün kapasitesi sadece kalorifik değer ile ilgilidir. Tasarlanan bir trafo için ortamdaki ısı yayılımı iyi değilse 1000KVA ise, ısı yayma kapasitesi arttırılmışsa 1250KVA'da çalışmak mümkündür.
Ayrıca, transformatörün nominal kapasitesi de izin verilen sıcaklık artışı ile ilgilidir, örneğin 1000KVA bir transformatör ise izin verilen sıcaklık artışı 100K, özel durumlarda 120K'ya kadar çalışmasına izin verilebilirse, kapasitesi 1000KVA'dan fazladır. Ayrıca transformatörün ısı yayılım koşullarının iyileştirilmesi durumunda nominal kapasitesinin artırılabileceği de görülmektedir. Tersine, dönüştürücünün aynı kapasitesi için trafo kabininin hacmi azaltılabilir.
12
Trafo verimliliği nasıl artırılır?
1) Düşük kayıplı, yüksek verimli ve enerji tasarruflu trafo seçmeye çalışın
2) Yüke göre makul bir kapasite transformatörü seçin
3) Transformatörün ortalama yük faktörü %70'den büyük olmalıdır.
4) ortalama yük katsayısı genellikle %30'dan az olduğunda, küçük kapasiteli transformatör uygun şekilde değiştirilmelidir.
5) Transformatörün aktif gücü iletme yeteneğini geliştirmek için yük güç faktörünü iyileştirin
6) Trafo operasyonunun sayısını azaltmak için mümkün olduğunca makul yük konfigürasyonu
13
Neden yüksek enerji tüketimi dağıtım trafosunun teknik dönüşümünü hızlandırmalı?
Yüksek enerji tüketimi dağıtım transformatörleri esas olarak aşağıdakilere atıfta bulunur: SJ, SJL, SL7, S7 ve diğer seri transformatörler, demir kaybı, bakır kaybı, S9 ile karşılaştırıldığında S7 gibi şu anda yaygın olarak kullanılan S9 serisi transformatörlerden çok daha yüksektir, demir kaybı 11 % daha yüksek, bakır kaybı % 28 daha yüksek.
Ve S9 enerji tasarrufundan daha S10, S11 trafo gibi yeni trafo, amorf alaşımlı trafo demir kaybı sadece S7 20%'ye eşittir. Transformatörlerin genellikle birkaç on yıllık bir hizmet ömrü vardır. Yüksek enerjili transformatörü yüksek verimli enerji tasarruflu transformatörle değiştirmek, yalnızca enerji dönüşüm verimliliğini artırmakla kalmaz, aynı zamanda yaşam süresi boyunca elektrik tasarrufu da sağlar.
14
girdap akımı nedir? Girdap oluşumunun zararlı etkileri nelerdir?
Bir telden alternatif bir akım geçtiğinde, telin etrafında alternatif bir manyetik alan oluşur. Alternatif manyetik alandaki tüm iletken içeride indüklenmiş akım üretecektir, çünkü tüm iletkendeki bu indüklenen akım, girdap olarak adlandırılan su girdabına çok benzeyen kapalı bir döngüye dönüşür. Girdap akımı sadece gücü boşa harcamakla kalmayacak, elektrikli ekipmanın verimliliğini azaltacak ve elektrikli cihazların (trafo çekirdeği gibi) ısınmasına neden olacak, ekipmanın normal çalışmasını ciddi şekilde etkileyecektir.
15
Trafo geçici koruması neden düşük voltajlı kısa devre akımından kaçınmalıdır?
Temel olarak röle koruma hareketinin seçiciliği göz önüne alındığında, yüksek taraf hızlı kırılma koruması esas olarak, trafo arızalarının şiddetli harici koruması, düşük voltaj tarafı nedeniyle, maksimum kısa devre akımını ayarlarken trafonun düşük voltaj tarafından kaçınmazsanız olur. Bir dizi kısa devre akımının dışa aktarılmasından çok uzak değildir, temel eşit değildir, bu yüksek taraf hızlı kırılma korumasını düşük basınca genişletir, Böylece seçiciliği kaybedersiniz. Seçici korumayı kaybettikten sonra daha güvenilir, ancak rahatsızlıklara izin vermek için, örneğin artık birçok endüstriyel set 10 kv trafo odası her zaman (10 kv bus + çıkış devre kesici), her atölye seti alçak gerilim trafo odası (halka şebeke dolabı + trafo) ), devre kesici trafonun alçak gerilim tarafından kaçmazsa, maksimum kısa devre akımı düşük gerilim ana şalterine neden olur, (halka şebeke kabini yük şalter sigortası), Yüksek gerilim devre kesicinin hareket etmesi, çalışmayı zorlaştırır.
16
Neden iki paralel transformatör aynı anda topraklanamıyor?
Yüksek akım sisteminde, röle koruma hassasiyet koordinasyonu gereksinimlerini karşılamak için ana trafonun bir kısmı topraklı, diğer kısmı topraksızdır.
Bir istasyondaki iki ana transformatörün nötr noktaları aynı anda topraklanmaz, bu nedenle esas olarak sıfır bileşen akım ve sıfır bileşen gerilim korumasının koordinasyonu dikkate alınır.
Paralel çalışan birden fazla transformatörün bulunduğu bir trafo merkezinde, transformatörün nötr noktalarının bir kısmı topraklanmış ve diğer kısmı topraksızdır. Bu şekilde, toprak arıza akımının seviyesi makul bir aralıkta sınırlandırılabilir ve tüm şebeke sıfır bileşen akımının boyutu ve adımı, çalışma modunun değişmesinden ve sıfır bileşen akımının hassasiyetinden etkilenmez. sistemin korunması geliştirilebilir.
17
Yeni kurulan veya elden geçirilen trafo, devreye alınmadan önce neden darbe kapama testi yapmak zorunda?
Şebeke içinde çalışan yüksüz trafoların kesilmesi, aşırı gerilim çalışmasına neden olacaktır. Düşük akımlı topraklanmış sistemlerde, aşırı gerilim denen şeyin genliği, anma faz geriliminin 3 ila 4 katı olabilir; Büyük topraklanmış sistemlerde, çalışma aşırı gerilimi, anma faz geriliminin 3 katına kadar da olabilir. Bu nedenle, transformatörün yalıtımının anma gerilimine ve işletme aşırı gerilimine dayanıp dayanamayacağını test etmek için, transformatör devreye alınmadan önce birkaç darbe kapama testi yapılmalıdır. Ek olarak, yüksüz transformatörün girişi ani akım üretecek, değeri anma akımının 6 ~ 8 katına ulaşabilir. Uyarma ani akımı çok fazla elektrik gücü üreteceğinden, darbe kapatma testini yapın veya trafonun mekanik gücünün ve röle korumasının etkili önlemleri yanlış kullanıp kullanmayacağını düşünün.
Kaynak: Windows Açık Güç