Bodrumdaki tavan kirişleri arasına 15 amperlik bir AC prizi takmak istiyorum. Bodrum bitmedi, bu yüzden etrafta oynayacak çok yer var. Bir "yeni iş" yeni plastik çıkış kutusu veya çelik bir tane mi kurmalıyım?
Bodrumdaki tavan kirişleri arasına 15 amperlik bir AC prizi takmak istiyorum. Bodrum bitmedi, bu yüzden etrafta oynayacak çok yer var. Bir "yeni iş" yeni plastik çıkış kutusu veya çelik bir tane mi kurmalıyım?
Yanıtlar:
Zırhlı (BX veya metal kılıflı) kablo kullanmıyorsanız, tercihan gerçekten herhangi bir tür kutusu kullanabilirsiniz. BX kullanıyorsanız, metal bir bağlantı kutusu kullanmanız gerekir.
Birkaç farklı kutu tipi var. Üzerlerinde çivili plastikler ve klipsli metaller, yüzleri önden daha uzağa doğru 1/2 "olacak şekilde tasarlanır, bu da bitirdiğinizde 1/2" kuru duvar ile aynı hizada durmalarını sağlar.
Alçıpanın arkasına geçmek için tasarlanmamış ve içinde alçıpanların arkasına geçmek için tasarlanmamış ve aslında bunları gördüğünüzde biraz daha iyi görünen bir parça metal kutu da var. bakım).
Bitmemiş bile olsa, üzerine bir kapak plakası koymanız gerekir. Metal kapak plakaları yuvarlatılmış metal bağlantı kutularına güzelce oturur ve bu da yanlışlıkla çarpmaları durumunda çatlama olasılığını azaltır. Düzenli plastik kapaklar kolayca kırılabilir, çünkü kutunun kenarının çok ötesine uzanırlar.
Bu gerçekten metal vs plastikten kişisel tercihe dayanır ve daha sonra alçıpan olup olmayacağına dair bir soru ve bu primi alçıpan boyunca kullanılabileceğini düşünmek. Ayrıca, alçıpanla bir bağlantıyı örtmek yasaktır: tüm kutulara erişilebilir olması gerektiğini unutmayın. Alçıpan kaplarsanız, bu kutuyu çıkarmanız ya da tavanda bir çıkış ya da boş bir kaplamanız gerekir.
NM kablosu ile kendim yeni iş plastiğine giderdim, çalışmak için onları daha kolay bulurum.
Metal kutular topraklama kablosuna bağlanmış olmalı ve NM kablosunu sökme deliklerinin keskin kenarları tarafından kesilmelerini engellemek için sökme uçlarına ihtiyaç duyuyorlar. Plastik ile bunların hiçbiri kaygı verici değildir.
Ayrıca, tavanı bitirmeyi planlıyorsanız, kutuyu monte edin, böylece nihayetinde kuru duvarla aynı hizada olacak, kirişlerle aynı hizada olmayacak şekilde monte edin.
Sorgunuzla doğrudan ilgili değil, ancak bir GFCI kullanmayı unutmayın! Priz bir güvenlik veya yangın alarm sistemine tahsis edilmemişse, NEC 2008 tarafından bitmemiş bir bodrum katında talep edilir. Gelecekte nasıl kullanabileceğinize dair daha fazla esneklik sağlamak için 20A ile gitmek isteyebilirsiniz (daha büyük elektrikli el aletleri, yağ pompası, vb.).
Evinizdeki herhangi bir elektrik projesini güvenli ve verimli bir şekilde yapmanın en iyi yolu lisanslı bir profesyonelin işe alınmasıdır. Elektrik işlerinin nasıl yapılacağından emin değilseniz, kırılmayın. ulusal elektrik yasaları son derece katıdır ve yerel denetçiler bunu kendiniz yapıyorlar. Lütfen uygun bir eğitime sahip değilseniz, lisanslı bir elektrik teknisyeni olarak teşebbüs etme, teşekkür ederim