Enerji verimliliği ve güç faktörü iyileştirmesi sağlamak amacıyla elektrik enerjisinin kompenze edilmesi için kullanılan bir elektrik panosu türüdür.
Sistemi en uygun şekilde kompanze etmek amacı ile kullanılan bu paneller uzmanlaşmış ekibimiz tarafından IEC 60617 standartlarına projelendirilir. RPCC panelleri 2500 KVA uygulamalara kadar, harmonikler ve en uygun adımlama seçenekleri göz önüne alınarak paneller dizayn edilir. Elektro montajda toplam güce ve kısa devre akımlarına uygun elektrolitik bakır baralar seçilip IEC 61439-1 ve TS 3367 standartları dahilinde uygun aralıklarla mesnetlenir.
Güç Faktörü İyileştirmesi: Kompanzasyon panolarının temel amacı, güç faktörünü iyileştirmektir. Güç faktörü, bir elektrik devresinin verimliliğini ölçer ve ideal bir durumda (1 olarak kabul edilir), tüm enerjinin aktif güce dönüştüğü anlamına gelir. Ancak birçok endüstriyel yük, endüktif (reaktif) güç üretir ve bu, güç faktörünün düşmesine neden olur. Kompanzasyon panosu, bu reaktif gücü dengeleyerek güç faktörünü yükseltir.
Kapasitörler: Kompanzasyon panosu, genellikle büyük kapasitörler içerir. Bu kapasitörler, reaktif gücün dengelemesine yardımcı olur. Endüstriyel tesislerdeki indüktif yükler, kapasitörlerin reaktif güç tüketmesini sağlar, bu da güç faktörünü yükseltir.
Enerji Verimliliği: Güç faktörü iyileştirmesi, enerji verimliliğini artırır. Daha yüksek bir güç faktörü, daha az reaktif güç üretimi ve daha düşük kayıplar anlamına gelir. Bu, enerji maliyetlerini azaltabilir.
Koruma ve Kontrol: Kompanzasyon panoları, kapasitörlerin güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar. Ayrıca bu panolar, koruma ve kontrol cihazları içerir ve aşırı akım, aşırı gerilim ve diğer tehlikeli durumları izler ve kontrol eder.
Uzaktan İzleme ve Kontrol: Modern kompanzasyon panoları, uzaktan izleme ve kontrol sistemleri ile entegre edilebilir. Bu sayede enerji yönetimi daha verimli hale getirilir.
Endüstriyel ve Ticari Kullanım: Kompanzasyon panoları, endüstriyel tesisler, alışveriş merkezleri, oteller ve büyük binalar gibi birçok farklı yerde kullanılır. Özellikle büyük endüstriyel tesisler, güç faktörünün düzenli olarak iyileştirilmesi gereken yerlerdir.
|Açıklama||Uygulanabilir Nitelik|
|Ticari Markası||Pnl Kabin|
|Kullanım Yerine Göre||A.G. Güç Dağıtım Donanımı|
|Kullanım Yeri||Dahili veya Harici Ortamlar|
|Ana Bara Kısa Devre Kesme Dayanma Akımı||Icw 100 kA|
|Ana Bara Kısa Devre Tepe Dayanma Akımı||Ipk 220 kA|
|Donanım Dahili Ayırma Biçimi||Form 1 / Form 2b (2a) / Form 3b (3a) / Form 4b (4a)|
|Mekanik Darbe Koruması Sınıfı||IK 10|
|Dış Koruma Derecesi (IP)||IP31 / IP41 / IP55|
|İç koruma derecesi(IP)||IP30|