Çin'in soğutma endüstrisinde en yaygın kullanılan soğutucu akışkan R22'dir, ancak R22 ozon tabakasını yok eder ve daha yüksek bir sera etkisine sahiptir. İlgili uluslararası anlaşmalara göre, ülkem 2030'dan önce kullanımının ortadan kaldırılacağını belirledi. Bu nedenle, giderek daha fazla soğutma ve soğutma ekipmanı R404a'nın yerine R22 kullanıyor. R404A ve R22 benzer soğutma performansına sahip olsa da, gerçek kullanımda ikisi arasında hala birçok fark vardır.
R404a, R22'nin yerini alırsoğuk depo , aşağıdaki konuların dikkate alınması gerekir:
1. R404A kullanmanın en büyük sorunu soğuk hava depolarında R22'nin yerini alacak yağlama yağı sorunudur. R22 için mineral yağlama yağının yerine PVE ester yağı kullanılmalıdır. Ester yağlama yağının su ile yüksek afinitesi ve zayıf dehidrasyonu vardır, bu nedenle kullanım sırasında mümkün olduğunca dış hava ile temasından kaçınılmalıdır. Konteyneri açtıktan sonra mümkün olan en kısa sürede kullanın. Kullanımdan sonra mühürlenmeli ve saklanmalıdır; Oksitleyicilerden, güçlü alkalilerden ve güçlü asitlerden uzak durun. İyi havalandırılan bir yerde saklayın; cilt ve gözlerle temasından kaçının ve buharını ve spreyini solumaktan kaçının.
2. R404A soğutucu akışkanının egzoz basıncı, R22'nin yaklaşık 1,2 katıdır ve kütle akış hızı, R22'nin yaklaşık 1,5 katıdır. Egzoz debisi artar ve direnç artar. Genel olarak konuşursak, kondenserin ısı değişim kapasitesi R22'ye göre %20 ila %30 arttırılır.
soğutucu R134a
3. R404A ve R22'nin doyma basınçları farklıdır aynı sıcaklıkta, bu nedenle R404A termal genleşme valfinin çalışma mekanizması R22'ninkinden farklıdır. Aynı zamanda, R404A soğutucu akışkan ve yağlama yağının sızdırmazlık malzemesine farklı uyumu nedeniyle, genleşme valfi sızdırmazlık malzemesi buna göre değiştirilmelidir. Bu nedenle termik genleşme vanası seçiminde R404A özel genleşme vanası kullanılmalıdır.
4. R404A'nın doyma basıncı, R22'ninkinden daha yüksek olduğundan, güvenliği sağlamak için sistemdeki basınçlı kabın tasarım basıncı değiştirilmelidir. Akümülatörler ve gaz-sıvı ayırıcılar gibi. Aynı zamanda sistem aksesuarları üzerine takılan emniyet valfleri ve eriyen bujiler de buna göre değiştirilmelidir. Aynı deplasmanda R404A'nın gaz yoğunluğu R22'ninkinden yaklaşık %50 daha yüksek olduğundan, boru tasarımı için R404A kullanıldığında seçilen boru çapı R22'ninkinden daha büyüktür.
5. Aynı kompresör için, R404A'nın akımı R22'den büyüktür, bu nedenle kompresörün AC kontaktörünün, termik rölesinin ve kablosunun çapı ayarlanmalıdır. Sistem koruması açısından, yüksek basınç basınç anahtarının ayar değeri orijinal 2,45 MPa'dan 2,7 MPa'ya ayarlanır.
6. 404A'nın doyma basıncı R22'den farklı olduğu için, hava sızdırmazlık test basıncı R22'den büyük olmalıdır. Aynı zamanda, sistemin vakumu R22'den yüksektir ve su içeriği R22'den düşüktür. Soğutucu şarj edildiğinde, R404A konfigürasyonunun değişmesini önlemek için sıvı halde doldurulmalıdır.
7. R404A, azeotropik olmayan bir karışım çalışma sıvısıdır. Azeotropik olmayan karışımın bileşen konsantrasyonu sıcaklık ve basınçla değişir. Bu, soğutma sisteminin üretimine, hata ayıklamasına ve bakımına belirli zorluklar getirir ve ayrıca sistemin ısı transfer performansını etkiler. Özellikle, soğutucu sızıntı yaptığında, her bir karışan bileşenin oranını sağlamak ve tasarlanan soğutma etkisini elde etmek için sistem soğutucusunun tamamen boşaltılması ve değiştirilmesi gerekir, aksi takdirde durum daha da kötüleşecektir.
8. R404A soğutucu akışkan ve yağlama yağının kendisi su ile iyi bir uyumluluğa sahip olduğundan, sistemin nem, kalıntılar ve temizlik gereksinimleri R22 soğutucu akışkana kıyasla iyileştirilmiştir. R404A sistem nem kontrolü ve safsızlık kontrolü Nispeten önemli bir göstergedir ve sistemdeki ilgili filtreleme cihazının değiştirilmesi gerekir.
İlgili makale:
İlgili ürün: