Kışın, çoğu insan evdeyken rahatsızlık hisseder. Pillere dokunmak imkansız ve oda dayanılmaz derecede sıcak ve bacaklar donuyor. Bazen başka bir şey olur – dışarısı serin ve merkezi ısıtma sistemi henüz devreye alınmamıştır. Her iki durumda da kişi, halının kenarına tutunmaya ve ayaklarından uçmaya çalışan yünlü çoraplar ve ev terlikleri yardımıyla kendini kurtarmak zorundadır. Bu soruna mükemmel bir çözüm, ılık su tabanının organizasyonudur. Birçoğu, zevkin ucuz olmadığını fark edecek, ancak bu tamamen doğru değil. Bugün pazar, geniş bir fiyat aralığında malzeme ve bileşen seçenekleri sunmaktadır. Boruları kendiniz yerleştirip bağlarsanız çok tasarruf edebilirsiniz. Ek olarak, finansal maliyetleri sağlıkla karşılaştırarak, buna uygun bir sonuç çıkarılabilir. Makalede yerden ısıtma borularının kurulumunu ele alacağız.
İçerik:
İstisnasız tüm odalarda yerden ısıtmanın kurulması gerekli değildir. Genellikle bu tür sistemler tavsiye edilir:
- fayansların genellikle zemin olarak kullanıldığı mutfaklarda ve banyolarda, ayakları hoş olmayan bir şekilde üşütür;
- çocuk odasında, yerde oynamayı sevdikleri için;
- koridorlarda, burada eriyen kar ve ayakkabılar “bir patlama ile” kuruyor.
Isıtmalı zeminlerin yalnızca otonom bir ısıtma sistemi ile donatıldığına hemen dikkat edilmelidir. Merkezi sistemli apartmanlarda bu tür döşemeler yasaktır. Tek istisna, belki de yalnızca bağlantıları için iletişimin sağlandığı yeni binalardır..
Isıtma devrelerinin bir binanın yaşaması (işletilmesi) için konforlu koşullar sağlamasına ek olarak, aşağıdaki avantajlar not edilebilir:
- bu tür zeminler, güç kaynağı gerektiren sistemlere göre daha ekonomiktir;
- kapatıldıktan sonra birkaç saat boyunca optimum sıcaklığı koruyabilme;
- elektrikli zeminlerin aksine daha geniş bir listeden zemin kaplaması seçmeyi mümkün kılmak;
- kurulum sırasında kullanılan boruların kullanım ömrü nedeniyle uzun süreli çalışacak şekilde tasarlanmışlardır;
- bağlantısız, radyatörler, fan coil üniteleri vb. olmayan tek ısıtma sistemi olarak kullanılabilir, ancak bu ancak bina modern teknolojiler kullanılarak inşa edilmiş ve iyi yalıtılmışsa mümkündür;
- suyu ısıtmak için ekonomik faydalarına bağlı olarak çeşitli enerji kaynaklarını (gaz, yakacak odun vb.) kullanabilirsiniz..
Bununla birlikte, bu tür zeminlerin dezavantajları da vardır:
- sıralı boru bağlantısı, acil bir durumda sorun giderme için sistemin bir kısmının bağlantısını kesmeye izin vermez;
- boru kaçağının yerini bulmak çok zordur ve onarım işi çok zahmetli ve maliyetlidir.
Çalışma prensibi aşağıdaki gibidir: ısıtma kazanından gelen borular manifold dolabına girer. Ayar elemanları burada bulunur, sıcak suyun geçtiği hat bağlanır ve zemine ısı verir..
2 su tabanı tasarımı var.
- ıslak yol. İlk olarak, bir su yalıtım tabakası döşenir, ardından kalınlığı zeminin ısı kaybına bağlı olarak seçilen bir polistiren levha döşenir. Belirli bir adıma sahip borular, 150×150 mm hücreli bir takviye ağı üzerine monte edilir ve plastik kelepçelerle sabitlenir (metre başına 2-3 adet).
- Odanın çevresine, beton tabaka genişlediğinde dengeleyici görevi gören bir ısı büzüşmeli şerit yapıştırılmıştır. Ardından, bir hidrolik test yapılır, bağlantı elemanlarının güvenilirliği ve sistemin genel çalışması kontrol edilir. Bundan sonra şap dökülür. Zemin yüksekliği 50-70 mm yükselecek.
- Kuru yöntem. Bu yöntem, döşemelerin ahşap olması veya yük artışına izin verilmemesi durumunda kullanılır. Bu tasarım aynı zamanda bir su yalıtım filmi ve şerit bandının varlığını ima eder..
- Burada, gecikmeler arasında, aynı zamanda karşılık gelen oluklara sahip olan boruları veya polistiren köpük plakaları monte etmek için tasarlanmış özel girintilere sahip ısı yansıtıcı plakalar kurulur. Pastanın tamamı alçıpan levhalarla kaplıdır. Zemin yüksekliği, son zemin kaplaması hariç 30 mm artacaktır..
Zemin kaplamaları seçerken, ısıl direnç katsayısına dikkat etmek gerekir – 0.15 m² K / W’yi geçmemelidir. Bu nedenle, modern mantar malzemesinin hemen terk edilmesi gerekecek – odaya ısı girmesine izin vermeyecek..
Her parke, laminat, muşamba veya halı yerden ısıtmaya uygun değildir, bu tür ürünlerde uygun yazı veya işaret bulunmalıdır..
Sıcak su döşeme sisteminin organizasyonu maksimum konsantrasyon gerektirir. Etkili çalışması için her bileşenin doğru seçilmesi gerekir. Ana bileşenlerden biri, soğutucunun dolaştığı boru hattıdır..
Borular aşağıdaki gereksinimleri karşılamalıdır:
- yüksek ısı transfer katsayısı;
- dayanıklılık, güvenilirlik;
- uzun hizmet ömrü;
- düşük termal genleşme katsayısı.
- Popülerlikteki ilk yer metal polimer ürünleri tarafından işgal edilmiştir. Bu tür borular, özel bir bileşimle birbirine yapıştırılmış 5 katmandan oluşan bir pastayı temsil eder. Alüminyum katman sayesinde borunun doğrusal genleşme katsayısı düşüktür. Ek olarak, böyle bir katman, oksijenin ısıtma sistemine girmesini önler..
- Büküldüğünde, takviyeli plastik borular şeklini korur, bu da kurulumu büyük ölçüde kolaylaştırır ve ek parçaların (bağlantı parçaları) maliyetini azaltır. Tanınmış üreticilerin ürünlerinin hizmet ömrü yaklaşık 50 yıl olabilir.
- Çalışma sıcaklığı 95 °, 10 atm’ye kadar basınca dayanabilir.
- Eksiklikler arasında, ürün izin verilen yarıçapın üzerinde büküldüğünde yüksek maliyet ve kırılma olasılığı fark edilebilir. Ayrıca, önemli ve ani sıcaklık değişiklikleri sırasında büyük bir boru deformasyonu riski vardır..
- XLPE borular en uygun fiyat/kalite oranına sahiptir. Elastik ve plastik ürünlerin döşenmesi kolaydır – geniş bir yarıçap altında bükülebilirler, bükülemezler veya kırılamazlar. Yüksek mukavemet özellikleri ve ısı direnci ile ayırt edilirler..
- Anti-difüzyon bariyeri oksijenin penetrasyonunu engelleyerek mikroorganizmaların gelişmesini engeller. Böylece, tüm sistemin hizmet ömrü birkaç yıl uzar..
- Çapraz bağlı polietilen borular, tüm sisteme güvenilirlik ve dolayısıyla dayanıklılık kazandıran herhangi bir bağlantı veya bağlantı olmadan bir hat düzenlemenize olanak tanır..
- 120 ° ‘ye kadar sıcaklıklara dayanabilir.
- Bu tür borular her bakımdan benzer ürünlerden üstündür – kaliteleri ve güvenilirlikleri hiç şüpheye yer bırakmaz. Konturların döşenmesi için özel, daha çok plastik borular kullanılır..
- Sadece büyük bir sıcaklık farkına dayanabilirler, bu özellikler sistem donduğunda patlamamalarını sağlar..
- Ancak katların bu tür ürünleri kullanarak düzenlenmesi bütçeyi ciddi anlamda etkileyecektir. Yerden ısıtma için bakır boruların fiyatı çok yüksek.
- Boru çapına gelince, bu parametre 9 ila 20 mm arasında olabilir. Bir yandan çap ne kadar küçükse, şap tabakası o kadar incedir, diğer yandan boruların enine kesiti ne kadar büyük olursa, devrenin direnci o kadar düşük olur ve bu nedenle pompa üzerindeki yük daha düşüktür..
Boruların çapını seçerken, bu gösterge ile hattın uzunluğu arasındaki ilişkiyi hatırlamak gerekir:
- 120-125 m’yi geçmeyen bir devre için 20 mm boru önerilir;
- 120 m uzunluğa kadar şebeke için 18 mm boru;
- 16 mm boru – devre maksimum 100 m.
Borunun uzunluğu izin verilen sınırları aşarsa, soğutucunun sirkülasyonu zor olacaktır, bu da demetin belirli bir bölümünün çalışmadığı anlamına gelir..
- Hat için gerekli boru uzunluğunun hesaplanmasına geçmeden önce, sıcak zeminin faydalı alanını öğrenmelisiniz. Bunu yapmak için, ölçeği korurken kağıda bir oda çizilir. Duvarların çevresi boyunca 20-30 cm geri çekilir ve ortaya çıkan boşluk taranır..
- Ayrıca büyük ev aletleri (buzdolabı, çamaşır makinesi vb.), mutfak takımları ve hareket etmeyecek diğer ankastre mobilyaların işaretlendiği yerler işaretlenir. Bu alanlar da gölgelenmiştir. Kalan alan, kullanılabilir yerden ısıtma alanıdır..
Şimdi L = S / N˟1,1 (1,2) formülünü kullanarak sıcak bir zemin için boruların uzunluğunu hesaplayabilirsiniz, burada:
- L – boru uzunluğu,
- S – yerden ısıtma alanı,
- N – dönüşler arasındaki mesafe (adım),
- 1.1 (1.2) – güvenlik faktörü.
Örneğin, paketleme yoğunluğu 25 cm olan 15 m2’lik bir alan için boru uzunluğunu hesaplamanız gerekir..
Çözüm. 15 / 0.25˟1.1 = 66 m, manifold dolabından sıcak zemine giden boruların uzunluğu bu sonuca eklenir.
- Yerden ısıtma için boru döşemek için, aşağıdakileri oluşturan farklı şemalar kullanılır: bir yılan, bir açısal yılan, bir çift yılan, bir salyangoz (spiral), bunların kombinasyonu da mümkündür. Yerden ısıtma boruları arasındaki mesafe 10 ila 30 cm arasında olabilir Bu parametreler bir kişinin adımı için optimize edilmiştir. Ek olarak, sistemin amacı burada dikkate alınmalıdır, eğer bir ısıtma zemini ise, dönüşler arasındaki mesafe minimum, konfor için sıcak zemin – maksimum adım olmalıdır..
- Boruların zikzak (yılan) içine montajı spirale kıyasla çok daha kolay, basit ve hızlıdır. Ancak bu teknolojinin verimlilik açısından bazı dezavantajları vardır. Boruların konumu nedeniyle zemin, kollektörün yanından ısıtılır ve soğutucu odanın diğer kısmına girerken, soğuması için zaten zamanı vardır. Bu nedenle, bu kurulum yöntemi küçük, uzun odalar için önerilir..
- Sıcak ve soğutulmuş su borularının birbirine paralel olduğu bir çift yılan ve bir salyangoz tarafından daha düzgün bir zemin sıcaklığı sağlanır. Sistemin ısı transferini arttırmak için ilk devrenin sıcak su ile dış duvarların yanına veya pencere altlarına döşenmesi tavsiye edilir. Bu tür alanlarda döşeme adımı 15-20 cm’ye kadar düşürülebilir (borunun izin verdiği ölçüde).
- Kare, dikdörtgen veya oval şekilli geniş odalarda salyangoz şemasının kullanılması tavsiye edilir. Bu ısıtma devreleri düzenlemesi, kurulum işini büyük ölçüde basitleştiren 90 ° boru bükülmesini varsayar..
- Tüm yerden ısıtma sistemi hazır olduktan, yani hat döşendikten ve manifold dolabına bağlandıktan sonra, bir test başlatması yapılması gerekir. Bu, şapı dökmeden veya son zemin kaplamasının müteakip montajından önce sızıntıları ve diğer sorunları kontrol etmeye yardımcı olacaktır..
- Sıkma işlemi, toz parçacıkları ve diğer kalıntılar içerebilen hava çıkışının kapatılmasıyla başlar. Hava tahliye vanaları kullanılarak sistemden çıkarılır. Ardından, musluklar ve akış ölçerler sırayla açılarak hat bir soğutucu ile doldurulur..
Hidrolik test süreci, boruların yapıldığı malzemeye bağlı olarak farklılık gösterebilir..
- Metal-plastik. Bu tür sistemlerde gün boyunca 6 atmosfer basınçta su ile basınç testi yapılır. Süre boyunca herhangi bir arıza tespit edilmemişse test başarılı sayılır..
- XLPE. Hattın döşenmesi için bu malzemeden yapılmış borular kullanılmışsa, sağlanan su basıncı nominal değerden 2 kat daha yüksek olmalıdır. 30-40 dakika sonra bu gösterge düşecek ve burada basıncı tekrar yükseltmek gerekiyor. Bu tür manipülasyonlar 3 kez gerçekleştirilir, ardından sistem bir gün çalışmaya bırakılır..
Bu süre sonunda basınç 1,5 atm’den fazla düşmediyse, basınç testi tamamlanmış olarak kabul edilir. ve aynı zamanda sistemde sızıntı yoktu.
Yerden ısıtma sistemi, bir dizi pratik ve estetik sorunu çözmenize olanak tanır. Hem ek hem de ana alan ısıtması olarak hizmet edebilir. Isıtma devreleri, işletme maliyetlerini önemli ölçüde azaltmayı mümkün kılar. Radyatörlerin olmaması sadece yaşam alanının görünümünü iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda odanın kullanılabilir alanını da genişletir. Sistemi düzenlemek için harcanan fonlara gelince, oldukça hızlı bir şekilde karşılığını verecekler..