Her zaman PDU'lardan gelen Y kablolarını aynı sunucudaki yedekli PSU'ları kullanmak için her zaman kabul edilebilir bir uygulama olduğunu varsaymıştım, ancak yakın zamanda colo'larının buna izin vermeyeceğini söyleyen biriyle konuşuyordum.
Ben elektrikçi değilim, ama PSU'lar gereksiz olduğundan, ikisi de aynı anda çizim yapmadılar. Bu durumda, iki PSU üzerindeki Y kablosunun kullanılması, kablonun veya tek bir çıkışın anma kapasitesini aşma riski taşımamaktadır.
Burada bir şey mi özledim? Bir colo, sunucu raflarında Y-güç kablolarını yasaklamayı neden tercih eder?
Ben de elektrikçi değilim, ama en azından sunucunuzu çalışır durumda tutma ve çalıştırma olasılığınızı kaybedersiniz. Aksine, her bir PSU'yu farklı bir güç kaynağına bağlarsanız, sunucunuzda hala kullanılabilir bir güç kaynağına sahip olur (umarız).
Onları hiç kullanmadım çünkü en iyi ihtimalle tek bir başarısızlık noktası.
Gerçek bir veri merkezine yerleştirdiğim her sunucu, her bir PSU'yu rafta farklı bir PDU'ya, her biri farklı güç kaynaklarından beslenen farklı devreler üzerinde farklı bir bağımsız UPS'e bağlı olan her bir PDU'ya takıyor.
Eğer UPS, PDU ya da Y-kablosunuzun takılı olduğu devresi azalırsa, yedekli PSU'lar işe yaramaz olacaktır, bu yüzden en iyi şekilde bir israfa ve en kötü ihtimalle yanlış bir işten çıkarma hissine sahip gibi görünür.
DÜZENLE:
Sunucu rafının içine monte edilen daha düşük kapasiteli 1U veya 2U UPS'lerden bahsettiğime değineceğim, bunun yerine daha büyük, çok daha pahalı UPS üniteleri yerine, kendileri için bir raf yerleştiriyorlar. Bunlar, ikincil bir birime ihtiyaç duymadan, kendi içlerinde ve kendilerinde çok fazla yedekli olacak şekilde inşa edilmiştir.
Bu gibi öğelerin kaşlarını çıkarmasının başlıca sebebi, fazlalıktan ve eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Böyle bir kablonun kullanılması, sunucunuzun tüm güç girişlerinin aynı devre tarafından beslendiği anlamına gelir, böylece o devre (veya bağlı olduğum PDU'yu, bunu gerçekleştirdim) sunucuyu da öyle yapar. Colos, Primer ve Sekonder devreleri bu nedenle şiddetle tavsiye eder ve iki devreli çoklu PSU sunucularını görmek ister.
Günün geri dönüşünde, tek bir 3 yollu Y kablosu ve 3 normal güç kablosuyla birlikte büyük bir makine (3'ü doğru hatırladım) 3 PSU sistemi ile birlikte bir grup makine vardı. O sırada çalıştığım veri merkezi (bu yaklaşık 1999'du) bu tür bir şey için yeterli güç çıkışı yoktu, bu yüzden Y kablosunu kullanarak sona erdi; Bir UPS üzerindeki Y'nin 2 bacağı ve 3. PSU için ikinci UPS'e doğru düz bir güç kablosu. 3-PSU sistemleri şükür şu anda çok daha az yaygındır.
PSU Yük dengeleme mi, yoksa değişiyor mu?
Güç kaynaklarının nasıl yükleneceğinin farklılıkları vardır. Çeşitli güç kaynağı kriterleri gösterildiğinden, zirve verimliliklerine ulaşıldı bir kez% 50'den fazla yükleme. Tek bir PSU'da işleri yürütmek için elde edilecek kazanımlar var, daha verimli olma olasılığı daha yüksektir. Bu nedenle, bazı sunucu üreticileri, bir sunucunun tüm akımlarını tek bir PSU üzerinden çeker ve bir arıza olduğunda veya bir başka şey çarptığında diğerine geçer; 230 Watt'lık bir sistem, tüm yükü sadece bir PSU üzerinden çalıştırarak çift 400 Watt PSU'larından en yüksek verimi alacaktır.
Bu gibi anahtarlama sistemleri, bir seferde sadece bir PSU'dan ve dolayısıyla tamamen ayrılmış güç devreleri kullanılıyorsa bir devre çekmektedir.
Anahtarlama sistemlerinin olumsuz tarafı, yükün belirli bir devreye bağlı olan PSU'ların toplumunda öngörülemeyen bir şekilde hareket edebilmesidir. Eğer yeterli miktarda ağırlıkları tek bir devreye sokarsa, aşırı yüklenebilir. Bu, kötü bir güç tasarımıdır, çünkü bir şeyleri tasarlamak, böylece tam bir devreyi yitirebilmeniz ve bir şeylerin kalmasını sağlayabilirsiniz, ancak yine de sistem mühendislerini harekete geçiren bir şeydir.
Yük dengeleme sunucuları, her iki PSU'dan eşit miktarda akım çeker. Bu, Devre Yüklemesinde öngörülebilirlik sağlar, ancak Sistem Mühendisleri devrelerini% 50'nin üzerine yüklerse ve bir devre PSU'ları bir devrenin% 100'ünü çekmeye zorlarsa, bu durumda artık kırıcı kırıcılara neden olabilir. Yine, kötü güç tasarımı ama bu yaygın bir hatadır.
Başlangıç yükleri
İki tür başlangıç yükleme var:
- Her şey BIOS (veya Önyükleme ya da uygulama yükleme) yakalanıncaya ve işler sakinleşene kadar düzleşir.
- Bir şeylerin açıldığı anda ani akım yükleme hakkı.
İlki hepimizin aşina olduğu bir şey. Bu 120 disk SAS dizisi normal olarak çalışırken yalnızca 4000 Watt çekebilir, ancak tüm disk rafları aynı anda yeniden başlatıldığında 6500 Watt çekebilir.
Aynı sunucular için de geçerlidir. Fanlar tam hızda çalışıyor, evet. CPU'lar tam hızda çalışır, evet. RAM, posta sırasında tam voltajda çalışır, evet. POST'un bu ilk aşamalarında çizebileceği kadar fazla çizme olasılığı var ama BIOS'un işletim sistemine verdiği ve güç rejimlerinin üstesinden geldiği için hızla düşüyor. Normal kullanımda normalde 110 Watt çeken bir sunucu geçici olarak ilk birkaç aşama için 200W kadar çekebilir.
Çoğu insanın söyledikleri zaman "bu güç kaynakları başlangıçta doluyor" diye düşündüğü geçici bir yüklemedir. Yoğun bir günde 230W çeken bir sunucuya takılan 400 Watt güç kaynağı 400 Watt çekmeyecek, 230W ... çekecek ....
İkincisi iyi bilinmemekle birlikte, insanlar karşı karşıya geldiğinde endişeleniyorlar. Bu ani akımve çekilişin normalde olduğundan çok daha yüksek olabileceği birkaç milisaniye sürer. İçinde AC-DC dönüştürücüler bulunan BT cihazları için inRush akımı (hepsi bu) neredeyse her zaman iki kez olur:
- Ön güç kademesi güç alırken, kablo takıldığında bir kez. Cihazın gücünü açmak için ön taraftaki güç düğmesine izin veren bu aşama.
- Ana dağıtım aşaması güç verildiğinde ve cihazı başlattığında ikinci kez.
Zamanlamalardan dolayı, bu sadece bir ölü devreye güç verirken bir faktör haline gelir. Tam olarak aynı anda çalışan tüm bu cihazlar, o devredeki güce tuhaf şeyler yapabilir ve bu da kendi başına hasara neden olabilir. Yapmak aşamalı başlangıç bunu hafifletir.
Bu diğer Bölgedeki insanlar, "Güç kaynakları başlangıçta tam-eğim çalıştır" gibi şeyler söylediğinde, her bir PSU'nun kendi ani akış akımına sahip olduğunu düşünür. Ama dediğim gibi, bu birkaç milisaniye sürer ve iki aşamada gelir.
Yerel Colo da onlardan hoşlanmadı. Paylaşılan bir dolap vardı ve sadece bizim PSU sunucumuz için tek bir PDU portu kullanmasına izin verildi. Collo, fazlalık nedenlerinden dolayı hoşlanmadı, ancak kritik olmayan bir makine için bizim için kesinlikle kabul edilebilirdi. Elektrik açısından önemli bir güç sorunu yoktur.
Bu yüzden colo'umuz bundan hoşlanmadı:
- PDU öldüğünde sunucu öldü
- Kablo kızarsa sunucunuz öldü
İşte bu yüzden onu seviyorum:
- Görev dışı kritik kutu
- Her iki PSU’ya da güç verdim ve kutuda fazlalık sağladı
- PDU'nun başarısızlığına bağlı olarak potansiyel zamanaşımıyla ilgili endişe duymadım, ya da kabloyu saçmalamakla ilgili olanların hepsi de çıldırmamıştı. (Bakınız # 1).
Colonun elektrikle ilgili herhangi bir sorunu yoktu. Çekiş aynıydı, kutu sadece güç tüketen PSU'ların sayısına bakılmaksızın ihtiyaç duyduğu şeyi kullandı. Ancak, bu kabloyu Dell kutumla satın aldıktan kısa bir süre sonra Dell, kabloları halka arzı satışa sunmayı bıraktı.
Bir sunucu önyüklendiğinde, her iki PSU da sistem kontrolü yapmak için tam güce başlar. Bu normal çalışma gücünü iki katına çıkarır. Şimdi bu güç bir meseledir, kabine gelen devreler çok özeldir. Sunucunuzu yeniden başlatmanız gerektiğinde bir kesiciye gitmenizi istemiyorlar.
Ayrıca, bazı ofis binaları yangın kodu nedeniyle bunu yapmanıza izin vermez. Bir prizden tüketilebilecek gücü ikiye katlıyorsunuz.
Kabine iki yedek güç devresi sunan bir colo, iki devrenin dengelenmesiyle ilgilenebilir.
Bu durumun, bir Y kablosuyla mı yoksa aynı PDU'ya takılı iki kabloyla yapılmış olmasına bakılmaksızın, çift PSU'lu sunucuları tek bir devreye bağlamaktan hoşlanmamasının nedeni bu olabilir.
Colo'da olmak ve uzunca bir süredir iş yapmak, bir hosting şirketinin buna izin vermemesinin en iyi üç sebebini size verebilirim.
Para, para ve para
Tek bir 15 veya 20 Amper devresinin size ne kadar pahalıya mal olacağını düşünün, hosting şirketleri yerine binmek için ikinci bir tane satın almayı tercih edersiniz ve bunun yerine iki defa büyük paralar alırsınız.
Burada hiç kimsenin fark etmediğini fark ettim ki, farklı güce çalışan iki adet 20 amper PDU var, daha sonra iki farklı sunucuya ay kablo fişi takıp ilk PDU'ya takın ve ardından iki güç kaynağına başka bir kablo fişi takın. sunucuları ve ikinci PDU'ya çalıştırın. Artık artıklık ve daha az güç kablosu karışıklık var.