Kritik boru çapını hesaplamak için öncelikle tesisatın 21 mbar ise basınç kaybı hesaplarını yapmanız, eğer 300 mbar ise hız hesaplarını yapmanız gerekiyor.
Hesapları yaptıktan sonra her bir daireye giden hatların basınç kayıplarını topladığımızda en büyük basınç kaybına sahip olan hat kritik hat ve bu hatta ait boru çapına da kritik çap deriz.300 mbar'da ise yine en yüksek hıza sahip hattın boru çapıdır.