ZS VSD vidalı blower, bakterilere yağsız hava sağlıyor
Az bakım gerektiren teknoloji ve entegre frekans inverteri, enerji tasarruflu ZS 55+ VSD ürününü kullanmaya karar verirken belirleyici faktör oldu.
Tesiste, birisi 15 yıldır hala çalıştırılmakta olan 2 ana atık alanından gelen sızıntı suyu arıtılıyor. Diğer atık alanı için İşletme Müdürü Christian Lüke şunları belirtiyor: "İki atık alanından biri çoktan kapandı. Ancak uzun bir süredir su sızmaya devam ediyor. Bu suyu, son temizleme aşamasına almadan önce ana atık su arıtma tesisinde arıtmamız gerekecek."
Atık ayrıştırılmasına rağmen bu çöplükte yığılan ev çöpleri, yıllar öncesinden kalmış ilaçlar, evde yağ değiştirme işlemlerinden kalan yarısı boş kaplar veya bitki kalıntılarını içeriyor. Lüke sözlerine şöyle devam ediyor: "En iyi ayrıştırma yöntemini uygulansa da uygulanmasa da bazı maddeler sonunda kendi yerini bulur."
Münster atık arıtma merkezinde bulunan sızıntı suyu arıtma tesisine giren bir ziyaretçinin yorumu, "Burası hiç kokmuyor" oldu.
1,2 bara kadar aşırı çalışma basıncı
Yağsız ZS vidalı blower serisi, yaklaşık 250'den 4600 m3/saatin hemen altına kadar olan debiler ve 1,2 bara kadar aşırı çalışma basınçları için tasarlanmıştır. Münster'deki makinelere kurulu entegre hız regülasyonu (değişken hızlı ünite, VSD), otomatik olarak mevcut hava gereksinimine göre tam ayarlama yapıyor. Eski blower'ların hızı, yalnızca harici frekans inverterleriyle düzenlenebiliyordu.
ZS 55+, 1680 m3/saate kadar debi üretebilir ve 0,3 ile 1,2 bar arasında basınç artışları için uygundur. Tankların üzerindeki köprülerden çamurlu kahverengi suyu görebilirsiniz. Sızıntı suyunun ilk olarak pompalandığı arıtma tankları, altı ila yedi metre derinliğindedir.
Münster, enerji tasarruflu bir proses olan yük yönü denitrifikasyon sürecinden yararlanıyor; bu işlem, anaerobik bakterilerin etkin olduğu ve oksijene ihtiyaç duymadığı tankların ilk beşinde gerçekleştiriliyor. Kanalizasyon suyu, yüksek debili olarak havalandırılmış nitrifikasyona doğru akar. Havalandırma için nominal basınç yaklaşık 0,86 bardır.
Rasch, "Yalnızca su sütununun basıncını telafi etmek için 0,6 ila 0,7 bar basınca ve havalandırma borularının membranlarını şişirmek için ilave 0,2 bar basınca ihtiyaç duyuyoruz," diye açıklıyor.
Atlas Copco ZS VSD vidalı blower sistemde de sürekli olarak çalışıyor; hava gereksinimi fazla olursa iki döner loblu blower'dan biri açılıyor. Üçüncü blower ise yedek olarak kullanılıyor ve ikinci eski cihazın yerine alternatif olarak çalıştırılabiliyor.
Değişken Hızlı Ünite'nin avantajları
Christian Lüke, üç eski döner piston blower'dan birinde maliyetli bir motor hasarı olduğunda doğrudan tahrikin ve entegre frekans dönüştürücünün, ZS 55+ VSD'yi edinmeye karar vermelerinde belirleyici faktör olduğunu belirtti.
Lüke, bu eski makinelerin motor ve dişli arasındaki v kayışı tahriki nedeniyle motor ve kompresör elemanının tek bir ünitede olduğu Atlas Copco vidalı blower'a göre daha fazla bakım gerektirdiğini belirtiyor. Değişken hızlı motor ve vidalı eleman, dişli muhafazasına flanşla doğrudan monte ediliyor.
Mühendis, şunlara vurgu yapıyor: "Bakteri, havalandırma olmadan en fazla yarım gün hayatta kalabilir. Bu yüzden, blower'ın çalışmasına kesin olarak güvenmemiz gerekiyor."
Yeni kompresör, kesintisiz yağsız basınçlı hava tedarik ederek bu gereksinimi karşılıyor.