Kısaltması FAQ olan Frequently Asked Questions, sıkça sorulan sorular anlamına gelir. En önemlilerini sizin için derledik ve cevapladık.
Burada cevaplanmayan bir sorunuz mu var?
FAQ içinde cevaplanamamış sorularınız olması halinde bizimle export( at )eco-schulte.de e-posta adresi aracılığıyla irtibata geçebilirsiniz.
SGL - plastikten alt rozetli standart yatak, geri çekme yaylı. EN 1906 uyarınca kullanıcı sınıfı 3 gereksinimlerini karşılar, yüksek bakım bilinci gerektiren kamusal binalar için uygundur. Okullar, kışlalar, stadyumlar vs. için uygun değildir. Yangın koruma kapıları gereksinimlerini karşılamaz.
OGL - entegre kamlı ve kaliteli kaymalı yataklı çelik altyapılı bina kaymalı yatak donanımı. Geri çekme yayı yoktur, EN 1906 uyarınca sınıf 4 gereksinimlerini karşılar, binalar için uygundur. Yangın ve duman koruma kapıları (9 mm) ekstra ücret karşılığında mevcuttur.
OKL - entegre kamlı ve geri çekme yaylı güçlendirilmiş paslanmaz çelik altyapılı (5 mm) bina bilyeli yatak donanımı. Binadaki en yüksek taleplerin karşılanması için eksenel ve radyal kuvvetlerin dengelenmesine yönelik bilyeli yatak, EN 1906 uyarınca sınıf 4 gereksinimlerini karşılar, yüksek kullanım sıklığına sahip kaliteli binalar için uygundur. Yangın ve duman koruma kapıları (9 mm) ekstra ücret karşılığında mevcuttur.
Panik pimi kilit ve kapı donanımına (kulp donanımı / panik çubuğu sistemi) bağlı olarak ortaya çıktığı için, genel olarak belirlenemez. Uygulamaya bağlı olarak uygun bir panik pimi uzunluğu önerilir.
Bunlar 18257 DIN standardından alınan tanımlardır ve hırsızlık için güvenlik sınıfını belirtirler.
D-110, D-115, D-116, D-120, D-190, D-330, D-335, D-410, D-415, D-490, D-510
Bunun birden fazla nedeni olabilir: M3 ayar vidaları (saplama vidaları) iyice sıkılmamıştır ya da dörtgen pim ile uyumsuzdur. Tespit vidaları iyice sıkılmamıştır. Uyarı: EN 1906 standardı uyarınca 6 mm`ye kadar boşluk olabilir!
Modeline göre (sıkıca perçinlenmiş ya da sabit döner) değişmekle birlikte her iki durumda da değişim için üreticiye gönderilmesi gerekebilir.
Pim uzunluğu her zaman kapı donanım türüne bağlı olarak belirlenmelidir. Bir OGL ROS donanımı, aynı kapı kalınlığında kullanılan bir OKL ya da OVR donanımından farklı bir pim uzunluğuna ihtiyaç duyar.
Kaplanmış yüzeylere sahip donanımlar, piyasada bulunan donanımlarla aynı garanti şartlarına sahiptir. Donanımlar amacına uygun bir şekilde kullanılmadığında, örn. alışveriş arabasıyla ya da elde anahtarlar varken vs. kullanıldığında, garanti çoğunlukla geçersiz olabiliyor.
Paslanmaz çelik ve eloksallı alüminyum yüzeyler, temizliği ve bakımı kolay, çok iyi ve dayanıklı yüzeylerdir.
Teknik olarak mümkün; basmalı anahtar üzerindeki röle aracılığıyla.
Dikkat: Bunun için sistemin kapanma işlemine müdahale edilmesi gerekir, bu da sistem DIBt uyarınca onayını kaybetmesine neden olur.
Özel durumlarda uzman onayı mümkündür.
Kapak montajı sırasında kırmızı düğmeye basılmıştır; sistemi tetikleyen budur. Kapağı çıkarın ve bakım düğmesini yeniden ayarlayın.
Kayar ayaktaki çubuk rulosu (sabit kanat) hasarlı olabilir ve bu yüzden kancanın yerinde durmasını engelleyebilir. Kayar ayağı değiştirin. Sipariş verirken DIN yön belirtimlerine dikkat edin.
ECO Newton TS-31/41 kapı kapayıcılarda en az 365mm.
ECO Newton TS-61/51 kapı kapayıcılarda en az 400mm.
Dikkat! Bu yalnız otomatik sabit kanat kilitleme mekanizması mevcut değilse geçerlidir. Aksi takdirde manivela için daha uzun bir somun, sürgülü ray içinse uyum profili sipariş edilmelidir (sistem 13 mm daha yükseğe monte edilmelidir).
- Manyetik ünitesi ya da sürgülü rayın kablo beslemesi arızalı olabilir. Tüm fiş kontaklarını kontrol edin.
- Tavan duman anahtarı ile hatalı elektrik bağlantısı, elektrik bağlantı şemasını kontrol edin, elektrik tesisatçısına test ettirin.
FKL-SR-BG aksesuar seti kullanıldığında teknik olarak mümkün. Sipariş verirken DIN yön belirtimlerine ve hangi kanadın sabitlenmesi gerektiği bilgisine dikkat edin.
Dikkat: Sistem EN 1158 uyarınca onayını kaybeder ve bu yüzden artık yangın ve duman koruma kapılarında kullanılamaz.
Menteşenin karşı tarafına montaj yapılması halinde, kapı kalınlığına bağlı olarak çok olumsuz açı ve kol boyutları ortaya çıkabilir.
1: Yanlış montaj boyutları kullanılmış olabilir - montaj plakasındaki ilk deliğin menteşeden 122 mm uzaklıkta bulunduğundan emin olun
2: Birinci hata nedeni söz konusu değilse özel bir manivela koluna ihtiyacınız olur (5 cm daha uzun manivela kolu); sürgülü rayın yeri ise uygun bir şekilde değiştirilmelidir!
Menteşe tarafı: Etkin kanat - FTS 63-R,
Menteşenin karşı tarafı: Sabit kanat TS 61 G ya da TS 41 ile SR-BG, etkin kanat pivot yatağı 31.
Ek olarak manüel tetik düğmesi belirleyin!
Menteşe tarafında sürgülü raylı TS (örn. TS 41), standart montajda ve başlık montajında: 180°
Menteşenin karşı tarafında sürgülü raylı TS, standart montajda ve başlık montajında: yakl. 140°, yiv geometrisi ile kapı kalınlığına ve menteşelerin konumuna bağlı olarak.
Menteşe tarafında kol mekanizmalı TS (örn. TS 50), normal montajda: 180°
Menteşenin karşı tarafında kol mekanizmalı TS, başlık montajında: yakl. 170°, yiv geometrisi ile kapı kalınlığına ve menteşelerin konumuna bağlı olarak.
Dikkat! Kapı kapayıcıları başlık montajı sırasında açılma kısıtlayıcı etkin değil!
Hayır, açılma kısıtlayıcı yer stoperi ile aynı etkiye sahip değildir; çünkü neredeyse bütün kuvvet sürgülü ray ve menteşeler üzerindedir. Sadece hafif iç kapılar için önerilir ve ağır kapılar, ITS ve döner kapı tertibatları için durdurma ya da aşırı yük koruması amaçlı kullanılmaz.
Bağlantı doğrudan duman algılama sisteminin kablo terminal bloğuna yapılır. Bunun için kapak çıkarılmalıdır (alt vida bağlantılarını sökün). Tahsis işlemi şöyle gerçekleşir:
Tavan dedektörleri 1-2-3, 1 = +24 V, 2 ve 3 arasındaki köprüyü kaldırın,
Manüel düğme (açıcı) 7-8, köprüyü kaldırın.
Açık tutma sistemleri ile tavan dedektörlerinin montaj talimatlarına dikkat edin. r.
1.- Montaj talimatlarında belirtilen montaj boyutlarına tamamen uyun.
2.- Kapı boyutuna uygulanan kapanma kuvvetini DIN tablosuna göre ayarlayın; ağır kapılarda ya da kalın somunlarda kapanma kuvveti uygun yükseklikte seçilmelidir.
3.- Kapanma hızını yakl. 5 - 7 saniye olarak belirleyin.
4.- Mandallama işlemini kapı çarpmadan güvenli bir şekilde kapanacak şekilde ayarlayın.
5.- Açılma kısıtlayıcıyı ve kapanma geciktiriciyi (isteğe bağlı, yalnız TS 61 için) yerel koşullara göre uyarlayın.
Kapanma kuvvetini artırın ya da kapı kapatıcıyı daha yüksek kapanma kuvvetine sahip olanıyla değiştirin.
Kapanma hızını ve mandallama işlemini, havanın zamanında çıkmasını ve böylece kapı üzerindeki karşı basıncı azaltmasını sağlayacak şekilde düşürün.
Yağmur, kar, sıcaklık dalgalanmaları ya da rüzgar yükleri gibi iklim koşullarına tabi oldukları dış kapılarda ITS Multi Genius kullanımını önermiyoruz. Bu konuda ECO hiçbir garanti vermez.
Her iki menteşede de kullanılan yatak teknolojisi aynıdır. Bu teknoloji patentli,
boşluksuz bilyeli yatak teknolojisidir. Bu yatak kapıya uygulanan kuvveti her zaman anında her iki menteşeye eşit olarak dağıtır ve böylece binada işlev güvenliğine ilişkin en yüksek talepleri karşılamış olur. OBX 20 menteşeler döküm ve kapalı menteşe rulosundan, OBX 18 menteşeler ise haddelenmiş menteşe rulosundan oluşur. Bu nedenle OBX 20 menteşelerde yük taşıma kapasitesi ve hırsızlığa karşı koruma (menteşe rulosu bükülerek) daha yüksektir.
Evet, profil çerçeveler için ECO OBP çerçeve vardır. Ancak burada, üreticiye ait OBP Band für Profilrahmen.
farklı profiller nedeniyle standart yiv geometrisi ve standart bağlama çözümleri bulunmadığına dikkat edilmelidir. Her profil için özel bir menteşe geliştirilmeli ve test edilmelidir. Rulo menteşelere ilişkin uygulama seçenekleri ve onaylar için lütfen ilgili profil çerçeve üreticisi ile irtibata geçin.
OBX 20/160 - maks. 300 kg kapı ağırlığına kadar
OBX 20/120 - maks. 200 kg kapı ağırlığına kadar
OBX 18/160 ve OBX 18/120 - maks. 160 kg kapı kanadı ağırlığına kadar.
Belirtilen kapı ağırlıklarının test koşullarında oluştuğuna dikkat edin. Kapıların sıkça çarpılması ve olağandışı kullanılması (örn. kışlalarda ya da okullarda), yük limitlerini sınırlayabilir.
3 boyutlu menteşelerin çerçeve kasaları ve parçaları
(piyasada VX çerçeve kasaları olarak da bilinir) standarttır (yükseklik = 84 mm). Bu nedenle ECO OBX menteşeler bütün 3 boyutlu çerçeve kasalarına uyar.
Yük taşıyıcı, kapı ve menteşe (kanat parçası) arasındaki bağlantının statik olarak
dengelenmesini sağlar. Tespit vidalarının yükünü hafifletir. Uygulama alanı ile kapı yapısı ve yüküne bağlı olarak, yük taşıyıcıların kullanılması önerilir. Bunun için de doğrudan kapı üreticisi ile irtibata geçebilirsiniz.
Farklı yüksekliğe ve rulo kalınlığına sahip menteşeler vardır. Ayrıca, her kapı yiv
türü ile uyumlu farklı menteşeler vardır (kör, yivli, çift yiv, yiv contası). Bu menteşelerden her biri, mutlaka uyulması gereken özel frezeleme boyutlarına sahiptir. Tüm frezeleme boyutları ECO`da mevcuttur; bunlara örn. ECO Dergi ya da www.eco-schulte.de internet adresi aracılığıyla ulaşabilirsiniz.
Hayır, genellikle 1 ila 2 yıl arasında bir geçiş dönemi vardır.
Hayır, kazanılmış haklar korunur.
Standartların kısmen de olsa herhangi bir şekilde çoğaltılması DIN Alman Standartlar Enstitüsü e.V., Berlin`in iznine tabidir.
Standartların satış hakkı sadece Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin
DIN Deutsches Institut für Normung e.V.`ye aittir.
ECO`da yönetim ve arşivleme ile standartlara ilişkin çalışma gruplarına katılım "Geliştirme" ve "Ürün Yönetimi" departmanlarında düzenlenir.
Yasal zorunluluğu varsa ve uyumlu hale getirilmişse, prensip olarak evet.
ECO örn. çubuk kulpu üretiyor ve bunu piyasaya sürüyorsa, bu ürünlerin EN 1125 uyarınca test edilmiş ve onaylanmış olması gerekir.
Bu, ürün standardının kendisinde ya da ilgili ülkenin inşaat düzenlemelerinde belirtilir.
DIN "Deutsches Institut für Normung - Alman Standartlar Enstitüsü"nün kısaltmasıdır ve sıkça yanlış olarak kullanılan
"Deutsche-Industrie-Norm - Alman Endüstri Standardı" ile karıştırılmamalıdır. EN ise "Europäische Norm (European Norm) - Avrupa Standardı"nın kısaltmasıdır.
Benimsenen her Avrupa standardı Almanya`da bir önsöz ile DIN-EN standardı olarak yayınlanır. Ulusal önsöz, standardın kullanıcısına ilgili standarda ilişkin ek bilgi kaynağı olarak hizmet eder ve eşdeğer Alman yetkili kurum tarafından oluşturulur. Örn. Almanya: DIN EN , Örn. Avusturya: ÖNORM EN, Örn. İsviçre: SN EN.
DIN (Deutsches Institut für Normung) = Alman Standartlar Enstitüsü
DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik) = Alman Yapı Teknolojisi Enstitüsü
IFT (Prüfinstitut Rosenheim) = Rosenheim Test Enstitüsü
MPA (Material Prüfungs Amt) = Malzeme Test Ofisi
TÜV (Technischer Überwachungs Verein) = Teknik Denetim Derneği
VDS (Verein Deutscher Sachverständiger) = Alman Teknik Uzmanlar Derneği
SKG (Niederländisches Prüfinstitut) = Hollanda Test Enstitüsü
PIV (Prüf Institut Velbert) = Velbert Test Enstitüsü
DIN CERTCO (DIN ve TÜV grubunun sertifikasyon ofisi)
CE işareti, ürünün Avrupa direktifleri/standartları ile uyumlu olduğunu gösterir
ve ürünün Avrupa pazarlanabilmesini sağlar. Gereksinim ve kanıtlara ilişkin ayrıntılı açıklamaları ilgili ürün standartlarında bulabilirsiniz.