Termostatik difüzörler
Değişken atışlı termostatik difüzör, ortamların hava ile ısıtılması ve soğutulması işlemleri sırasında, gerekli olan farklı atış karakteristiklerini otomatik olarak sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bilindiği üzere bir ortama üflenen hava, ortamdan sıcak ise yukarı doğru; ortamdan soğuk ise aşağı doğru hareket eder. Yoğunluk farklarının getirdiği bu durumdan dolayı, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinde sıcak havayı aşağıya doğru, soğuk havayı ise yatay veya (duruma göre) yataydan yukarı doğru açılandırarak ortama vermek gereklidir. Değişken atışlı termostatik difüzör, içindeki bir termal eleman vasıtası ile içinden geçen hava sıcaklığını hissederek, difüzör kanatlarının pozisyonunu değiştirmekte ve gelen hava 22 ûC?den soğuk ise yatay, 29 ûC?den sıcak ise düşey olarak havayı mahale vermektedir.
Kanat pozisyonlarını değiştirmek, normal olarak servomotorlarla veya difüzörün yanıbaşına çıkarak el ile ayarlanırdı. Bu yeni ürünlerle; el ile ayarlama, servomotor kullanma, kablolama ve elektrik bağlantılarının hiçbiri gerekmiyor. CDB tipi difüzörler, düz kanat profiline sahiptirler. Bu difüzörler, genellikle yüksekliği 5 m?ye kadar olan yerler için uygundurlar. Difüzör, taşıyıcı gövde görevini de gören çerçeve ile tahrik mekanizmasına bağlı olarak yukarı-aşağı hareket serbesti olan kanat bloğundan oluşmaktadır.
Bilgi: www.kesklima.com