İyonizasyon duman dedektörleri , çok küçük bir elektrik akımı üretmek için bir radyoizotop kullanır, bu da kesildiğinde alarmın çalmasına neden olur. Bu tür alarmlar , küçük akım dedektörden aktığı sürece alarmın çalmasını önlemek için metal-oksit-yarı iletken alan etkili transistör (MOSFET) kullanır.
Devrenin basit bir halsiz versiyonu, böyle bir şeye benzeyebilir.
9V pilin MOSFET'in Kaynak kontağına, dedektörün Kapıya ve Alarmın Drenaja bağlı olduğuna dikkat edin. Uzun bir akım var gibi o bu araçlar kapısı , akım akışı olmaz kaynağına için dren . Şey (duman) göre akım akışını kesintiye uğratırsa kapısı , akım akacaktır kaynağı için dren ve alarm çalacaktır.
Devreye normalde kapalı bir anahtar eklerseniz, böyle.
Anahtarın açılması, dedektörden akım akışının kaybını simüle ederek akımın kapıya akmasını önleyecektir . Bu da alarmın tetiklenmesine neden olur.
Dolayısıyla, iyonizasyon tipi bir duman dedektörü üzerindeki test düğmesine bastığınızda, devrelerin duman algılama yeteneğini test etmiyorsunuzdur. Bunun yerine, devrelerin MOSFET'in kapı kontağına akım akışı kaybına tepki verme yeteneğini test ediyorsunuz . Ayrıca pilin bitmediğinden ve gerekirse alarm çalması için yeterli meyve suyunun kaldığından emin olursunuz.