Birçok kişi, bir odayı elektrikle ısıtmanın, döşemenin altında sıcak bir zemin için bir ısıtma kablosu yerleştirebileceğine inanıyor. Ama burada, ısıtma teli çeşitlerinin varlığını hesaba katmalıyız. Ayrıca, bazı durumlarda bir ısıtma matı döşemek daha kolay ve daha ucuz olacaktır. Odanız için bir ısıtma devresi seçmek daha iyi olduğunu bulmak için, onların varyasyonlarına daha yakından bakalım.
Isıtmalı bir zeminin düzenlenmesi için teknik özelliklerde farklı olan birkaç kablo tipi vardır:
Güçlü ve tek iletkenli rezistif tel, tel veya folyolu kılıf ile korunan bir ısıtma çekirdeğinden oluşur. Sadece ilk tasarım bir ısıtma çekirdeğinden oluşur ve ikinci kablonun tasarımı iki ısıtma çekirdeğini içerir. Kablolar arasındaki ana fark, göbeğin üretimi için kullanılan malzemede yatmaktadır. Bunu yapmak için bakır, pirinç veya nikrom kullanabilir. Her metalin farklı bir elektrik direnci göstergesi vardır. Çoğu zaman üretimde nikrom kullanırlar. Kablo boyunca daha uygun bir ısı dağılımı seviyesi oluşturmanızı sağlar.
Dirençli kablo, tüm uzunluk boyunca düzgün ısı transferi ile karakterize edilir. Bu özellik ayrı bir bölümün aşırı ısınmasına yol açabilir. Örneğin, zeminin belirli bir kısmı, kapalı mobilyalar. Isıtma devresinin konumunu tasarlarken, bu tür yerlerde kablo miktarını azaltmak veya genel olarak onu buradan çıkarmak gerekir. Bu dezavantaj gelecekte mobilyaların başka bir yere taşınmasına izin vermeyecektir.
Hangi kablonun daha iyi seçildiğini anlamak için, direncinin yanı sıra, toplam uzunluğa ve zemine yerleştirilen devrenin ısıtma elemanları arasındaki izin verilen mesafeye dikkat edilmelidir. Bu parametreler, yüzeyin üniform ısınmasını sağlamaya yardımcı olacaktır:
Kablo seçerken dikkat etmeniz gereken bir diğer önemli parametre, ısıtma kablolarının sayısıdır.
Kurulum sırasında tek çekirdekli bir kablo türü, kablonun her iki ucunun da devreyi kapatmak için tek bir yerde birleşmesini gerektirir. Tasarım özelliği, termostata bağlı iki adet ısıtılmamış ucun varlığıdır. Tek çekirdekli kablo diğer türlere göre çeşitli avantajlara sahiptir:
Genel kurulum şeması aşağıdakilerden oluşmaktadır:
Belirli bir ısıtma elemanı tipinin tercih edilmesi durumunda, kamusal binalar veya konut dışı odalar için tek çekirdekli bir tel seçmenin daha iyi olacağı bilinmelidir. Evlerdeki uygun odalar mutfak, tuvalet, banyo veya koridor olabilir.
İki çekirdekli ısıtma elemanı tipi, telin ikinci ucunu takarken geri dönüş gerektirmez. Devrenin bir ucuna monte edilen bir kuplaj nedeniyle devre kapatılır. İki çekirdekli telin avantajları vardır:
Döngü bağlantı sırası aşağıdaki eylemlerden oluşur:
Avantajlarından dolayı, ikiz tel, örneğin bir yatak odası veya bir salon gibi oturma odalarını seçmek için daha iyidir.
İyi teknik özelliklerin kendi kendini düzenleyen bir kablosu vardır. Tasarımı ve çalışma prensibi öncüllerinden farklıdır. Tel, polimer matrisi ile temas halinde olan iki iletken telden oluşur. Özellikleri nedeniyle ısınmayı düzenleyen bu yarı iletken matristir. Gerçek şu ki, sıcaklığı arttırmak yarı iletkenin iletkenliğini düşürür, doğal olarak bu da termal gücü azaltır. Matrisin üstünde, bir ekran örgüsü bulunan iki yalıtım kabuğu ile korunur.
Açıklık için, kendinden regüleli bir ısıtma telinin çalışma prensibine daha yakından bakalım:
Kendinden regüleli ısıtma teli, muadillerine göre çok avantajlıdır:
Elektrikli ısıtıcının teknik özellikleri, telin herhangi bir odada kullanılmasına izin verir, zeminin tasarım özelliklerini ve mobilyaların yerini hesaba katmaz. Sıcak bir katın her bölümü istenen sıcaklığı koruyacaktır. Isıtıcının bir kısmı mobilya cihazının altında belirli bir sıcaklığa ulaşırsa, soğutmadan önce kapanır ve devrenin geri kalanı ısınmaya devam eder. Kendinden regüleli tel, kiremit altındaki elektrikli zemin için bir oturma odası seçmek daha iyidir.
Sadece olumsuz, yüksek maliyettir. Telin 1 m fiyatı 5 ila 10 $ arasında değişir.
Isıtma elektrikli paspas yerden ısıtma minimum maliyet ile düzenlemek için çok uygundur. Mat karbon ve kablodur. Bunlar arasında teknik özellikler, kurulum, üretim malzemeleri ve ısıtma prensibi farklıdır. Tek benzerlik onların düzenidir. Herhangi bir paspas bir rulo halinde yuvarlanmış bir parçaya benzemektedir.
Cihaza daha yakından bakarsanız, kablo paspasının bir yılan şeklinde bir takviye ağına bağlı aynı dirençli tek damarlı ısıtıcı olduğunu görebilirsiniz. Bu tür bir ısıtıcı kiremit için çok uygundur, çünkü tüm “kek” kalınlığı yaklaşık 30 mm'dir.
Isıtma paspası eski zemin kaplaması üzerine yuvarlanır. Asıl mesele, merdanenin sabitlenmesi filmin yapışkan desteğinden dolayı düzgün ve temiz olması gerektiğidir. Mate termostattan başlayarak odanın etrafında dönüyor. Köşebendeyken, sadece takviye örgü kesilir ve telin kendisi, kesik ağ ile birlikte, sağ açıda döndürülür. Daha sonra, termostatı takın, oluklu hortumlara tel yerleştirin ve matı tabana yapıştırın. Isıtıcı verimini, yapıştırıcı çözeltisi üzerindeki istif kiremitinin üstünde kontrol ettikten sonra.
Karbon paspas tasarımı, birbirine paralel bağlanan çubuk ısıtma elemanlarına sahiptir. Elektrik akımının etkisi altında bulunan özel malzeme lastikleri, bir termal enerji kaynağı olan kızılötesi radyasyonu yaymalarını sağlar.
Her çubuk bağımsız, birbirinden bağımsız çalışır. Bir eleman bozulursa, kızılötesi mat çalışmaya devam eder. Çubuklar, kendi kendini düzenleyen kablo prensibine göre ısıtmayı bağımsız olarak düzenlemeye eğilimlidir. Maksimum sıcaklığa erişildiğinde, çubuk aşırı derecede ısınmaya karşı enerji tasarrufu ve koruma sağlayan kilitlenir.
Kızılötesi hasır seramik karoların altına döşemek için seçim yapmak için daha iyidir. Bir kablo paspas gibi oda etrafında rulo rulo. Yansıtıcı bir kaplama ile sadece kızılötesi mat yalıtım üzerine serilir. Isınmanın bir yansımasını sağlayacaktır. Yapışkan bant veya yapıştırıcı ile yere yapıştırılırlar. Üstteki kiremit iki şekilde döşenebilir:
Genellikle fayanslar mutfak veya banyoda hemen yapıştırılır. Salonun şap yapması ve daha sonra karoları yapıştırması yaygındır.
Bir elektrikli film matından ısı yalıtımlı zemin aynı kızılötesi zemin olup, özelliklerde sadece biraz farklıdır. Bu malzemede, karbon çubuklar bir polimer filmde kapatılır. Aşırı ısınmaktan korkuyorlar, bu nedenle, rezistif kablolara sahip paspaslar gibi yerleştirmeleri, monte edilen mobilyaların altında imkansız.
Montaj prensibi diğer paspaslar için aynıdır, sadece film paspasının üstüne rüzgar geçirmez dokuma olmayan bir malzeme ile kaplanır. Bundan sonra, zemin döşemeye devam edin. Laminatın üstüne döşenmesi planlanıyorsa, alt tabaka ön camın yerini alabilir. Halı veya linolyum film mat altında kontrplak veya sunta ile örtün, ancak fayans üstüne serilemez. Bunun nedeni, yapışkan bileşimin filme yapışmamasıdır. Bazı mucitler, ısıtıcıyı su geçirmez bir alçıpan veya takviye şapı ile örtmeyi ve kiremitin üstünü döşemeyi başarmışlardır.
Isıtma elemanının tipine bakılmaksızın, güç şebekesine bağlanmak ve ayrıca bir RCD takmak için üç çekirdekli bir kablo kullanılır. Koruma sistemi ana voltaj dalgalanmalarından koruyacak ve zorunlu bir topraklama bağlantısı için üç damarlı bir kablo gereklidir.
Elektrikli zeminin sıcaklığı sensöre ve programlayıcıya bağlıdır. Bu cihazlar gerekli ısıtmayı ayarlar. Ancak, sıcak bir zemin için her ısıtma kablosunun sınırını aşmaması gereken en uygun sıcaklığa sahip olduğunu unutmamalıyız:
Elektrikli yerden ısıtmanın birçok yolu vardır. Her durumda, ısıtma elemanı seçimi, döşeme tipi, zemin tasarım özellikleri, kurulum karmaşıklığı ve diğer faktörler dikkate alınarak, ayrı ayrı yapılmalıdır.
Isıtma veya ısıtma, kablo - kablo döşemesinin ısıtmasının temelidir. Avantajları ve dezavantajları olan çeşitli kablo türleri vardır. Kablo sıcak tabanı nasıl yapılır, kablo seçerken ve kapasitesini hesaplarken nelere dikkat edilmelidir?
Yerden ısıtma, ana için değil, evin veya apartmanın ikincil ısıtması için hizmet etmelidir.
Yerden ısıtma için ısıtma kablosu dirençli ve kendi kendini düzenler.
Dirençli kablo, folyolu kılıf içine yerleştirilmiş bir veya iki çekirdekten oluşur. Çalışma prensibi, akımın dirençli bir malzemeden geçmesi, ısının serbest kalması ve direnç ne kadar fazla olursa, telin ısınması gerçeğine dayanır. Damarlar için malzeme kullanıldığından
Bütün bu metaller, kablonun ısı yayılımını etkileyen farklı dirençlere sahiptir.
Kablonun tüm uzunluk boyunca aynı sıcaklığa sahip olması nedeniyle, bazı bölümlerin örneğin mobilya altında daha az ısıtılması gerekiyorsa zeminin ısıtılmasını düzenlemek zordur. Bunun için, tasarım aşamasında, bobinleri daha büyük veya daha düşük bir mesafeye yerleştirmek gerekli olacaktır ve daha sonra, ısıtma elemanlarının düzenini değiştirmek mümkün olmayacaktır. Kablo talimatları, dönüşleri arasında izin verilen mesafeyi gösterir. Çoğu üretici, dönüşler arasında 12 cm bırakılmasını önermektedir.
Tek damarlı kablo, kapalı bir devre olacak şekilde, yani ikinci uç yerleştirildiğinde, aynı zamanda termostata da gönderilir.
İki çekirdekli bir kablo, biri ısı yayan iki telden oluşur ve ikincisi sadece akım iletmek için kullanılır. Devre özel bir uç ile kapatılmıştır, bu nedenle ikinci ucu termostata bağlamaya gerek yoktur. İki çekirdekli bir kablo ek bir yalıtım katmanı ile kaplanır ve bu nedenle daha güvenlidir.
Dirençli kablolar, daha esnek oldukları için karmaşık şekildeki odalarda yerden ısıtma için daha uygundur. Dirençli kabloların aygıtı şekilde gösterilmiştir.
Kendinden regüleli bir ısıtma kablosu, bir polimer yarıiletken malzemenin bir matrisi ile temas halinde olan iki çekirdekten oluşur. Matris, aralarında koruyucu örtü bulunan iki yalıtım mermisine yerleştirilir. Bu matris, polimerin termal genleşmesinden dolayı sıcaklığı kontrol eder. Sıcaklık azaldığında, matris sıkıştırılır, sonuç olarak, tellerdeki akım artar, ayrıca ısı tahliyesi de artar. Sıcaklık yükseldiğinde, matris genişler, akım ve ısıtma azalır.
Kendi kendini düzenleyen tellerin avantajları.
Kendinden regüleli kablo zeminin ısınması dirençli olmaktan daha pahalıdır, bu yüzden kullanımı küçük alanlarda haklıdır. Bu tip karo altında yerden ısıtma için tavsiye edilir.
Kablo yerden ısıtma döşemeden önce, iletkenin direncini ve kablonun yalıtımını kontrol etmek gerekir. Çekirdeğin direnci pasaporta karşılık gelmeli veya% 10'dan fazla olmamalıdır.
Dirençli kablo doğrudan ağa bağlanamaz, bağlamak için termostat (termostat) gerekir. Bununla birlikte gerekli sıcaklığı ayarlayın. Bir termostat olmadan, iletken üzerindeki yük çok büyük olacaktır, bundan dolayı servis ömrü azalacaktır.
Kabloyu olası dalgalanmalardan korumak için bir sıcaklık sensörü ve devre kesiciler de gereklidir.
Kablo çeşitli yapılardan uzak bir yere monte edilmelidir: metalden - 5 cm, ahşaptan - 3 cm - Diğer ısı kaynaklarından 20 cm mesafeye dikkat edilmelidir.
Bağlantı için özel terminaller kullanılır. Isıtma kablosunun bükülmesi yasaktır.
Termostat ilk önce kurulur. Zeminden en az 30 cm ve daha sık anahtarın seviyesinde yerleştirilmiştir - bu yüzden kullanmaları daha uygundur. Bir flip-flop için olduğu gibi, duvarda bir girinti yapılır. İçinde kablolama kutusunu kurmanız ve bağlanmadığınız sürece gücü açmanız gerekir.
Zemine kadar, 2 veya 3 boru veya oluklu bir hortumun yerleştirildiği bir kanal yerleştirilir. Sıcaklık sensöründen kablolar olacak ve telleri sıcak yerden bağlayacaklar. Bir veya iki oluklu boru, zemine yakın duvardan dışarı çıkmalı, ısıtılmış zemin için ısıtma kablosunun bağlantı tellerine sahip olacaktır. Bir yerden başka bir gofroshlang tutulur, sıcaklık sensöründen gelen tel içine yerleştirilir. Böyle bir şema, bir arıza durumunda sıcaklık sensörünün kolaylıkla değiştirilebilmesi için uygundur.
Sıcak bir zemin için, tabanı iyi hazırlamak önemlidir. Gerekirse pürüzsüz olmalı, beton bir şap kullanın. Eşit temel, ısı yalıtımlı bir zeminin düzgün bir şekilde ısıtılmasını ve sabit çalışmasını sağlar.
Eğer zeminde eski bir zemin varsa, sökülmeli veya gerekirse şapala çıkarılmalı, gerekirse tamir edilmeli veya sökülmeli ve tekrar dökülmelidir.
Hazırlanan bazda ısıya dayanıklı (100 dereceye kadar dayanabilen) bir ısı yalıtımı tabakası serilir. Odanın çevresine yerleştirilmiş bir bant ve zeminin tüm yüzeyi üzerinde bir yalıtım malzemesi tabakasından oluşur. Bir apartman dairesinde bir kat için, 2 cm kalınlığında bir tabaka yeterlidir, Isı yalıtımı% 30'a kadar ısı tasarrufu sağlar.
Haddelenmiş veya plaka malzemelerini seçebilirsiniz, ancak paspasları birbirine sıkıca yatırmak önemlidir, çünkü ısı boşluklardan ayrılacaktır. Daha iyi metalize, yapışkan bant ile eklem yapıştırıcı. Isı yalıtkan, tutkal, çift taraflı bant ile zemine yapıştırılır veya bir zımba ile tutturulur. Mutfak ve banyo gibi ıslak alanlarda, yalıtımın üstüne yerleştirilmiş su yalıtımına da ihtiyacınız olacaktır.
Kablo sıcak zemini ince bir çimento kumu şapına veya bağlantı elemanları ile özel bir montaj bandına döşenmiştir. Tabak içine yerleştirilirse, lameller yalıtıma bağlanır.
Kablo, şemada gösterilen çeşitli şekillerde döşenebilir. Genellikle "yılan" yöntemini seçin.
Kabloyu döşedikten sonra, performansını ölçün, çünkü bu ölçüyü bir test cihazıyla direncin. Pasaporta karşılık gelirse veya% 10'dan fazla farklılık göstermezse, kablo ile her şey yolundadır ve bitirme dolgusuna gidebilirsiniz.
Finisaj, ılık bir zemin döşendikten ve tüm termal sensörleri sabitledikten sonra yapılır. 5-6 cm kalınlığındadır ve 3-4 hafta boyunca donar. Bu sıcak yerden sonra kullanılabilir.
Sıcak tabanın metrekare başına gereken güç, tek ısıtma veya yardımcı olmanın yanı sıra iklim ve odanın amacına da bağlıdır. Yaklaşık değerler tabloda verilmiştir.
Bir evde elektrikli ısıtma yapmaya karar veren herkes, bir gün ısıtılmış bir zemine ait kablo seçiminin özellikleriyle ilgili bir çok soruyu soracaktır.
Elektrikli yerden ısıtma modern bir konut ısıtma sistemidir. Bu yapı zeminin altına ya da beton şap katmanları ile özel regülatörler arasına yerleştirilmiş ısıtma paspaslarından oluşmaktadır.
Şemanın avantajları şunlardır:
Elektrikli ısıtmanın dezavantajları şunlardır:
Bununla birlikte, rasyonel çizim ve doğru kurulum ile, tüm bu eksiklikler kendi başlarına ortadan kaldırılır, böylece bu sistem tüketiciler arasında giderek daha popüler hale gelmektedir.
Elektrikli yerden ısıtmanın ana aktif elemanı bir ısıtma kablosudur. Tüm ısıtma mekanizmasının çalışmasının etkinliği, kalitesine ve özelliklerine bağlı olduğundan, bu amaç için ısıtma kablosu dikkatli ve sorumlu bir şekilde seçilmelidir.
Son seçimi yapmadan önce, her türlü ısıtma kablosuyla kendinizi tanımanız gerekir. Aşağıdaki türleri vardır.
Uzunluk boyunca aynı sıcaklığı oluşturur ve türlere ayrılır:
Bu kablonun temeli, yarı iletkenin polimer matriksi ile temas halinde olan ve etraftaki sıcaklığın sıcaklığına bağlı olarak ısıtma sistemini düzenleyen iki iletken teldir. Matris iki tabaka halinde izole edilir ve tabakalar arasında bulunan bir ekran örgüsü ile korunur. Kendinden regüleli bir telin avantajları aşağıdaki gibidir:
Isıtmalı zeminin montajını daha basit ve kullanışlı hale getirmek ve aynı zamanda mali harcamaları en aza indirgemek için özel ısıtma elektrikli paspas kullanılması tavsiye edilir. Sırayla, bunlar ayrılır:
Her bir görüşe daha yakından bakalım:
Tek fark, karbon çubukların ek olarak bir polimer film tarafından korunmasıdır.
Isıtma kablolarının tipi ne olursa olsun, bir dizi temel göstergeyle karakterize edilir:
Kablo malzemesinin direncine bağlı olduğu unutulmamalıdır.
Elektrik zemini döşemek aşağıdaki algoritmaya göre yapılır:
Isıtılmış yüzey, odanın toplam alanının% 50 ila 80'ini işgal etmelidir, aksi takdirde ısıtılmış zeminlerin kullanılması pratik değildir.
Son değişkeni, yani kablo uzunluğunu hesaplamak için, yerleşik hesap makinelerini şantiyelerde kullanmak daha iyidir. Gerekli sayıda ısıtma paspası belirlenmesinde formüller gerekli değildir. Kaldırım alanını bilmek yeterli.
Kabloyu uygun aletler kullanarak kendiniz kesebilirsiniz.
Elektrikli yerden ısıtma sistemi çalışmayı durdurduysa, arıza nedenini bulmak gerekir. Kural olarak üç tane var:
Teşhis için bir tornavida göstergesine veya bir multimetere ihtiyacınız vardır. Bu cihazların yardımıyla, gerilim fazlarının varlığı belirlenir, direnç dalgalanmaları ölçülür ve kablo kırılmaları tespit edilir. Güç kaynağı yoksa, bir uzmana başvurun. Kırılma durumunda regülatörün değiştirilmesi tavsiye edilir. Tel kırılırsa, kendiniz tamir edilebilir. Kırılmış bir kabloyu onarmak için kullanılan teknoloji şöyledir:
Sıcak bir elektrikli zeminin en popüler 5 markasını temsil eden bir liste derlendi:
Elektrikli yerden ısıtma sadece ek bir ısı kaynağı değil, ana ısıtma tipi olarak kullanılabilir. Nispeten ekonomik, kurulumu oldukça basit. Ancak, kurulumuna başlamadan önce, sıcak bir zemin için hangi kabloyu seçmenin daha iyi olduğunu bulmalısınız. Tüm sistemin etkinliği genellikle buna bağlıdır.
Ürünler aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:
Tek damarlı kablo ile iki damarlı kablo arasındaki ana fark, birincinin ucunun termostata geri gönderilmesi gerektiğidir.
Daha fazla özellik var. Örneğin, dirençli tek çekirdekli veya iki çekirdekli bir ısıtma elemanı, karmaşık yapıdaki odalarda kullanılmasına izin veren iyi bir güce ve sünekliğe sahiptir. Kendinden regüleli tel için daha pahalı, güçlü ve daha ekonomik olarak kabul edilir. Ayrıca, çok güvenilir ve uzun bir zaman sürecek.
Doğru seçimi yapmak için aşağıdaki koşulları göz önünde bulundurmalısınız:
Gördüğünüz gibi, kablo seçimi göz ardı edilemeyecek kadar çok sayıda nüans ile birlikte geliyor. Aksi takdirde, sıcak bir katın yeterli çalışmasını sağlamak zor olacaktır.
Eğer devlet standartlarına güveniyorsanız, bir ısıtma kablosu için bu tür genel gereksinimleri unutmamak önemlidir:
Yerden ısıtma için ısıtma kablosunun montajı, üreticinin talimatlarına tam uygun olarak yapılmalıdır.
Çoğu zaman ısıtma teli "yılan" şemasına göre döşenir. Bu durumda, aşağıdaki koşullara uymanız gerekir:
Bu nedenle, ısıtma kablosunun montajı birkaç aşamadan oluşur:
Adım adım kablo yerden ısıtma teknolojisi
Bu, yerden ısıtma için ısıtma kablosunun seçim ve kurulumunun tüm özellikleridir. Her durumda, işten önce stilin tüm nüanslarını dikkate almanız gerekir. Son olarak, kurulumun videosu detaylı yorumlarla birlikte:
Bir apartman dairesinde veya özel bir evde sıcak bir zemin oluşturmanın birçok yolu vardır, ancak bir ısıtma kablosu kullanmak en basit ve en ucuz seçenek olduğundan, bu büyük talep görmektedir.
Elektrik kablosu yerden ısıtma
Isıtma kablosu, elektrik akımının geçtiği bir bakır teldir. Operasyonel özellikleri arttırmak için özel bir fiber sarım ve ısıya dayanıklı polivinil etilen içine yerleştirilir. Bu tasarım sayesinde kullanımının güvenliği sağlanmaktadır. Telden geçen bir elektrik akımı, yüzeyin ısındığı termal enerjiyi yayar.
Cihaz ısıtma kablosu
Beton kuplörün elektrik kabloları farklı kapasitelere sahiptir: 15 ila 40 W / m, 90 ° C'ye kadar ısınabilirler. Galvanizli çelik veya bakır iletken olarak çalışır. Herhangi bir kablo 220 V voltaj ile geleneksel bir elektrik ağı için tasarlanmıştır.
Kuplörün altındaki ısıtma kablolarının sınıflandırılması için iki kriter vardır:
Tek dirençli kablo
Dirençli ısıtma kablosu
Sıcak bir zemin için dirençli tipte bir elektrik teli, bir yalıtım kılıfına yerleştirilmiş bir veya iki iletkene sahiptir ve her iki ucunda da elektrik şebekesine bağlandıkları monte edilmiş kaplinler bulunmaktadır. Bir kuplör için tek bir çekirdek tel kullanıldığında, kapalı bir devre sağlanması gerekir. Bu, kablonun zemine her iki ucu da kablo kutusuna dahil olacak şekilde yerleştirilmesi gerektiği anlamına gelir.
İki çekirdekli bir tel kullanıldığında, ikinci iletkenin varlığı akım devresinin kapalı olmasını sağlar, bu nedenle kutuya sadece bir uç yerleştirilir ve ikinci uç bir fiş ile donatılmıştır.
İki çekirdekli kablo daha karmaşık bir yapıya sahiptir:
Yerden ısıtma için iki çekirdekli ısıtma kablosu
Tek çekirdekli bir kablonun önemli bir avantajı vardır - fiyat ve bir ikiz% 20 daha fazla maliyet. İki çekirdekli kravatın altında yatıyordu - ikinci ucu kutuya geri dönmek zorunda kalmadan, herhangi bir uygun yöntemi kullanabilirsiniz.
Tek ve İkiz Kablo
Şebekeye bağlandığında dirençli tel sürekli olarak ısı üretir - bu ana dezavantajıdır. Çünkü, ısı enerjisi çıkışı engelleyecek olursa, telin aşırı ısınmasına katkıda bulunacak ve kısa devre olacaktır. Bu telleri mobilya yerleştirmeyi planladığınız yerlere koyamazsınız.
Sıcak bir zemin için korumalı veya kendi kendini düzenleyen kablo, içinde iki iletken bulunan ve aralarında gerekli termal enerjiyi yayan bir polimer tabakası olan bir matristir. Bu kablonun özel bir özelliği, polimerin direnci nedeniyle ısıyı düzenlemesidir. Sıcaklık arttıkça direnç artar, bu da mevcut mukavemette bir azalmaya yol açar ve sonuç olarak salınan ısı miktarı azalır.
Korumalı telin bileşimi:
Korumalı ısıtma kablosu tasarımı
Aşırı ısınmayı kontrol etme kabiliyetine rağmen, böyle bir kablonun da mobilyaların altına serilmemesi tavsiye edilmez, çünkü bu elektrik tüketimini artıracak, ancak gerekli etkiyi sağlayamayacaktır - kabini ısıtmak anlamsızdır.
Isıtma matının kesilmesi ve bükülmesi yöntemleri
Isıtmalı zeminin ısıtma kablosu kullanılarak basitleştirilmesi için özel paspaslar geliştirilmiştir. Isıtma elemanlarının sabitlendiği bir ızgara tabanından oluşurlar.
Bu tasarımın en büyük avantajı, beton bir şap yapılmamasının mümkün olması ve son katın üst üste derhal döşenmesine izin verilmesidir (çoğu zaman karolar kullanılır).
Paspasların montajı çok kolaydır, çünkü yönünü değiştirmek kolaydır, mobilyaların yerini atlayarak herhangi bir sıraya yerleştirilebilir. Çoğu zaman, dirençli iki çekirdekli kablo paspaslara yerleştirilir.
Yerden ısıtma ve ithal için elektrik kablolarının hem yerli üreticileri Rus pazarında temsil edilmektedir.
Elektrikli bir yerden ısıtma için, rezistans elemanının yanmasına yol açacak boşluklarda hava olabileceğinden, çekiş tabanının mükemmel düz bir yüzeyinin sağlanması gereklidir. Alt zemin için 3 ila 5 cm arasında ince bir şap tavsiye edilir.
Elektrik kablosunun döşemeye montaj şeması
Sonraki ısı yalıtımıdır. Malzemenin kalınlığı en az 2 cm olmalıdır, ancak birinci katta bir daire ise, daha kalın olanı seçmek daha iyidir. Bir malzeme seçerken, ısı direncine dikkat etmelisiniz - 100 oC'ye kadar ısınmaya dayanmalıdır. Folyo kaplı bir malzemeyi kullanmamanız daha iyidir - folyo sürekli yüksek sıcaklıkların etkisi altında hızla bozulur. Bir alternatif, metalize bir kaplamadır - ısıyı yansıtır ve yukarı doğru yönlendirir.
Hem haddelenmiş ısıtıcılar hem de plakalar kullanılır. Bir şart - çatlakların bal tuvallerine izin veremezsiniz. Banyoda veya mutfakta ısıtmalı zemin varsa, su yalıtım malzemeleri kullanılmalıdır. İstenmeyen nemin girmesini önlerler.
En çok kullanılan kalın plastik film. Bir sonraki aşamada ısıtma elemanlarının kurulması. Kablo için bağlantı elemanları bulunan özel bir montaj bandı üzerinde yapılabilir. Hücreleri 1.5 cm'yi aşmayan güçlendirici ağ ile değiştirebilirsiniz.
Elektrikli bir telle ısıtılmış bir zeminin kurulum aşamaları
Bir sonraki aşama şap. Yüksek sıcaklıklara dayanabilecek malzemeler kullanabilirsiniz. Bu, polimerlerin eklenmesiyle veya yer ısıtması için hazır kuru karışımlarla birlikte bir beton bileşimdir. Bağlayıcıyı dökmeden önce, ısıtma sisteminin çalışabilirliğini kontrol etmek gerekir. Doğrulama, maksimum direnci ölçen bir test cihazı kullanılarak gerçekleşir. Tel pasaportunda belirtilen verilerin% 10'u dahilindeki sapmalara izin verilir.
Isıtmalı zeminin elektrik ve daha rasyonel çalışması için bir termostat kullanın. Isıtma elemanlarını döşemeden önce monte edilmelidir. Yerden en az 30 cm mesafede, uygun bir yere monte edilmiş olup, duvarın içine yerleştirilebilmesi için bir niş oluşturulmalı ve strobe, oluğun veya borunun yerleştirildiği zeminin altına tutturulmalıdır. Oluk, zeminin tabanı boyunca 0,5-1 m daha geçmelidir, ısıtma elemanlarından gelen bağlantı telleri buna yerleştirilir.
Termostatı kurmak için uygun yer
Birkaç kablo döşeme seçeneği vardır:
Isıtma kablolarının döşenmesi için seçenekler
Özellikle dirençli elemanlar kullanılıyorsa salyangoz düzeni daha az popülerdir. Dönüşler arasındaki boşluk, 1 m2 başına gerekli güce bağlı olarak bağımsız olarak seçilir. Minimum izin verilen mesafe 5 cm, maksimum 30 cm'dir.
1 m 2 için gerekli tel miktarını nasıl hesaplayabilirim?
Isıtma kablosu güç hesaplama tablosu
Şimdi kablonun uzunluğunu hesaplayabilirsiniz. Örneğin, kapsama alanı 10m 2'dir, 1m2 başına 140 W gücü düzenlemek gereklidir. Yerden ısıtma için 16 watt kapasiteli bir ısıtma kablosu bulunmaktadır. Maksimum tüketimi hesaplıyoruz: 140 * 10 = 1400 watt. Kablo uzunluğunu belirliyoruz: 1400/16 = 87,5 m Şimdi, bu kabloyu olabildiğince yakın tutacak bir dizi bobin veya bölüm seçmemiz gerekiyor, çünkü sıcak bir zemin için ısıtma kablosunu kısaltmak çok problemli.
Isıtma kablosunun nasıl kısaltılacağı sorusu, ölçüm cihazının yanlış hesaplanması durumunda ortaya çıkabilir ve fazlalığı koyabilecek yer yoktur (dönüşler arasındaki minimum izin verilen mesafenin 5 cm olduğunu unutmayın). Tel, birkaç bölüme sahip bobinlerde satılmaktadır. Kaplinler, bölümdeki kablo uçlarına monte edilmiştir. Her bölümün içinde belirli bir direnç oluşur. Kabloyu kendiniz kestiyseniz, denge bozulur: direnç azalacak, akım artacaktır.
Isıtma kablosunun bilgi şeması
Sonuç olarak, kablo basitçe yanar, böylece tüm görüntüleri yere harcamalısınız. Ama yine de, böyle bir ihtiyaç ortaya çıktıysa, budama bir profesyonele emanet etmek daha iyidir. Kompanzasyon için akım sınırlayıcı direncin ne kadar direnç kaybettiğini ve ayarlanacağını belirler.