İlgisiz sorunlarpompa ile ilgili sorunlar olarak yanlış teşhis edilebilir. Tek semptom bir monte varsaradyatörler , ısınır ısıtmalıkazanda su vetank var sağlamak kalmamasıdır eğer . Su soğuk ise ,termostat veyaısıtma elemanları başarısız olabilir veyayakıt kaynağı kesintiye olabilirdi . Birçok pompatermostat küçük bir tel tarafından aktive ve güç kaynağı gibi bir ağır , 120 voltluk tel kullanıyoruz onlara bir röle var; röle çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için bir multimetre kullanın . Elektriksirkülasyon pompası olup olmadığını kontrol edin . Bu faaliyetpompasından gelen gürültü var sadece eğer kontrolilk bileşeni olmalıdır.
Gürültü Pompa
Sirkülasyon pompaları operasyonda bütün ama sessiz olmalı . Bir gevezelik gürültüen sık nedenipompa yuvasının içinde sıkışıp havadır ; Pompayı kanamayaüreticinin talimatlarını izleyin . Kanama sonrası ,gürültü devam , ederse ,sorun mekaniktir . Aşınmış bir yataken sık nedenidir , ancak paramparça çarklar - Bazen damarlar denir - bilinmeyen değildir . Ileri tanı yer alabilir öncepompa çıkarılması gerekir
Pompası Sökme
Pompalar nadiren sabit kablolu vardır . ; yerine , onlar bir prize takılı bir kablo ile güçlendiriliyor. Güçpompa mevcut değildir sağlamak içinkablosunu prizden çekin . " Off" içinkombiyi ve bir koruma olarak en düşük konumatermostat taşıyın . Su sistemini boşaltın ; Boşaltma tapasını bulmak vesuyu boşaltın. Sistemden bazı kaçak beklenen hala çünkü , bir kap veyapompanın altında bazı eski havlu yerleştirin . Biri değilsepompaboruları tutunfındık Saat yönünün tersine döndürmek için , düzgün büyüklükte anahtarı varsa , ya da ayarlanabilir bir hilal anahtarı kullanın . Kuvvetborulara transfer değil böylece serbest ellepompayı destekleyin .
Tanı
Sarsılmasınıkaldırıldı pompası. Eğer içeride bir tıkırtı duyarsanız , bu bir yatak ya aşınmış veyapervane hasar olduğunu doğrular . Yedek onarım daha her zaman daha ucuzdur. Pompalar Tesisatçılar ' tüccar ve çoğu ev geliştirme depo mevcuttur . Yerine tam olarakaynı borusu- boru boyutları vardır , vemontaj aparatı tespitler maç emin olun . Hiçbir tehdidi duyuluyorsa ,arıza teşhis için bir tesisatçı bir tedarikçiyardım masası isteyin .
Gönderen:http://tr.98905.com/home-repair-maintenance/plumbing/1017076707.html