kesintisiz güç kaynağı
Kesintisiz güç kaynağı
Kesintisiz güç kaynağı, bilgisayarlar, telekomünikasyon ekipmanı vb. İçin güç sağlayan bir elektrik birimidir. Yalnızca acil durum güç yedeklemesi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kullanılan cihazları da korur.
UPS sisteminin gerekli olduğunun kanıtlanmasının nedeni, şebeke elektriğinin bir şekilde güvenilmez olabilmesidir. Giriş güç kaynağı periyodik olarak arızalanabilir ve bu da iletişim kesintisine ve veri kaybına neden olabilir. Ayrıca voltaj yükselmesi, voltaj düşüşü, gürültü, harmonik bozulma gibi sorunlar da şebeke gücünün kalitesini etkiler. Cihaz güvenliğini korumak ve çalışma verimliliğini sağlamak için kesintisiz bir güç kaynağı güvenilir bir güvence olabilir.
Kesintisiz Güç Kaynağı Nasıl Çalışır?
Yaygın bir acil durum güç sistemi veya yedek jeneratörden farklı olarak, kesintisiz bir güç kaynağı, pillerde depolanan enerjiyi kullanarak giriş gücü kesintilerine karşı neredeyse anlık koruma sağlayabilir.
Bir UPS sisteminin dört ana işlevsel bileşeni aküler, evirici, doğrultucu ve statik baypas anahtarıdır. Akü, UPS gücünün kalbidir, ancak aynı zamanda UPS arızasının ana kaynağı da olabilir. Bir UPS doğrultucu iki önemli rolü yerine getirir: giriş şebeke gücünü AC'den (Alternatif Akım) DC'ye (Doğru Akım) dönüştürmek ve DC gücü eviriciye yönlendirilirken aküleri yeniden şarj etmek. Ardından evirici, yükte kullanım için redresörden (veya pillerden) gelen DC gücünü tekrar AC gücüne dönüştürür. Statik baypas anahtarı, şebeke AC gücünün UPS bileşenlerini atlayarak doğrudan UPS'ten yüke akmasına izin verir ve UPS arızası durumunda hayati bir savunma hattı sağlar.
Ana Kesintisiz Güç Kaynağı Türleri Nelerdir?
- Yedek UPS sistemi, aşırı gerilim koruması ve akü yedeği sağlayan yalnızca en temel özellikleri sunar. Dolayısıyla güç kaynağı kalitesi yeterince iyi değildir ve maliyeti çok daha düşüktür. Şebeke gücü kesildiğinde veya kötü performans gösterdiğinde, invertör ve pil, 10 ms'den daha kısa aktarım süresi içinde yüke sürekli güç beslemesi sağlamak için devreye girer. Bekleme UPS, yalnızca 2kVA'dan düşük düşük güç değerleriyle kullanılabilir ve kişisel bilgisayarlar gibi voltaj değişimlerine duyarlı olmayan cihazlara güç sağlamak için uygundur.
Hat etkileşimli UPS, temelde yedek UPS ile aynı şekilde çalışır. Pil yedeklemesi için kullanmak ayrıca 10 ms'den daha kısa bir aktarım süresi gerektirir. Ancak, UPS işlevlerinden biri başarısız olursa yükün bypass AC girişine aktarılabileceği bir baypas modu eklenerek güç kaynağı kalitesi daha iyi olabilir. Bu nedenle maliyeti nispeten yüksektir. Hat etkileşimli UPS, 6 kVA'dan düşük düşük güç değerleriyle kullanılabilir ve ev ve ofis uygulamaları için uygundur.
Online UPS, şebeke giriş gücünün durumuna bakılmaksızın kesintisiz, saf, yüksek kaliteli güç kaynağı sağlar. Yedek UPS ve hat etkileşimli UPS ile karşılaştırıldığında, şebeke beslemesindeki neredeyse tüm güvenilmez sorunları çözebilir ve aküler her zaman invertere bağlı olduğundan yüke transfer süresi olmadan yedek güç kaynağı sunar. Dolayısıyla maliyeti üçün en yükseğidir. Çevrimiçi UPS, 1kVA'dan daha yüksek güç değerleriyle kullanılabilir ve yüksek güç kaynağı gereksinimlerine sahip ve genellikle veri merkezlerinde uygulanan cihazlar için daha uygundur.
Kesintisiz Güç Kaynağı Alırken Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Yukarıda belirtilen üç yaygın UPS güç kaynağı tasarımının yanı sıra, satın alma sırasında aşağıdaki hususların da dikkate alınması gerekir.
Voltaj ölçümü. UPS voltaj değeri, tipik olarak 300 VA ile 5000 kVA arasında değişen, desteklemek üzere tasarlanmış maksimum yüktür. Gerekli toplam yükün 1,2 katı voltaj değerine sahip UPS satın almanız önerilir.
Performans İzleme. UPS performans izleme, performansın bozulması veya aşırı ısınan pil gibi uyarı işaretlerini sürekli olarak izler ve ciddi arızaların önlenebileceği potansiyel sorunlar ortaya çıktığında gerçek zamanlı bildirimler gönderir.
Mevcut Bağlantılar. Ev kullanımı için UPS aküleri tipik olarak 5-8 çıkış sunar. Bazıları güç kaynağı yedeklemesi için ve bazıları cihaz koruması için kullanılır. Bazı UPS'ler, Ethernet ve koaksiyel bağlantılar için veri merkezlerinde kullanılabilir.
Biçim faktörleri. İki ana form faktörü kule / bağlantısız ve rafa monte tiptir. Tower tipi daha küçüktür ve öncelikle basit ev / ofis kurulumları içindir. Rafa monte edilenler daha büyüktür ve çoğunlukla daha karmaşık ticari işlemler için kullanılır.
Batarya. Kullanıcı tarafından değiştirilebilir akülerin seçilmesi, akü arızalandığında tüm UPS biriminin değiştirilmesini önler. Daha uzun ömürlü Lityum iyon piller satın almak da uygun maliyetli çözümler olabilir.
Gürültü, ses. Daha küçük UPS genellikle soğutma için fan gerektirmez, ancak daha büyük olanlar genellikle bunu yapar. Ortamda mükemmel sessizliğe ihtiyaç duyuluyorsa, fansız bir UPS daha iyi bir seçim olabilir.
Kesintisiz Güç Kaynağı Hakkında
1. Tek fazlı UPS ile üç fazlı UPS arasındaki fark nedir?
Elektrik hizmetleri, uzun mesafelerde verimli dağıtım için üç fazlı güç üretir. Veri merkezleri gibi daha büyük güç tüketicileri için, güç üç fazlı olarak kalır ve üç fazlı bir UPS gerektirir. Daha küçük tüketiciler için güç, tek fazlı güce dönüştürülür.
2. Bir UPS kaç dakikalık akü yedekleme süresi sağlar?
Dahili akülerle, UPS'ler genellikle 10 ila 15 dakikalık bir çalışma süresi için elektrik yüklerini destekler. Ek genişletilmiş akü modüllerinin bir UPS'e bağlanması çalışma süresini birkaç saate çıkarabilir.
3. Her zaman bir UPS bulundurmak gerekli midir?
Evet, en iyisi açık bırakmaktır, böylece batarya bir tampon şarjı tutar. KGK çıkarıldığında, aküler kendi kendine deşarj olur. Tekrar takıldığında, kendi kendine boşalmayı telafi etmek için pillerin yeniden şarj edilmesi gerekir. Tekrarlanan kısmi boşalma ve tam şarj döngüleri pil ömrünü kısaltacaktır.
4. USB bağlantı noktası ne içindir?
USB bağlantı noktaları, UPS sisteminin bir bilgisayara bağlanmasına ve ek güç yönetimi özelliklerine erişilmesine izin verir.
5. Ölçeklenebilir modüler UPS ve ağ özellikli UPS nedir?
Modüler UPS, güç ihtiyacı arttıkça UPS'i büyütme esnekliği sağlar. Ağ özellikli UPS, sorunları anında çözmeyi sağlayan ağ izleme ve yönetim yeteneklerine sahiptir.
6. UPS çevresindeki sıcaklığı ve nemi nasıl izleyebilirim?
Harici bir ortam sensörü, UPS çevresindeki sıcaklık ve nem hakkında bilgi sağlar. Kullanıcılar SNMP / Ağ kartı aracılığıyla aynı şeye erişebilirler.
7. UPS aküleri ne kadar dayanır?
Kapasite, model, kullanım, ortamlar vb. Gibi faktörlere bağlıdır. Ortalama olarak, küçük ve orta boy bir UPS aküsünün, 8-10 yıllık daha büyük UPS aküleriyle 4-5 yıllık tasarım ömrü vardır.