Egzoz borusu deşarjı eve çok yakın. Havalandırma ucunda tee kullanılıyorsa, duvardan 8 ila 12 inç uzamalıdır. Bir gaz regülatörü havalandırması nedeniyle egzoz garip pozisyonuna gelmiş olabilir. Gaz servisinin yanındaki boru çıkışlarını görüyorum. Yüksek verimli fırın kurulum kılavuzları ve fırınımı kurma deneyimimden, egzoz havalandırma sonlandırması aşağıdaki koşulları karşılamalıdır (kurulum talimatları değişebilir):
- Çalışma penceresi açıklıklarından en az 6 inç uzakta olun
- Dikey olarak 15 feet uzayan servis regülatör havalandırma deliklerinden en az 3 feet uzakta olun (ABD için değil Kanada için geçerlidir.)
- Tee havalandırması kullanıyorsanız duvarlardan 8 ila 12 inç uzatın. (Bu, duvara dik havalandırma yapılıyorsa geçerli değildir).
- Emme borusundan yatayda en az 3 inç ve dikeyde 12 inç olmalıdır
- Yerden veya beklenen kar seviyesinden en az 12 inç uzakta olun (varsa, kesinlikle Kanada'da geçerlidir).
Kullanım kılavuzunuz aksini belirtmedikçe, sondaki tişört isteğe bağlıdır.
Havalandırmaya koymanıza izin verilen 90 derecelik dönüşlerin sayısında bir sınır olmasına rağmen, sizin durumunuzda, tee'yi kesip duvardan dışarı doğru yönlendiren bir dirsek koydum.
Yoğuşmanın fırına geri akması için eğimi koruduğunuzdan emin olmalısınız.