Katı maddelerle dolu atık suyun toplanması için tasarlanmış prefabrike kompakt tahliye sistemidir. Evsel atık suların, daha yüksekteki veya kanalizasyon sistemine doğal akışın sağlanamadığı yerlerde bir kanalizasyon ana borusuna aktarılmasında ideal bir çözümdür.
Bodrum katına veya dışarıya gömülen pompalama istasyonu ön arıtmaya ihtiyaç duymaksızın evsel çıkış sularını (tuvalet atıkları dahil) toplar. SINGLEBOX bir pompa, bir kumanda kutusu, bir flatör ve iç borulardan oluşur. DOUBLEBOX iki pompa içerecek şekilde tasarlanmış ve kumanda cihazları ve borularıyla donatılmıştır.
TEKNİK ÖZELLİKLER
230 litre (SINGLEBOX), 450 litre (DOUBLEBOX) polietilen tank Pompa: DOMO, DL, DLG serisi, Vorteks, kanallı ve parçalayıcı bıçaklı Elektrik beslemesi: Monofaze 50 ve 60 Hz Güç: 0,25-0,55 kW Koruma: IP68 Diğer parçalar: Izgara ve kum filtresi haznesi, altı adet 40 mm çaplı çıkış flanşı, 2” basma borusu, azaltma cihazı, kumanda kutusu, havalandırma veya acil tahliye tapası
UYGULAMALAR
• Küçük askıda katıları içeren konutsal çıkış suyunun, yağmur suyunun ve evsel atık suyun pompalanması için uygundur.
• Hizmet binalarındaki atık suların toplanarak pompalanması için uygundur.