QJ Paslanmaz çelik kuyu dalgıç pompa (derin kuyu pompası) Ürün Açıklaması
QJ tipi dalgıç pompa, su kaldırma ekipmanının çalışmasına doğrudan suya bir motor ve su pompasıdır, yeraltı suyunun derin kuyularından çıkarılması için uygundur, nehirler, rezervuarlar, kanalizasyon ve diğer su kaldırma projeleri için de kullanılabilir: esas olarak tarım arazilerinin sulanması ve insan ve hayvan suyunun plato dağları için, aynı zamanda şehirler, fabrikalar, demiryolları, madenler, su kullanım alanı için.
QJ Paslanmaz çelik kuyu dalgıç pompa (derin kuyu pompası) özellikleri
1. motor, su pompası bir, çalıştırmak için suya gizlice, güvenli ve güvenilir.
2. Kuyu borusu ve su borusu için özel bir gereklilik yoktur (yani çelik boru kuyusu, kül boru kuyusu, toprak kuyusu vb. kullanılabilir; basınç izni altında, çelik boru, hortum, plastik boru vb. su borusu görevi görebilir).
3. Kurulum, kullanım, kolay bakım Basit, küçük ayak izi, pompa odası inşa etmeye gerek yok.
4. Basit yapı, hammadde tasarrufu.
Denizaltı pompalarının kullanım koşulları uygun, doğru yönetim ve ömürle doğrudan bir ilişki.
QJ Paslanmaz çelik kuyu dalgıç pompası (derin kuyu pompası) cKullanım Koşulları
QJ tipi dalgıç pompalar aşağıdaki koşullarda sürekli olarak kullanılabilir:
1. Anma frekansı 50HZ ve anma gerilimi 380 ± %5 V olan üç fazlı AC güç kaynağı.
2. Pompa girişi, hareketli su seviyesinin 1 metre altında olmalı, ancak dalış derinliği hidrostatik seviyenin 70 metre altında olmamalıdır. Motorun alt ucu, alt su derinliğinin en az 1 metre üzerindedir.
3. Su sıcaklığı genellikle 20 ℃'den yüksek değildir.
4. Su kalitesi gereksinimleri: (1) suyun su içeriği %0.01'den (ağırlık oranı) fazla değil;
(2) 6.5 ~ 8.5 aralığında PH değeri;
(3) klorür içeriği 400 mg / l'den fazla değil.
5. Pozitif bir değer gerektirir, duvar pürüzsüzdür, iyi kademeli yoktur.
QJ Paslanmaz çelik kuyu dalgıç pompa (derin kuyu pompası) yapısal açıklaması
1.QJ tipi dalgıç pompa ünitesi şunlardan oluşur: su pompası, dalgıç motor (kablo dahil), su boruları ve dört parçadan oluşan kontrol anahtarı.
Tek emişli çok kademeli dikey santrifüj pompa için dalgıç pompa: kapalı su dolu ıslak, dikey üç fazlı kafes asenkron motor için dalgıç motor, motor ve pompa doğrudan pençe veya tek tambur kaplin yoluyla; üç Çekirdekli kablonun farklı özellikleriyle donatılmış; farklı kapasite seviyeleri için hava anahtarı ve kendi kendine basınç düşürme marş motoru için çalıştırma ekipmanı, flanş bağlantılı çelik borunun farklı çapı için su borusu, kapı kontrollü yüksek kaldırma pompası.
2. Dalgıç pompa Bölmenin her aşaması bir lastik yatakla donatılmıştır; çark, konik bir manşonla pompa miline sabitlenmiştir; bölme dişli veya cıvatalıdır.
3. Ünitenin hasar görmesinden kaynaklanan arıza sürelerini önlemek için, üst kısmında bir çek valf bulunan yüksek kaldırmalı dalgıç pompa.
4. Motora kum akışını önlemek için bir labirent kum sehpası ve iskelet yağ keçesinin iki ters montajı ile denizaltı motor şaftı.
5. Suyla yağlanan yataklara sahip dalgıç motor, kauçuk basınç düzenleyici filmin alt kısmı, dalgalanma odasından oluşan basınç düzenleyici yay, sıcaklık değişikliklerinden kaynaklanan basıncı ayarlar; polietilen izolasyonlu motor sargısı, naylon ceket dayanıklı tüketim malları suyu, QJ tipi kablo konektör teknolojisi ile kablo bağlantısı, boya tabakasını kazıyan konektör izolasyonu, bir tabaka etrafında ham kauçuk ile sıkıca kaynaklandı. Ve daha sonra suya dayanıklı yapışkan bant ile 2 ila 3 kat sarılır, paketin dışında 2 ila 3 kat su geçirmez bant veya su sızıntısını önlemek için bir kat kauçuk bant (bisiklet kemeri) ile yapıştırılır.
6. Motor mühürlenmiştir, hassas durdurma cıvatası ve kablo çıkışı ile kapatılmıştır.
7. Motorun üst ucunda bir su enjeksiyon deliği vardır, bir havalandırma deliği vardır, bir su deliğinin alt kısmı.
8. Motorun alt kısmı, üst ve alt baskı yatağı, soğutma için oluk üzerinde baskı yatağı ve pompa yukarı ve aşağı eksenel kuvvet ile paslanmaz çelik baskı plakasını taşlıyor.
QJ Paslanmaz çelik kuyu dalgıç pompa (derin kuyu pompası) çalışma prensibi
Pompayı açmadan önce emme borusu ve pompa sıvı ile doldurulmalıdır. Pompa pompalandıktan sonra çark yüksek hızda döner ve sıvı bıçakla birlikte döner. Santrifüj kuvvetinin etkisi altında, çarkı dışa doğru bırakır ve sıvı yavaş yavaş yavaşlar ve basınç kademeli olarak pompa Dışa Aktarma, tahliye borusu çıkışından artar. Bu noktada kanadın ortasındaki merkezde bulunan sıvı çevreye atılır ve hem havasız hem de sıvı vakum oluşmaz alçak basınç alanı, sıvı havuzundaki atmosferik basınç altında oluşan emiş etkisi pompanın içine boru, sıvı o kadar süreklidir Sürekli olarak sıvı havuzundan emilir ve sürekli olarak tahliye borusundan dışarı akar.
QJ Paslanmaz çelik kuyu dalgıç pompa (derin kuyu pompası) use ve özellikleri
QJ tipi dalgıç pompa, tarım arazileri sulamasında, endüstriyel ve madencilik işletmelerinde su temini ve drenaj, plato, dağ insanları, hayvancılık suyu için yaygın olarak kullanılan enerji tasarruflu ürünler için tasarlanmış ulusal standartlara dayanmaktadır.
Pompa, su altında çalışmak için QJ dalgıç pompa ve YQS dalgıç motordan oluşur. Basit yapısı, küçük boyutu, hafifliği, kurulumu, bakımı kolay, güvenli çalışması, güvenilir, enerji tasarruflu vb.
Isıya dayanıklı dalgıç pompalı QJR serisi kuyular, ısıya dayanıklı dalış üç fazlı asenkron motorla doğrudan bir araya getirilmiş, ısıya dayanıklı bir dalgıç pompaya monte edilmiş, 100 ° C'ye kadar sıcak su sıcaklığı, kuyuya daldırılmış , Su etkili bir araçtır; jeotermal, ısıtma, tıp, banyo, yetiştirme, ekim, sanayi ve tarım, fabrikalar ve madenler, eğlence hizmetleri, sağlık tesisleri, görünüşte yaygın olarak kullanılan en ucuz, temiz, tükenmez en son enerjilerden biridir. Basit kullanım, güvenilir çalışma, gürültü olmaması, mükemmel performans, ünitenin yüksek verimliliği, kolay kurulum ve bakım avantajlarına sahiptir. Isı direnci, korozyon direnci ve yaşlanma karşıtı gibi birçok avantajı vardır. Set sıcak suyunun en son ürünüdür.
Başvuru:
1. Normal bir kuyuda olduğu gibi dikey kullanım;
2. Eğimli bir yola sahip bir madende olduğu gibi eğik kullanım;
3. Havuzda olduğu gibi yatay kullanım
QJ Kuyu için elektrikli dalgıç pompa (derin kuyu pompası) Önlemler
1. Kuyu dalgıç pompalar, su kaynağının %0.01'inden daha az kum içeriğinde kullanılmalı, pompa odası ön su deposu ile donatılmalı, kapasite bir ön çalıştırma suyunun başlangıcını karşılamalıdır.
2. Yeni veya elden geçirilmiş derin kuyu pompası, pompa kabuğunu ve çark boşluğunu ayarlamalıdır, çalışmadaki çark kabuk ile sürtünmemelidir.
3. Derin kuyu pompası, suyun şafta girmesinden önce çalışmalı ve ön çalışma için gövdeyi taşımalıdır.
4. Derin kuyu pompası çalıştırılmadan önce, inceleme öğeleri aşağıdaki gereksinimleri karşılamalıdır:
1) taban taban cıvataları sıkılır;
2) Gereksinimleri karşılamak için eksenel boşluk, monte edilmiş cıvata somunlarını ayarlayın;
3) salmastra sıkılır ve yağlanır;
4) motor yatakları yağlanmıştır;
5) Motor rotorunu döndürün ve elle durdurma mekanizması esnek ve etkilidir.
5. Derin kuyu pompası su durumunda boşta duramaz. Pompalar Bir veya iki çark su seviyesinin 1m altına daldırılmalıdır. Operasyon her zaman kuyudaki su seviyesindeki değişiklikleri gözlemlemelidir.
6. Çalışma sırasında, temel çevresinde büyük bir titreşim bulduğunuzda, pompa yatağını veya motor dolgusu aşınmasını kontrol etmelisiniz; aşırı aşınma ve sızıntı olduğunda, yeni parçalar değiştirilmelidir.
7. emilmiş, çamur derin kuyu pompası ile drene edilmiş, pompa durdurulmadan önce su ile durulama uygulaması yapılmıştır.
8. Pompayı durdurmadan önce su vanasını kapatmalı, gücü kesmeli, anahtar kutusunu kilitlemelisiniz. Kış devre dışı bırakıldığında, su pompaya yerleştirilmelidir.