SSR rölesi sıvı seviyesini kontrol etmek ve gerekli yerlerde kullanılmak üzere yapılmıştır. Sıvı seviye rölesi
endüstriyel tesislerde ve yerel kullanımda yer alan depolarda iletken sıvıların seviyelerini kontrol etmede ve sıvıların boşaltılmasında kullanılan rölelere, sıvı seviye rölesi denir. Sıvı seviye kontrol rölesi endüstriyel tanklarda, yağ tankları, su depoları, akaryakıt depoları, artezyen kuyularında pompa motorları vs sıvı seviye rölesi ile kontrol edilmektedir.
Rölede 3 tane elektrot kullanılır. Bu elektrotlar tankların, depoların ve kuyuların pompa motorlarıyla doldurulmasını yada boşaltılmasını sağlamaktadır. Sıvı seviye kontrol devresi, kullanılacağı sistem kurulduktan sonra kullanan kişinin yardımı olmadan sistem içindeki sıvı seviye kontrolünü yapar. Bu röleler derin su kuyularında motorların susuz çalışmasını önlemek, depo içindeki su seviye kontrolü, buhar kazanlarında otomatik su almak ve kazan içindeki sıvı seviye kontrolü için kullanılır. İletken olmayan sıvılarda ve yanıcı maddelerin sıvıların kontrollerinde kullanılmazlar.
Sıvı Seviye Elektrodu
Sıvı seviye rölesinde iki veya üç tane elektrot bulunur. Hassas kontrollerde üç elektrot kullanılır. Üst elektrot rölenin çalışmasını, alt elektrot sıvı akışının durmasını, tabandaki elektrot ise rölenin hassas çalışmasını sağlar. Depo metal ile yapılmışsa taban elektroduna gerek yoktur. Böyle durumda rölenin taban çıkışı direkt olarak metal depoya bağlanır. Yalıtkan depolarda üçüncü elektrot gövdeye bağlanmadan kullanılır. Sıvı seviye rölesinin daha hassas kontrolü için sıvı seviye sensörleri kullanılır.
Sıvı Seviye Elektrodları Çalışma Prensibi
Sıvı seviye rölesi çalışma ortamına göre 220 Volt AC gerilim ile çalışır. Anlatılan sıvı seviye rölesi SRR 04 için geçerlidir. Bir tankın içerisinde sıvı boşaltımını sağlamak için kullanılır. Sıvı üst seviye elektroduna ulaştığında ve elektrot ucuna değdiği anda ayarlanan zaman içinde röle kontağı konum değiştirerek pompayı devreye alarak çalışmasını sağlar. Sıvı boşaltılması, sıvı alt elektroda temas edinceye kadar boşaltım sürer. Temas kesildiği zaman yardımcı kontak devreye girerek konum değiştirir, pompa durur. Yeniden sıvı üst seviyeye ulaşıncaya kadar pompa tekrar devreye girerek çalışmaya başlar. Bu işlem bu şekilde devam eder.
Hassas çalışmayı sağlamak için taban gövdesine bağlı bulunan üçüncü elektrot üst ve alt elektrotlar arasındaki R (Kohm) olarak röle üzerinde bulunan düğme ile ayarlanır ve paneldeki kırmızı LED’in yanması sağlanır.
- Sıvı seviye rölesi yanıcı sıvılarda kullanılmaz.
- Taban elektrodu mutlaka kullanılmalıdır, kullanılmadığı zaman röle çıkış vermez.
- Yalıtkan olan sıvı tanklar için tabana ayrı bir elektrot yerleştirilir.
Sıvı Seviye Rölesi Bağlantı Şeması
Yukarıdaki şekilde sıvı seviye rölesi bağlantı şeması verilmiştir. Buna göre rölenin 4 numaralı ucu aşırı akım rölesi kapalı kontağına, aşırı akım rölesi kapalı kontak çıkışı kontaktör bobinine, kontaktör bobin çıkışı nötre bağlanır. U, L, B uçları şekilde gösterilen biçimde röle üstüne bağlanır. A ucuna faz girişi yapılır. B ucu nötre bağlanır. Fazdan 1 numaralı uca giriş yapılır ve bağlantı sonuçlandırılır.
Benzer Konular