Zikzak Trafo Nedir?
Bir zikzak trafo, üç telli, üç fazlı bir güç hattından toprak referans noktası üreten üç fazlı bir cihazdır. Üç fazlı transformatörler kategorisine girer ve bir yıldız veya Y-bağlantısını yürüten mevcut üç fazlı vektörlerden yeni bir üç fazlı vektör setini türeten özel bir tasarım kullanır. Üç fazlı zikzak transformatörünü tanımlamak için basit bir tek fazlı ve çift fazlı analojiye bakmak yararlı olabilir.
Tek fazlı bir güç hattıyla, nötr seviyenin her koşulda tutulması nedeniyle toprak noktasını türetmeye gerek yoktur. Tek fazlı canlı tel hatalı veya hatasız olduğunda, nötr tel her zaman aynı potansiyeldedir. Çift fazlı güç besleyici nadiren kullanılsa da, prensibi zikzak topraklama trafosunun rolünü tanımlamak için iyi bir durumdur. Var olması durumunda, çift fazlı besleyici, her biri diğerinden 180 derecelik bir vektör faz kaymasına sahip iki canlı kablo kullanır. Çift fazlı elektrik transformatörleri göz önünde bulundurulursa, 110 volt alternatif akım (VAC) çift fazlı dağıtım, her biri 110 VAC olan iki adet 110 VAC canlı kabloyu nötr hale getirir.
Yukarıdaki örnekte, daha sonra nötr veya toprak hattının erişilebilir olmadığı düşünülmektedir. Nötr noktaya, 110-0-110 VAC jeneratör sarımı çıkışında bir merkez musluğunun olduğu jeneratör tarafında erişilebilir olduğu not edilmelidir. Buradaki zorluk, dağıtımda aşağı yönde nötr bir tel üretmek. Yine, zikzak transformatörün çift fazlı karşılığı, nötr ile ortak bir bağlantıya sahip iki sargılı olacaktır ve sargının diğer uçları, iki canlı kabloya bağlanacaktır. Çift fazlı besleyicinin her bir fazındaki yük dengeli ise nötr zikzak ile toprağa sıfır arasında potansiyel bir fark olacaktır; Aksi takdirde, zikzakta zeminde nötr olan sıfır olmayan bir voltaj olacaktır.
Yıldız veya Y bağlantısı olan zikzak trafo, aynı anda iki fazdan gelen voltajları kullanarak üç fazlı bir çıkış üretir. İki fazın tüm kombinasyonları yapıldığında, sonuçta elde edilen üç fazlı vektörler, tek bir referans nötr noktasında yakınsaktır. Zikzak transformatörün içinde, her faz için iki sargı seti bulunur - iç sargı ve dış sargı - akı karşıtlığı için karşılıklı sarılır. Her bir çekirdek için, iç sarım dizilimdeki bir sonraki aşamadan alınır. Yükler üç fazın her birinde dengelendiğinde, zikzak trafosunun nötr noktası toprakla aynı potansiyeldedir, ancak bir fazda bir arıza veya faz yüklerinde bir dengesizlik olduğunda, nötr nokta.