Buhar Kapanı Uygulaması
-
Verimli çalışan termostatik buhar kapanı
Bu kapan "açık-kapalı" çevrimi mantığı ile çalışacaktır. Buhar girdiğinde, termostatik malzeme genleşir ve kapan kapanır. Buhar soğutur ve yoğunlaştığında, malzeme büzüşür ve kapan açılır. Çevrim sayısı ve süresi yoğunlaşma miktarına bağlıdır. Kapan uzun bir çevrimde deşarj olabilir veya uzun bir süre için kapalı kalır. Kaçağın olduğu kapan hızlı bir şekilde açılıp kapanabilir.
-
Açılmayan termostatik buhar kapanı
Termostatik malzeme bozulduğunda, kapan açık durumda kalabilir. Akustik olarak "açık-kapalı" çevrimi kaybolur ve sadece sabit bir buhar üfleme sesi duyulur.
-
Verimli çalışan termodinamik buhar kapanı
Termodinamik, buhar kapanı ya da termodinamik risk, "aç-kapat-aç-kapat" döngüsü dakikada 4 ile 10 kez şeklindedir. Bu döngüyü duymak ve görmek için sağdaki örnek kaydı oynatınız.
-
Kaçak olan termodinamik buhar kapanı “alçak frekansta alıcıyı etkileyen sinyal etkisi”
Bu örnekte disk olması gerektiği kapalı kalmaz. Bunun yerine buhar kaçırır. Bu ses, arızalı kavrama motoru sesine benzer ve zaman serisinde görülebilir.
-
Sürekli açık kalan termodinamik buhar kapanı
Eğer disk açık kalırsa, buharı boşa kullanır. "Açık-kapalı" düzen bozulur ve sürekli bir buhar üfleme sesi duyulur.
-
Boru hattında buhar sesi örneği
Buhar suyun gaz halidir ve bu örnekte de dinleyeceğiniz gibi, akustik olarak, sabit bir üfleme sesi şeklinde tanımlanır.
-
Verimli çalışan ters kovalı buhar kapanı
Bu kapan, "açık-kapalı" döngüsüyle çalışır. Çevrim sayısı ve süresi, kapan boyutu ve yükleme yoğunluğuna bağlıdır. Burada tipik bir iyi kapanın sesini bulabilirsiniz.
-
Sürekli açık kalan ters kovalı buhar kapanı
Kova birincil özelliğini kaybettiği zaman, boşaltma valfini açılmaya zorlar. Akustik olarak "açık-kapalı” düzeni kaybolur ve sadece sabit bir buhar üfleme sesi duyulur.
-
Verimli çalışan şamandıralı ve termostatik buhar kapanı
Şamandıralı ve termostatik buhar kapanının iki elemanı vardır: şamandıra topu ve termostatik malzeme. Genellikle bu kapan sürekli bir akışa sahiptir. Bu, şamandıranın kendini kondens seviyesine göre ayarlamaya çalışırken çıkardığı, hareketindeki değişimden kaynaklanır. Bazen, termodinamik element hava gibi kontaminantları da desarj edebildiğini taahhüt etmektedir.
-
Sürekli açık veya kapalı şamandıralı ve termostatik buhar kapanı
Şamandıralı ve termostatik kapan arızalandığında, kapan açık ya da kapalı durumda kalabilir. Eğer şamandıra topu zarar görürse, şamandıra batar ve kapanı tıkar. Bu durumda hiçbir ses olmaz ve kapan soğuk olur. Eğer valf açık kalırsa, buhar sürekli geçecektir. Bu buharında sürekli geçişine örnektir.