Dış su boru hattını, toprağın derinliğinin altındaki dilimin altına yerleştirin; her zaman mümkün değildir, bazı durumlarda yukarıda yatılı olmalı ve bazen - ve hiç açık havada.
Bu gibi durumlarda, suyun kışın sadece bir şekilde dondurma olasılığını hariç tutmak mümkündür - boruyu ısıtmak için.
Bu sorunun optimum çözümü, modern versiyonda, ısı dağılımının gücünü otomatik olarak ayarlamak için modern sürümün bile "öğrendiği" montajıdır. Su temini için kendi kendini düzenleyen bir ısınma kablosu nedir?
Cihaz ve çeşitler
Cihazı ve ısıtma kablolarının çeşitlerini göz önünde bulundurun.
Görünüşe göre, ısıtma kablosu normalden farklı değildir, yalnızca içinde iletken çekirdek yerine, bir dirençli - yani yüksek bir elektrik direnişine sahip - bir element.
Elektriğe bağlandığında ve ısıtıldığında, elektrikli su ısıtıcısında bir on, elektrikli bir sobada bir spiral.
Böyle bir kablonun ana özelliği, spesifik termal güçtür, yani 1 m (ölçüm ünitesi - W / m) yüzdesidir. Diğer özellikler esas olarak dış kabuğun kalitesi ile ilişkilidir: kimyasalların aşınmaya, etkisine ve etkisine karşı direnç, nem direnci ve dielektrik dayanımına karşı direnç.
Isıtma kabloları aşağıdaki türlerdir:
- düzenlenmemiş;
- kendini düzenleyen;
- Endüktif.
Düzenlenmemiş (sabit dirençli)
Bu, genellikle bugün eski çağrılan en ucuz seçenektir.
Böyle bir kablonun dirençli elemanı, nikrom, çelik, bakır veya özel alaşımdan yapılmış bir veya daha fazla damardır.
Bütün bunlar, koruyucu kabuğa (bakır ağ veya alüminyum folyo) ve daha sonra PVC veya modifiye edilmiş poliolefin'den koruyucu yalıtıma yerleştirilir.
Genellikle, koruma kabuğunun altında, ikinci bir yalıtım katmanı yerleştirilir - bir floropolimer veya aynı poliolefin.
Telli versiyon daha tercih edilir, çünkü tek çekirdekli olarak böyle güçlü bir elektromanyetik radyasyon üretmez. Ek olarak, birkaç çekirdekli bir kablo, elektrik şebekesine yalnızca bir tarafa (A tipi) bağlanırken, tek çekirdekli bir ısıtıcıdayken, her iki ucunu ağa (E) bağlayın. Bu durumun ışığında, tek çekirdekli bir kablonun yörüngesi genellikle kapatmaya çalışır.
Bu türün kablo direnci ayarlanamaz, bu nedenle her zaman tam güçte çalışır. Herhangi bir sitedeki ısı emici yetersizse, dirençli eleman aşırı ısınabilir ve eritebilir. Aşırı ısınmaya duyarlılık, montaj ve çalıştırılırken dikkate alınmalıdır, ayrıca güç seçerken daha doğru hesaplamalar gerektirir.
Düzenlenmemiş kablolar (genellikle basitçe direnç denir) iki türe ayrılır:
- Doğrusal: Bu, bir veya daha fazla yaşamadan oluşan en yaygın seçenektir. Bu kabloyu kesmek imkansızdır, sadece katı formda kullanılır.
- Zonal: Daha karmaşık bir cihaza sahip olun. İçinde, her metre boyunca yapılan deliklerle birlikte iki sıradan (antre olmayan) iletken vardır. İletken damarlar, yalıtımdaki delikler boyunca bunlara bağlı olan yüksek dirençli (dirençli eleman) yüksek dirençli tel ile sarılır. Böylece, dirençli elemanın paralel şema boyunca sürülen birkaç fragmandan oluştuğu ortaya çıktı. Bu, ısıtma kablosunu her yere kesmenizi sağlar.
Sanayide, ısıtma kabloları mineral yalıtımında kullanılır. Esnek bir aşındırıcı metal kabuğuna (alaşım 825 alaşımlı) var, bu da onları çok dayanıklı kılan ve ısıtıcının çok yüksek sıcaklıklara maruz kalma koşullarında izin verir. Dış kabuk ve dirençli eleman arasında, magnezyum oksitin koruyucu bir yalıtımı vardır. Genellikle bu tür kablolar çok güçlü yapılır ve belirli görevleri çözmek için kullanılır.
Değişken dirençli (kendi kendini düzenleyen)
Malzeme alanındaki keşifler Bilimin yeni bir nesil ısıtma kablosu oluşturmasına izin verilir. İçinde, yarı iletken özellikli özel bir polimerin bir matrisi veya dişleri ile birbirine bağlı iki iletken damardır. Dirençli bir unsur olan budur.
Bu polimerin tuhaflığı, direncinin sıcaklığa bağlı olması ve çok büyük olması durumunda, matris akımı atlamak için durur ve kablo kapanır. Ve hepsi değil, sadece aşırı ısınma tehlikesinin ortaya çıktığı alan.
Borular için kendi kendini düzenleyen ısıtma kablosu
Çizginin geri kalanı normal modda çalışacaktır. Böylece, kendi kendini düzenleyen kablo kesinlikle güvenilirdir, çünkü en olumsuz koşullarda bile fiziksel olarak üflenemez.
Bu ısıtıcının bir diğer avantajı ekonomisinde yatıyor. Her zamanki düzensiz kablo, sıcaklığa bakılmaksızın, her zaman maksimum elektrik enerjisi tüketirse, daha sonra ılık havalarda kendi kendini düzenleyen akış hızını minimumda azaltır.Bu tip kablo parçalara kesilebilir.
İndüktif
Bu türün kablosu, ferromanyetik bir çekirdeğe sahip güçlü bir uzatılmış esnek elektrokattır.
Akım sargıdan geçtiğinde, ikincisi, çekirdeğe alternatif bir manyetik akış üretir, vorteks akımlarının oluşumuna yol açar.
Sonuç olarak, çekirdek ısınmaya başlar. İletken bir sarım da ısıtılır, tüm termal enerjinin yaklaşık% 20'sini vurgulanır.
Endüktans ilkesini kullanarak, su borusunun kendisi, elbette, çelikten veya başka metal alaşımından yapılmışsa, bir ısınma kablosuna dönüştürülebilir. Boru, yüksek frekanslı bir alternatif akım kaynağına bağlanan bir tel ile sarılır. Ferromanyetik çekirdeğin içinde olduğu gibi, içinde ısıtmaya yol açan girdap akımları gerçekleşir.
Isıtma sisteminin tam çalışması için, kabloya ek olarak, sıcaklık, kullanıcı tarafından belirtilen belirli bir nota düşer girmez, çalışmaya dahil edilmesini sağlayacak bir termal sensör gereklidir.
Uygulama kapsamı
Tabii ki, kablo ısıtmasını sadece sıhhi tesisat sistemleriyle değil kullanmak mümkündür.
Benzer şekilde, lağımlar, sanayi işletmelerinde teknolojik boru hatları, her türlü konteyner, izler hareket etmekten korunur.
Sıcak kablolar ve günlük yaşamda, örneğin çok popüler sistemler "ılık zemin" oluşturmak için aktif olarak kullanılır.
Bu durumda, kendi kendini düzenleyen kablonun avantajları, özellikle önemli bir rol oynar: ihmal yoluyla, kullanıcı mobilya, ısıtma kablosunun zeminin içine yerleştirildiği yere ve ikincisi düzenlendiğinde, kolayca üstesinden gelebilir. Kendinden düzenleyici kablonun uygulanmasına tabi olan, böyle bir olayın olasılığı sıfıra düşürülür.Buzlanma savunmasında, çatı da bir drenaj sistemi ile gerekli olabilir. Ayrıca kurtarmaya da geliyor.
Su temini için ısıtma kablosunun montajı
Çoğu durumda, ısınma kablosu dışarıdan tüpe monte edilir. Küçük çaplarda, ısıtıcı birkaç düz çizgi veya spiral formuna yerleştirilir. Bir kablo, altta bulunan bir kablonun (yılan) büyük çaplı bir boruya bağlanabilir. Aynı zamanda, aşağıdaki gereklilikleri ve önerileri dikkate almak gerekir:
- Kabloyu döşemeden önce plastik tüp, aynı malzemeden alüminyum viski veya folyo ile sarılmalıdır. Homojen bir ısı dağılımı için böyle bir kabuk gerekir.
- Kablo conta rotası, keskin kenarlarla temas etmemesi için planlanmalıdır. Ayrıca kabloyu yalıtımının taşıyabileceği veya gerilebileceği yerlerde döşemekten kaçının.
- Döşeme işleminde, ısıtma kablosu her 30 cm'lik bir alüminyum bant almalıdır. Kurulumun tamamlanmasından sonra, kablo, tüm uzunlukta bir bantla hazırlanır. Alüminyum bant yerine, polimer şerit kategorik olarak yasaktır.
- Minimum kablo bükme yarıçapı altı dış çaptır.
- Isıtma kablosunun serbest ucundaki koruyucu yalıtım, özel unsurlar ve malzemeler kullanılarak sızdırmaz hale getirilmelidir.
- Isıtıcı, elektrik ağına koruyucu bağlantı cihazı (UZO) ile bağlanır.
- Kabloyu döşeme ve bağlama tamamlandıktan sonra, canlı ve izolasyonun elektrik direncini ölçmek gerekir.
- Isıtıcıyla boru, mineral yün, polistiren veya başka bir termal yalıtkan ile yalıtılmalıdır.
Dirençli veya düzenlenmemiş olarak da adlandırılan kalıcı bir direnç kablosu kullanırsanız, bireysel dişlerin aşırı kilolu olmadan yerleştirildiğinden emin olun. Bireysel kablo hatlarının teması noktasında, aşırı ısınma her zaman oluşur, elemanlara zarar vermeye yol açar.
Isıtma kablosunun borunun içine takma
Borunun içindeki su temini için bir çeşit ısıtma kablosu vardır. Kabuğu nem direncini arttırdı ve bir flor içeriği olan gıda polimerinden yapılır. Kablonun boruya girildiği delik, bez tarafından kapatılır.
Borunun ısıtılmış bölümünün uzunluğu, içine girilen kablonun uzunluğu olarak, doğru bir şekilde ölçülmelidir. Bu, özellikle kanalın veya takviyeyi düzenleyen bir ısıtıcı tehlikesi varsa, özellikle önemlidir.
Yüklü kablo ile boruların arsası bir uyarı yazısıyla işaretlenmelidir.Isıtma kablosunu borunun içine monte ederken, yalıtımına zarar gelmesini önlemek zorunludur. Bu nedenle, ürünün etkisizleştirebileceği konular ve diğer keskin kenarlar, kumaş veya polietilen ile sarılmak daha iyidir.
Kendi elleriyle su boruları için ısıtma kablosu
Bir ısıtma kablosunun bağımsız imalatı için, alan iletişiminde uygulanan P-274M markasının güç telefon kablosunu almalısınız.
Dayanıklı kalın duvarlı izolasyon mekanik etkilerden korur.
Damarların uçlarının üstesinden gelmemeleri için, onlar yetiştirilir, böylece tek bir tel elde eder. Ayrıca, ikiye katlanır ve tekrar ortaya çıkar.
Kablo girişi konumu, esnek bir musluk borusu için bir flanş kullanılarak kapatılabilir. Bağlantının içine taktıktan sonra, epoksi reçinesi dökülür, sonra somun üzerine vidalanır.
Ev yapımı kablo, alüminyum viski kullanarak satın alındığında aynı şekilde tutturulur. Böyle bir kablodan geçirilebilecek mevcut gücün sınır değeri 9 A'dır.
Metal plastik borular, çok basit olan fitinglerle bağlanır, bu nedenle su besleme sisteminin kurulumu uzmanları çekmeden kolayca yapılabilir. Metal plastik boruların montajının kendi elleriyle uygulanması: bağlantı yöntemleri için talimatlar.
Tek bir sanat karıştırıcısını sökmek için talimatlar bu konuda bulunabilir.
Konudaki video
Isıtma kabloları, yalnızca çeşitli nesneleri buzlanmanın bir aracı olarak yaygın bulmuşlardır.
Oldukça varyasyonda üretilirler ve her türün özelliklerinde potansiyel bir alıcı ele alınmalıdır. Bu konuda ayrıntılı olarak konuşalım, ayrıca kendi elleriyle bir ısıtma kablosu yapmanın yanı sıra.
Çalışma prensibi
Isıtma kablolarının (NK) çeşitlerinin çoğu, akımın doğrudan vortaj kaynağına bağlı olduğu veya vorteks akımlarının indüklenmesi sonucu, ısı (Joule-Lenz etkisi) bir sonucu olarak yüksek dirençli bir iletken malzeme (direnç) içerir. vurgulanmış.
Tüm NK türleri, iletken kabloların aksine, elektrik akışının tüketicileridir, onu termal enerjiye dönüştürür. Yani, NK'da veya bölümlerinin her birinde (paralel bir bağlantı ile), uygulanan voltaj tamamen düşer (iletken kabloda -% 5'ten fazla değil).
Bazı NC tiplerinde, ısınma elemanı yoktur - rolü ısıtılmış nesne tarafından oynanır (girdap akımları içine atılır).
Tasarlamak
NK, bu tür bileşenlerden oluşur:
- İç (çalışma). Farklı kablolar aşağıdakilerden oluşur: tek dirençli ven, dirençli eleman ve iletkenler, yalnızca indüklenmiş sarma şeklinde çekirdek;
- Alüminyum folyo veya bakır ağdan yapılmış ekran: Çalışma bölümünü kapsar;
- PVC'den dış kılıf. Su kaynağının iç ısıtması için kablolarda, bir gıda çeşitliliği malzemesi kullanılır.
Neden bir ısıtma kablosu kullanmalıyım?
Diğer ısıtma yöntemleriyle karşılaştırıldığında - kimyasal bir reaksiyon veya yakıt yakılarak NK, birkaç avantaja sahiptir:
- Kolay kullanım: sürekli değişmemize gerek yok, yakıt ikmali, vb.;
- hava koşullarına ve diğer dış faktörlere direnç, mekanik maruz kalma;
- uzun servis ömrü;
- % 100'e yakın verimlilik;
- Isıtılmış nesnenin içine yerleştirme olasılığı (boru hattı, zemin veya merdiven), böylece tüm ısı kaybı olmadan kullanılır.
Kablo ısıtıcı türleri
Çeşitli NK türleri mevcuttur.
Dirençli doğrusal
En kolay ve en uygun fiyatlı ısıtma kablosu. Çalışma parçası sadece dirençli konut ile temsil edilir. Uzunluğu, direnç anlamına gelir, böylece kablo aşırı ısınmaz, böylece kesmek imkansızdır.En pratik 2 çekirdekli seçenek, aslında bir tane yaşadı, ancak yarı yarıya katlanır, çift kazanç verir:
- Kablo bir ucundan bağlanırken, 1 çekirdekli - ikiye kadar. Bunu yapmak için, her iki ucun da bir noktada aşağı inmesi için, 2 çekirdekli herhangi bir yörüngede gerçekleştirilebilir;
- Kablo bir elektromanyetik alan oluşturmaz: Damarlarda akımlar zıt yönlerde akar, çünkü bunlar tarafından oluşturulan alanlar karşılıklı olarak tahrip edilir. Bundan dolayı, elektrikli "sıcak zeminler" ve diğer insanlar ve hayvanların bulunduğu diğer tesislerde, 2 çekirdekli NK'yi koymak gerekir.
Direnç bölgesi
NC'nin çalışma kısmı bu tür bileşenlerden oluşur:
- 1 m'de bir adımda bulunan izolasyonda "pencereler" ile iki yalıtılmış çekirdeği;
- Yüksek direnç alaşımından yapılmış ince tel (ısıtma elemanı): İletken üzerinde sarmal pişmiş.
Zonal dirençli ısıtma kablosu
İzolasyonda "Windows" bulunduğu yerlerde, ısıtma teli iletken damarlara bağlanır, böylece bir sonuç olarak, şema paralel olarak bağlanmış bir dizi dirençli elemandır.
Lineer'den önce Zonal NK'nin avantajı: Ürünün hiçbir yerini kesmesine izin verilir. Zincirin kırpılmış bölümü hariç tutulur ve diğerlerinin direnci, bu, içinde akan akımın aynı kaldığı anlamına gelir (aşırı ısınma yok).
İndüktif
Güç ızgarasına verilen ısıtma bağlı değildir. Ferromanyetik malzemeden yapılmıştır ve yalıtımlı iletken iletkenlerle sarılır. İkincisi, bir indüktör olarak çalışır - ısıtma mahfazasında ısınmaya neden olan bir vorteks akımları.
İletkenler ayrıca kendi direnişlerinden dolayı ısınır. Sarma ve ferromanyetik çekirdek (çekirdek) ısı dağılımının oranı farklı kablolar vardır.
Tasarıma bağlı olarak, çekirdek% 20'den% 80'den ısı veriyor. Bu gösterge ne kadar yüksek olursa, sargı, sarma daha az ısıtılır ve buna göre, kablo güçlendirici, doğrusal güçle dirençli meslektaşları aşabilir. Başka bir endüktif nk, bir sarma şeklinde sadece iletken çekirdeğinde bir ferromanyetik çekirdek içermez.
Bu ürünler, boru hatlarını iyi manyetik geçirgenliğe sahip malzemelerden ısıtmak için tasarlanmıştır. Çekirdek borunun kendisini çıkarır - içinde, vortex akımları değişken bir manyetik alanla enjekte edilir. Yol boyunca, ısı vurguları ve iletken kabloda yaşadı.
Kendi kendini düzenleyen
Böyle bir NK'da, dirençli zonal olarak olduğu gibi bir çift iletken vardır. Bir ısıtma elemanı olarak, yüksek direnç alaşımı yoktur, ancak özel bir polimer vardır.
Çekirdeğin bir spiral şeklinde sonuçlandığı bir matris biçiminde yapılır.
Bu polimerin tuhaflığı, direncinin sıcaklığa bağlı olarak büyük ölçüde değişmesidir: o kadar yüksek olursa, daha fazla malzeme direncidir.
Kendinden düzenlemenin avantajları
Isıtıldığında değişmesine rağmen, diğer NK türlerinin gücü, ancak minimal olarak, bu nedenle sabit olarak kabul edilebilir. Bu, ısı emici, ısıtıldığında veya ısıtılmış nesnenin yeterince ısıtıldığında veya ısıtıldığında - NK yandığında, hesaplanandan daha düşük olması anlamına gelir.
Bu nedenle, dayanıklılığı, otomasyonun güvenilirliğine bağlıdır: Termal sensör sinyalindeki gücü kapatmalıdır. Kendiliğinden düzenleyici kablo, ısı yuvasının yoğunluğuna bağlı olarak ısı dağılımının gücünü değiştirir: aşırı ısıtma ile, polimer matrisinin direnci içindeki akımın akımını arttırır, bu da ısı dağılımı düştüğü anlamına gelir.
Kendiliğinden düzenleyici ısıtma kablosunun çalışma prensibi
Dahası, kablo çalışmasının bağımsız olarak bireysel bölümleri: Aşırı ısınma nedeniyle, genellikle iletkenliği geçici olarak kaybedebilir, diğerleri normal sıcaklıklarda, normal modda ısınır.
Kendinden düzenleyen NC'ler gerektiği gibi ısıyı tahsis eder. Bununla birlikte, otomasyona da ihtiyaçları var: ısınırken, kablo artık gerekli olmadığında, onu devre dışı bırakmak arzu edilir - bu, maliyetli ürünün kaynağını önemli ölçüde genişletecektir.
Kendi ellerinizi nasıl yapılır?
NC yerine, güçlü bir ısıtma için belirli bir uzunluk ve ihtiyaç eksikliğine sahip, daha ucuz geleneksel elektrik kabloları uygulayabilirsiniz.
Böylece, 12 V güç kaynağına bağlanırken 12 m uzunluğunda WELVP 2x0.5, yaklaşık +40'a kadar ısınır 0C (Akım akım 10 A) . Yoğunluğun ısındasıyla, mevcut NK'ye göre daha düşüktür - +65'e kadar ısıtılır 0C, ama 10 veya daha ucuza değer. Bu durumda, kullanılan voltaj, 220 V'daki ağdan daha güvenlidir.
Ayrıca, telefon bağlantısının güç kablosunu, "alan ekibi" olarak adlandırılır.
Konudaki video
Videodaki kendi elleriyle borular için kendi kendini düzenleyen ısıtma kablosunun kurulum tekniği hakkında:
Isıtma kablosu sadece tipte değil, aynı zamanda W / m'de ölçülen güç ile de seçilir. Yetersiz kapasiteli NK, kornişi veya boru kremasını engellemez. Gerekli satır gücünün hesaplanmasının yöntemi genellikle üreticinin web sitesinde yayınlanır.
Isıtma kablosundan ısıtıcı, en sık sokakta geçen boru hattını veya ısıtılmayan odaların içine ısıtmak için kullanılır. Ancak, meraklıları başka bir randevu ile geldi. Kablo çerçevede sarılır, radyatör gibi bir ısıtma cihazı oluşturur. Ancak burada nüanslar var. Ev yapımı montajına geçmeden önce, uygun ısıtma teli seçmek, cihazını, iş ve montaj teknolojisini incelemek gerekir.
Kendi kendine yapımı ısıtıcının ısıtma kablosundan işletilmesi prensibi
Genel olarak, ev yapımı ısıtıcı tam olarak benzer herhangi bir cihaz gibi çalışacaktır: çıkışta yer alıyor - ısıtma, güç kaynağından kapandı - cihaz soğutuldu.
Derin ayrıntılara girerseniz, daha sıcak kablonun çalışmalarıyla başa çıkmanız gerekir, çeşitlerini öğrenin, kurulum teknolojisi. TAN Prensibine göre çalışır: Elektrik enerjisini termal içine dönüştürür. Ancak, cihaz burada tamamen farklı.
Genel olarak, kablo üç elementten oluşur:
- Isıtma Bir veya iki damar içinde bulunur. Üretimin malzemesi, ürün modeline bağlı olan belirli bir dirence sahip olan özel bir metal alaşımıdır.
- Isınma, koruyucu kabuğu içe doğru yerleştirildi ve ekran üstte. Ayrıca modele bağlı olan farklıdır. Örneğin, ekran katı bir alüminyum veya örgü örgü bakır tel tabakasındandır.
- Ana kabuk polivinil klorürden yapılmıştır. İç elemanları nemden korur, ısıtılmış bir yüzeyle temas eder, örneğin, Borular'a dokunun.
Önemli! Sıradan Tan'dan ısıtma kablosu esnektir. Borunun etrafında sarılarak, bir yılan yapılabilir, başka bir form verin, ancak keskin gerbinler olmadan.
Esneklik, ısıtma kablosundan bir ısıtıcı ve bir seramik karo oluşturmanıza olanak tanır, ayırma malzemesinin elemanına katmanlar ile sarar. Bununla birlikte, her bir ısıtıcı tipi, böyle bir kendi kendine yapım için uygun değildir. Kısa parçalara bölünebilecek kablolar var. Isıtıcı çerçeve boyutunun boyutu buna bağlıdır. Örneğin, kısaltılamayan 10 m tel, küçük bir seramik karo üzerinde rüzgarlamak imkansızdır. Burada ısıtıcı için büyük bir taban gerektirecektir.
Isıtma kabloları iki ana tipe ayrılır: dirençli ve kendi kendini düzenleyen. En ucuz ilk bakış açısıdır. Boru hattının 40 mm'ye kadar bir kesiti ile ısıtılması amaçlanmıştır, elektrikli ısıtma zeminin düzenlenmesinde yaygın olarak kullanılır. Isıtma rezistif tel bir spiral, bir yılan, bir şerit yöntemi, ancak keskin gerbinler olmadan yerleştirilebilir. Çok fazla çekmek imkansız. Ürünün bir özelliği, akım sağlanırken boyunca sabit ısıtmadır. Bu tür sistemler için, sensörlerin varlığı en iyidir. Aşırı ısınmayı önlemek için sıcaklığa, kontrol dahil edilmesine ve bağlantısızlığa tepki verirler.
Isıtma rezistif kabloları üç türdür:
- Tek çekirdekli bir kabloda sadece bir tane daha sıcaktı. İç yalıtımla kaplıdır, bir sonraki katman bakır örgü ve dış mekan yalıtımıdır. Bir sıcaklığa maksimum ısıtma izin verilir + 65 оS. Parçalar halinde kesin, çünkü direnç uzunluğu azalırken artar. Bu nedenle, ısıtma artışları, izolasyon erimeye başlar. Ev yapımı bir ısıtıcı için en iyi seçim değildir. Bitki üreticisi tarafından sağlanan örneğin, 10 veya 15 m, örneğin tüm uzunluğu göz kırpmamız gerekecektir. Isıtıcı büyük boyutlar alacak.
- Isıtma İki katmanlı tel, benzer bir şemada düzenlenir. Tek fark, her biri kendi yalıtım katmanına sahip olan iki ısıtma damarının bulunmasıdır. Üçüncü çıplak drenaj ven üstte geçer. Tüm elemanlar, harici yalıtımla kaplı bir alüminyum ekranla örgülüdir. Benzer şekilde parçalara ayırmak imkansızdır.
- İçindeki imar dirençli tel, iki yalıtımlı iletken damar vardır. Yalıtımın tepesinde, ısıtma spirali yaradır. 2 m'nin başında, mevcut vasonlara bağlanır. Bu yerde bir insizyon yapabilirsiniz. İki metrelik parça küçük bir ısıtıcı için idealdir.
Isıtıcı için her üç türün de, bir zonal rezistif kablo seçmek en uygundur.
Isıtma kendi kendini düzenleyen kablo düzenlenmiştir ve başka bir prensipte çalışır. Kendiliğinden düzenleyici bir yarı iletken matrisi, yalıtımlı iki iletken iletken arasında yer almaktadır. Dış sıcaklığı değiştirirken, direnci değiştirir. Bundan dolayı, damarlarda daha küçük veya daha büyük akımlar vardır, bu da soğutmalı veya ısıtmayı arttırır.
Isıtıcının kendi kendini düzenleyen kablodan monte edilmesi en iyi seçenek olarak kabul edilir. Tel parçalarla kesilebilir. Sistem sıcaklık sensörleri olmadan çalışır, çünkü kendisi ısıtmayı düzenler.
Dikkat! Döşeme veya sarma sırasında, dirençli kablonun geçilmesi imkansızdır. Bu noktalarda aşırı ısınma, yalıtım erir, bir arıza ortaya çıkıyor. Kendiliğinden düzenleyici teli kesişmeden korkmaz, bu da kendi kendine yapımı ısıtıcı için en iyi ısıtma elemanı olarak tanımlar.
Artıları ve CONS ısıtıcıları ısıtma kablosu
Birçoğu için ev yapımı ısıtıcı, ekonomik açıdan karlı bir buluş gibi görünüyor. Bununla birlikte, ısıtma elemanının satın almak zorunda kalacağı gerçeğini dikkate alarak, maliyetler her zaman haklı değildir. Böyle bir ısıtıcının avantajlarından yararlanabilirsiniz:
- Güvenlik. Isıtma elemanı, yanık veya lezyon üretimini ortadan kaldıran koruyucu bir kabukta sonuçlandırılır.
- Kolay üretim. Örneğin, Porselen Stoneware ve Isıtma kablosundan bir ısıtıcı monte etmek için, ürünün temeli olan ocağın üzerine rüzgar için oldukça bir ısıtma elemanı ve güç kablosunu bir çatalla bağlayın.
- Kapsamlı kullanım alanı. Isıtıcı, ıslak veya tozlu bir odada ısıtma boruları için sokakta uygulanabilir.
Dezavantajlar, dirençli kablodan ev yapımı daha fazla. Her zamanki ve iki çekirdekli tel parçalara bölünemez. Sensörler ve kontrol üniteleri olmadan, ısıtma sıcaklığını ayarlamak imkansızdır. Sıralanmaların teması noktalarında aşırı ısınma meydana gelir, izolasyon erir. Gerilim dalgalanmalarından, akım elini kullanan yaşamlar abartılabilir. Kendiliğinden düzenleyici bir kablo kullanırken, ısıtıcı eksikliği sadece birdir, yüksek maliyetlidir.
Isıtma kablosundan ısıtıcı nasıl yapılır
Isıtma elemanındaki harici yalıtımın varlığı, ısıtıcı tertibatını kolaylaştırır. Geçerli taşıma hayatının doğrudan temassızlığı nedeniyle, metal çerçeve bile ikincisi olarak kullanılabilir. Yani, Porselen Stoneware, Asbest veya diğer dielektrik sarımı yapmak gerekli değildir.
Temel, dikdörtgen bir alüminyum çerçeve kullanabilir. Karşı parçalarda, delikler delinir, ısıtma elemanını uzatır. İplikler fazla germez, küçük bir sarkma verin.
Isıtma dirençli kablo sünektirse, bir yandan, akım taşıma damarları bağlı, şekilli bir kapak koyarlar. Diğer ucunda, ağ teli damarlara bağlanır. Sıcaklığı ayarlamak için, sistem sensörlerle donatılmıştır, regülatörü yerleştirin.
Tek çekirdekli dirençli bir kablo, ısıtıcının bir tarafında, her ikisi de her ikisi dedir. Her bekleme şebekeye bağlanır.
Önemli! Tüm kablolar kontaklar, bir büzülme tüpü ile yalıtılmıştır. Tasarruf etmek için bir arzu varsa, şekilli bir fiş yerine kullanılabilir.
Şebeke kablosuna dirençli ve kendinden düzenleyici kablo terminaller kullanılarak bağlanır:
- İlk olarak, sonunda, dış yalıtımı kesin. İki damar varsa, bunlardan biri 2 cm kısaltılır, bölünmüştür.
- Çekirdeklerden iç yalıtımı kaldırın, küçük bir bölümün bir termal kesimi giyerler. Mahfazaya kaydırın. Kablo, dış izolasyonun rolünü gerçekleştirecek bir parça kalın termal tüp tarafından giyilir.
- Damarların genişletilmiş ucu, presleme manşonunun, sıkıştırma maşası bir yönüne yerleştirilir. Diğer ucunda, manşon takılır, ağ telinin çıplak ucu kelepçelere benzer. Aynısı, ikinci ısınma konutuyla yapılır.
- Peçe için manşonlar ağ teli'ne bağlandığında, önce küçük termal tüplerle, bir saç kurutma makinesiyle ısınır. Tüm düğümü izole etmek için termal çapın üstüne döner. Isı saç kurutma makinesi.
Bağlantıdan sonra, güç kablosu prizde açılır. Her şey doğru yapılırsa, ısıtıcı çalışmaya başlayacaktır.
Güvenlik tekniği
Isıtma elemanındaki izolasyonun varlığı ısıtıcıyı tamamen güvenli hale getirir. Tek durum dikkatli bir tutumdur. Isıtma cihazının yakınında ateşi hazırlamak, metalin kesme ve keskinleştirilmesi, izolasyona zarar verebilecek diğer işleri gerçekleştirmesi imkansızdır. Bu olursa, ısıtıcı başarısız olur. Bir hasar varyantı mümkündür. Hasar görmüş ısıtma elemanı tamir edilemez, sadece değişmesi gerekecektir.
Sonuç
Dairedeki ısıtma kablosundan ısıtıcı estetik olarak gözükmez. Ev yapımı bir garaj veya diğer ekonomik tesisler için daha uygundur. Evde, böyle bir ev yapımı bir perdenin arkasına veya başka bir engelin arkasına gizlenebilir, ancak odanın ısıtmasının etkinliği azalır.
Sıhhi tesisat ve kanalizasyon sistemini kış periyodunda donmaya karşı koruyun, bu da boruların dışında veya içine yerleştirilmiş bir ısıtma kablosu ile. Isıtma elemanı, olumsuz sonuçlara yol açabilecek buz kömürü torolarının birikmesini önler. Bu sonuçlar, her durumda, yırtık boruların değiştirilmesi veya kazanılan hasarı tamir edilmesi gerekir.
Isıtma kablosunun çalışma prensibi
Çalışma prensibi, elektrik enerjisinin termal hale gelmesidir. Böyle bir ısıtma sisteminin özeti, oksitleyici ajan ve yakıt kullanmadan, enerji alır ve ısıya dönüştürmesidir. Isıtma sistemi, içinden geçen elektrikten ısıtılır ve iletişimin donmasını önler. Bu nedenle, su temini için gerekli daha sıcak bir kablo satın almanız gerekir Soğuk mevsim boyunca su ağlarının çalışmasında başarısızlıktan kaçınmaya yardımcı olacaktır.
Harici boru hattını ısıtmak için, teller, sıcaklık damlalarından korkmayan kabuğun zarar görmesi için kesintisiz, hermetik ve dayanıklıdır. Isıtma elemanı dış tabakanın içindedir. Hava sıcaklığında bir azalma ile, sıcak kablo elektriğe bağlanır. Isıtma elemanını çalışmaya başlar ve tüm sistemin tamamını ısıtır. Hava sıcaklığı yükselirse, tel güç ızgarasından kapanır ve boru hattının çalışması her zamanki gibi gerçekleştirilir.
Isıtma kablosu tasarımı
Isıtma kablosu elemanları:
- İç yaşadım en önemli unsurdur. Mükemmel elektrik direncine sahip özel bir alaşımdan yapılmıştır.
- Damarların koruyucu kabuğu. Bu yalıtım malzemesinin katı bir alüminyum ekrana veya bakır tel örgü vardır.
- Toplam kabuk. Polivinil klorürden yapılmıştır. Telin tüm bileşenlerini güvenilir bir şekilde korur.
Neden bir ısıtma kablosu kullanmalıyım?
Kullanımın ana avantajları Kablo ısıtıcıları:
- Güvenlik. Mükemmel yalıtım sistemi. Dış kimyasal, mekanik ve termal etkilere karşı güvenilir koruma.
- Evrensellik. Isıtma kablosu, hem yer altında hem de dışarıda bulunan bir boru hattıyla donatılabilir.
- Kullanımı kolay.
- Kaydetme. Kablo ısıtıcısını bağladıktan sonra, hava sıcaklığını değiştirerek ısıtma gücünü ayarlamak mümkündür.
Kablo ısıtıcı türleri
Isıtma kablosu iki tiptir:
Dirençli . Düşük bir maliyete sahiptir. Yükleyecek kadar kolay. Genellikle günlük yaşamda 40 mm'ye kadar olan boruları ısıtmak ve sıcak bir zemin sistemi donatmak için kullanılır. Bu elemanın çalışma prensibi, boru hattının tüm uzunluğu boyunca özel sensörler ve tellerin döşenmesinden oluşur. Sensörler, herhangi bir sıcaklık değişimine tepki verir ve periyodik olarak ısıtma sisteminin bağlantısını kesin.
Teli spiral ve şerit yöntemiyle yatırabilirsiniz. Alüminyum bant yardımıyla, borulara tutturulur. Kurulum sırasında, hiçbir durumda aşırı gerginlik olmasına izin verilmez. Düzgün ısı dağılımı için, telleri ve boruları alüminyum folyo ile sarabilirsiniz. Ayrıca güvenilir ısı yalıtım sistemine ihtiyaç duyar. Mineral yünü ısı yalıtımı için uygundur.
Kendi kendini düzenleyen . Boruları 40 mm'den fazla, konteyner, çatılar, elektrik panelleri, drenaj ve diğer şeylerin çapı ile ısıtmak için kullanılır. Bu ısıtma teli, sıcaklık düşüşünün etkisi altında, direnç değiştiren bir polimerde 2 izole bir iletkendir. Bu, hava sıcaklığında bir azalma ile, polimerin direncinin azaldığı ve mevcut mukavemet arttıkça, üretilen ısının artmasına neden olur. Herhangi bir sıcaklık regülatörüne ve elektronik sensörlere ihtiyaç duymaz.
Hava sıcaklığı yükselirse, bu işlem ters yönde gider. Kendinden düzenleyen ısıtma kablosu Uzun servis . Kablonun maliyet etkinliği ve güvenliği güvenilir yalıtım ile sağlanır.
Kendiliğinden düzenleyici kabloların avantajları
- Kendiliğinden düzenleyici bir kablo, voltaj atlamalarına daha yüksek bir dirence sahiptir. Voltajın uzun süre artması durumunda, kablo süresi yanmaz.
- Kendi kendini düzenleyen bir kablo, istenen boyutun parçalarına kesilebilir. Ancak dirençli sabit uzunluk.
Kendi elleriyle bir ısıtma kablosu nasıl yapılır?
Kablo ısıtıcı olabilir İnşaat mağazalarında Satın Al Ama farkedilirler. Bazı teknik becerilerin varlığında, ısıtma kablosunu kendi ellerinizle yapmayı deneyebilirsiniz. Bu uygun malzemeler gerektirir. Örneğin, bir güç telefon kablosu (alan), markalı ısıtmayı, özellikleri ve formlarında çok benzer olduğu için değiştirebilir. Bu tel yeterince dayanıklı, sert ve incedir. Güvenilir izolasyonu olduğu için nemli bir ortamda kullanım için uygundur.
Isıtma sisteminin telefon telinden yapıldığı düşünülmelidir, Bazı özellikler olmayacak . Örneğin, öz düzenleme olasılığı olmaz. Sistemde özel bir gıda yalıtımı yoktur. Ancak, tüm bu nitelikler özellikle gerekli değildir, böylece kendi ellerinizle yapılan kablo ısıtıcısını güvenle kullanabilirsiniz.
Kurulumu yapmak bağımsız olarak çok kolaydır. İlk olarak, telin yerini belirlemek gerekir. Tel borunun üzerindeyse, kabloyu yüzeye mümkün olduğu kadar sıkı sabitlemek gerekir. "Wildfish" ile boru, folyoyu sarmanız önerilir, ardından üzerine rüzgar alüminyum bant için, ısıtma elemanına uyacaktır. Bu tür bir ısıtma sadece su boruları için değil, kanalizasyon için de yapılabilir. Isıtma kablosunun nemden iyi bir şekilde korunmasını sağlamak önemlidir. Bu amaçla, hidro ve ısı yalıtımı kullanılır.
"Wildfut" montajı boru içinde yapılırsa, daha sonra damarları genişletmemek için, daha iyi Kabloyu 2 tel için temizleyin . Ayrıca, tek kabloyu ikiye bükmeniz ve tekrar geri sarmanız gerekir. Telin 2 açık ucunda, esnek astar hortumundan flanştan yapılabilir, kapalı bir gün batımı oluşturmak gerekir. Girişin yeterince mühürlenmesi ve nemin düşmesine izin vermemesi için, epoksi tutkalı ile dökülmesi gerektiği ve uygunluğu hafifçe ağlatmalıdır. Kendi elleri tarafından yapılan ısıtma kablosu, örneğin ülkede sürekli yaşadıkları yerlerde kullanılabilir.
Su besleme sisteminin ve kanalizasyon sisteminin, özellikle kışın tam işleyişi için ısıtma kablosu gereklidir.
Kışın, evin içine ılık su doldurma sorusu. Isıtma kablosu sorunu çözebilir, ancak görüşlerini bulmak önemlidir. Suyu ısıtmak için, kendi ellerinizle uygun bir ürün yapmak daha iyidir.
Çeşitler
Isıtma musluk kablosu birkaç tür tarafından üretilmiştir:
- direnç;
- Kendini düzenleyen.
Her formda, güçlü, zayıflıklar dikkate alınır. Alt türlerin ve özelliklerin etrafında dolaşamazsınız. Yapı, kavramları, özellikleri göz önünde bulundurmak önemlidir. Dirençli, kendini düzenleyen bir kablo kurmak için nüanslar vardır.
Dirençli kablo
Dirençli kablo aksi takdirde klasik olarak adlandırılır. Yüksek voltaj için tasarlanmıştır, önemli direncine dayanabilir.
Dirençli Ürünlerin Değiştirilmesi:
- tek çekirdekli;
- iki mahfaza;
- zonal.
Kötü olmayan termal direnç, tek çekirdekli bir seçeneği gösterir. Konut binalarında döşemek için, koruyucu örgü ile ürünler kullanılır. Farklı malzemeler yalıtım için uygundur:
Tek çekirdekli kablo kapalı bir döngüde kullanılabilir. İki gövde dirençli tel birleşmeye sabitlenir. Ürünler yoğun örgü ile kullanılır. Korumalı malların yanı sıra korumalı mallar var.
Önemli! Yapının üzerindeki zonal teller bir spiral döşeme yaşamı vardır. Bu tür, eyeliner için elektrik sayacı için kullanılır.
Çoğu zaman küçük boyutlarda boşlukları kullanır, böylece direnç gösterilmedi.
Kendi kendini düzenleyen
Kendi kendini düzenleyen bir kablo, yarı iletken bir tabana sahiptir. Ürünler daha elastik, dayanıklı olarak kabul edilir.
Diğer avantajlar:
- düşük maliyetli;
- Kurulum kolaylığı;
- Yüksek izin verilen voltaj;
- Yüksek Güçlü Ekipman Bağlama.
Kendinden düzenleyici iletkenler mükemmel iletkenlikle ayırt edilir. Eksi sıcaklıklarda bile kullanılabilirler.
Isınma kablosu nasıl yapılır?
Gerekli malzemelerin hazırlanmasında kendi elleriyle ısıtma kablosu yapılabilir. El altında, bir telefon kablosu, yalıtım, bant, bağlantı elemanlarına ihtiyacınız var. Sonraki araçlar seçilir:
- pense;
- bıçak;
- havya;
- Passatia.
İş için talimatlar:
- Telin hazırlanması.
- Yalıtım.
- Çatal fiksasyonu.
- Kablo örgü.
Elinizde telefon kablosu yoksa, bakır ürünleri kullanabilirsiniz. Kendi kablonunla yap, bir ucunda uzlaştırmak önemlidir. Kabloyu bağlarken sıcaklığı izlemeniz gerekir. Ayrıca, uzmanlar çıkış iş yükünü kontrol etmek zorundadır.
Not! Ana görev, verimliliği en üst düzeye çıkarmak için boyutla güçlendirmektir.
Ev yapımı kablonun avantajları:
- Para biriktirmek;
- Bağlanıp kolay.
Kendi yapımı ürünlerin dezavantajları:
- Dağıtım;
- Zorluk muayenesi.
Ev yapımı yapılar tüpün içine sabitlenebilir. Bir deney olarak, tek, çift tel kullanmak kolaydır.
Sağ teli seç
Bir ısıtma kablosunu bir tesisatta seçip kurarken, ana özelliklere dikkat etmeniz gerekir:
- malzeme;
- bir tür;
- yama;
- güç;
- Sıcaklık sınıfı.
Kışın, hem öz düzenleyici hem de dirençli görünüm aktif olarak kullanılmaktadır. Su temini içinde, polimer izolasyonlu ürünler kullanılabilir. Üretici, zorluklar durumunda kablolamayı nasıl onaracağınızı, bilgileri rafi eder.
Ek İpuçları:
- ısıtma oranının değerlendirilmesi;
- Yamanın doğrulanması;
- esneklik;
- Topraklama fonksiyonu.
Sıcaklık sınıfında, küçükten yüksek göstergelere üç kategori vardır. Bileşik, güç seviyesine bağlı olarak ortaya çıkabilir. Borunun çapı dikkate alınır.
Bir boruya kabloyu takma
İletkeni takma ve bağlama talimatlara göre oluşur. Başlangıçta, yüksek kaliteli bir tüp almak gerekir. Sitedeki sıcaklık dengesizse, kendi kendini düzenleyen bir tür kullanılır.
Önemli! Su temini için bir ısıtma kablosunu (kış) bağlamak, evde veya sokakta mümkündür.
Dirençli ürün elektrikten tasarruf sağlayacaktır, montaj sırasında, ısı tüketimini hesaplayın. Normal ısı yalıtımı hızlı bir şekilde sıcaklık kazanmaz.
Ek uzman tavsiyesi:
- Dairesel sarma;
- bükülme sınırlarının iyileştirilmesi;
- Yalıtım Bütünlüğü Kontrolü;
- Röle'ye bağlanın.
Kurulum çalışmaları sırasında, elektrik çarpmasına karşı korumaya dikkat edilir. Bunu yapmak için ürünü rölene bağlayın. Boru, hafif bir stokla almak daha iyidir, ancak seçilen ürün türüne bağlıdır. Sıcaklık sensörünü kontrol ederken tel bağlantısı yapılır. İzin verilen nemin parametresini dikkate almak önemlidir.
Newbies hataları:
- kısa boruların kullanımı;
- Hiçbir yerde kontrol edilmez;
- yer eksikliği;
- korumasız bağlantı;
- Kullanılmamış Röle;
- Sıcaklık sensörü yoktur;
- oksitlenmiş kontaklar;
- Düşük kaliteli örgü kullandı.
Sabitleme teli
Isıtma kablosunun montajı, özel bağlantı elemanlarının pahasına gerçekleştirilir:
Mağazadaki malzemeler farklı formlarla temsil edilir. Uzmanlar Kurulum için setleri seçin, P-, M şeklindeki setlerini görüntüleyin.
Tercihen malzeme:
Bir kaset veya sınırlayıcı da kullanabilirsiniz.
Kabloları ağa bağlama
Isıtıcı kablo ağa bağlandığında, diyagrama yapışmanız gerekir. Temel olarak, olağan blendajlı kabloyu sızdırmaz hale getirmeden alabilirsiniz. Ağa bağlarken, kişileri temizlemeniz, yalıtımı kaldırmanız gerekir.
Detaylı plan:
- Ekranın topraklanması.
- Serbest bırakma.
- Kırpma.
- Lehimleme.
- İzolasyon takma.
Kabloyun borunun içindeki sabitleme farklılıkları vardır. İş için, birleştirme, prosedürün sonunda, bakışta elbiseler gerekli olacaktır. Bunun için iletken ağ tarafından güçlendirilmelidir. İkinci ucu hemen yalıtmak için önemlidir. İki iletken damar temeli olarak alınır. Zemin ekranı kullanıldığında, "Dünya" e bağlanmak gerekir.
Öneri! Eğer temas yoksa, tel kesilmelidir. Lehimlendiğinde, izolasyon kullanmak daha iyidir.
İpuçları
Kabloyu ağa bağlarken, uzmanların Konseylerine yapışmalısınız.
- yüksek kaliteli ürünlerin seçimi;
- tüpün hazırlanması;
- geçişin kullanımı;
- Yüksek kaliteli koruyucu kabuk kullanımı.
Telleri yalıtmak için, büküm yöntemi uygulanır. İletkenli karaciğerler için, küçük bağlantı manşonları kullanılabilir. Bunların maksimum çapı 2,5 mm'dir. Güç kablosu daha büyük bir yüke dayanmakla yükümlüdür, bir marjlı elemanları almak daha iyidir.
Kurulurken, uçların sıyrılmasına dikkat etmek önemlidir, ısıyla daralan tüpler kullanın. İletkeni ağa ilk açmadan önce, bağlantının kalitesini kontrol etmeniz gerekir. Özel direnç, yalıtım ve topraklama tahmin edilmektedir.
Üstündeki ısıtma kablosunun özellikleri göz önünde bulundurulur. Kendi ellerinizle yapılabilir, asıl şey talimatlara uymaktır. Kurulum kuralları, ağ bağlantısı var.
Kendi elleriniz, seçim ve kablo bağlantınızla su temini için basit bir ısınma kablosu
Nerece insan aktivitesinin hiçbir alanı elektrik olmadan yapılmaz, dahil olmak üzere. Günlük yaşamda, ısıtma onlardan biridir. Dahası, bu alanda, gezegenin önündüyü önünüzdüz, çünkü ısıtma elektrikli cihazların çoğu, orta süreçlerin ve sözde soğutucuların bulunmamasından dolayı en büyük verimlerden birine sahiptir. Bu ısıtma elemanlarından biri su temini için bir ısıtma kablosudur. Isıtma kabloları nedir, bunları nasıl monte edilir ve hatta kendi elleriyle nasıl yapılır, bu makalede konuşacağız.
Çalışmasının prensibi, elektrik akımı onun içinden geçirildiğinde, iletkenin ısıtılmasına dayanır. Daha fazla direnç - sıcaklık ne kadar yüksek olur. Açıkçası, bunu ayarlamak, en çok direnç uzunluğu, genişliği ve kalınlığı ve iletkenin malzemesidir (dirençli), ısıtmasının farklı sıcaklıklarını ve bu nedenle bir ısıtma cihazının çeşitli tüketici özelliklerini elde edebiliriz. Ek olarak, dirençli olan elektrik akımı parametrelerini, farklı transformatörler, termostatorlar, röle tp kullanan, bu da sistemin verimliliğini düşürmesine rağmen, ancak operasyonel parametrelerinin maksimum en fazla seçimi nedeniyle, önemli ölçüde kaynakları kaydedin.
Isıtma kablolarını ve sınıflandırmalarını kullanın
Saf formunda, sıcak kablo esas olarak kışın, donma riskine maruz kalan su besleme sistemlerini ısıtmak, ayrıca verandasının, çatıların, boşaltmaların, bundan dolayı boşalma sistemlerinin yanı sıra drenaj sistemleri ve krema karşıtı sistemleri ısıtmak için kullanılır.
Çeşitli görevleri yerine getirmek için, çeşitli ısıtma kabloları kullanılır. İş ve sürümler ilkesine ayrılırlar:
1. Dirençli tasarım türleri ayrılır:
- Ağa veren tek kötü adamlar, uçlarının ikisine birleşti;
- Birinin yaşadığı iki mahfaza, ısındığı ve ikincisi bağlıyken, fiş bu kablonun sonuna monte edilir.
2. Kendinden düzenleyen farklılıklar:
- matris tipi (poliolefin ve floroplastik);
- kabuk türü;
- Özel ısı tahliye (6 ila 100 w / m).
3. Bölgesel insanlar, ABD ve İngiltere'de üretildikleri için son derece nadir görülür.
4. Zırhlı, doğal olarak rezistif kablolar (ayrıca bir veya iki mahfaza), kablolar olmadan su geçirmezlerde kullanılmalarını ve sadece somut üzerine istiflenmelerini sağlayan koruyucu bir örgü vardır.
Dirençli kablolar, tüm uzunluktaki aynı ısıtma sıcaklığına sahip olmaları nedeniyle, çatılar ve drenaj üzerinde ısınmanın ve pratik olarak sürüklenmesinin gerekli olduğu belirli bir bölümde hesaplanır ve değişim için uyarlanması son derece zordur. çalışma koşulları. Ancak, bu tür ısıtma kablolarının su temini için önceden belirlenmiş ölümü, kendilerinin düzenlendiğinden ve aynı termostatörlerle birlikte, belirli bir uygulama yelpazesiyle birlikte tamamen başa çıktıkları gerçeğinden dolayı açıkça erken görünüyor. .
Ek olarak, aynı görevleri çözerken sistemin maliyetini daha da arttıran, kendi ellerinizle üretimi için uygun olan bu tip bir ısıtma kablosu türüdür.
İlk tanıdıktaki kendinden düzenleyici kablo, insanların çoğunu iş prensibinin yanlış anlaşılmasından dolayı şaşırtacaktır. Sonuçta, sıcaklık belirli bir seviyeye düştüğünde otomatik olarak açılması yeterli değildir, aynı zamanda bazı bölümlerde farklı sıcaklıklara sahip olduğu, tam olarak gerektiğinde ve ihtiyaç duyduğunuz kadar parçalarla ısınır. Elektrikli akım parametrelerinin seçimini, standart ağın aksine, standart ağa, herhangi bir parça ile, birkaç on santimetreden, ek düzenleyici cihazlar olmadan, onlarca metreden farklı olarak seçilmesini gerektirmez. Ancak% 20 - 30 daha pahalı maliyeti. Çeşitli varyantlarda, ısıtma, borularda içme suyu ile yerleştirme olasılığı vb.
Kendi ellerinizle yapılmış dirençli ısıtma kablosu
Su temini bir arsa için bir ısıtma kablosunun bağımsız imalatı için, bir okul fiziğini aramanıza bile gerek yoktur, çünkü en uygun kabloların ana parametreleri bilinir ve elektrik için hesaplamalar son derece basittir.
Bu nedenle, böyle bir ısıtma cihazının kendi ellerinizle imalatı için, tel en uygun P-274M telidir - "alan" denilen bir askeri telefon kablosudur. Manipülasyonlar için yeterince zordur, dahil. Borunun içinde ve ıslak bir ortamda kullanmanıza izin veren çok iyi bir yalıtım var. Tek dezavantajı: İçme suyu borularında kullanılması önerilmez. Böyle bir telin bir yaşını alırız, doğru sayaçları ölçüyoruz, bükün ve ters yönde, birbirleriyle iki damar kadardır. Tabii ki, tabii ki, standart bükümlü çifti çözmemek, ancak iki uzak ucunu birbirleriyle bağlamak için, ancak bağlantı bölgesi otomatik olarak sistemin zayıf bir bağlantısı haline gelir ve böyle bir tel, borunun içine doğru bir şekilde yerleştirilmemelidir. . Akım kaynağına bağlı uçlar, sızdırmazlık yıkayıcısından yapılırken, epoksi tutkalı veya başka bir bileşimle sızdırmazlık sağlar. Herhangi bir dirençli ısıtma kablosuna gelince, bir akım kaynağı, bir trafo olmalı ve böyle bir sistem için parametrelerinin hesaplanması çok basittir: Verilen voltaj, 1 metre başına 1 metre başına 1 W (küçük sapmalara sahip) içermelidir. tel. Akımın akımı 8 - 10 amper olmalıdır.
Ev yapımı için başka bir basit seçenek. Gücün çalışma birimini BP 300W'nin eski bilgisayarından alın, iki mahfaza bakır tel 1,5 mm'lik bir kesitli (çift örgü daha iyi) 10 metre uzunluğunda ve bunu 5 volt kırmızı çıkışa takıyoruz. Telin sıcaklığı 50 ° C alanında bulunacaktır. Telin 12 voltluk bir verim için hesaplanması, okul programından fizikteki formülleri kullanarak benzer şekilde yapılır.
Su temini için ısıtma kablosu nasıl bağlanır
Su borusunu ısıtma kablosu ile ısıtmanın iki yolu vardır:
Isıtma kablosunun dahili bağlantısı hakkında konuşursak, iki noktaları tutmak önemlidir:
- Kabloyu toplayın, yalıtım borunun içine yerleştirilmesini sağlayan, dahil olmak üzere. İçme suyuyla borular için sıhhi göstergeler tarafından;
- Kablo girişinin boruya tam sızdırmazlık sağlar.
Girme, standart bir tişörtle veya bunun içinden çıkarılarak bir su filtresinden düzenlenebilir.
Açık kablo konumu ile, yalıtımla bir seçenek seçmenizi önerebilirim. Ve bir ısıtıcı olarak bir folyo bazalt yünü olarak kullanın veya köpüklü polietilenden gelen borular için kapaklar, ancak kablonun kendisi boru alüminize bantlara tırmanmaktır. Bu prosedürler, sistemin tüm hizmet ömrü için elektrik maliyetini büyük ölçüde azaltacaktır.
Isıtmalı tüp plastikten yapılırsa, alüminyum folyo veya alüminize bir scotch ile gitmek için bir ısıtma kablosunun kurulumuna tavsiye ederim - bu, sıcaklığı eşit bir şekilde dağıtmanıza izin verir. Kabloyu yatırırken, hiçbir durumda dışarı çekmez ve kapatma takviyesinin yerlerinde bir döngü yapmaz, böylece düğümün hizmet sürecinde ve onarımında kırılmaması için bir döngü yapın.
Bir kablo ipliği boruyu ısıtmak için yeterli değilse, bu sorunu çözmenin iki yolu seçebilirsiniz:
- Kabloyu borunun etrafına koymak veya zikzak döşemek;
- Birkaç ısıtma kablosu döşenmesi.
Çıkarma yaparken, gerginlikle aşındırılmaması önemlidir ve birkaçını yatırırken, 120 ° 'de karşılıklı konumlarının asgari açısını seçin. Açıkçası, bu konular üçten fazla olamaz.
Sıcaklık sensörü, kurulumu durumunda, kablo dişleri arasında en iyi şekilde aralıklıdır. İmkansız ise - ısıtma kablosundan hafif bir mesafede. Isıtma kablolarının herhangi bir durumda etkileşime girmemesi gerektiğini, çünkü aşırı ısınma kaçınılmaz olarak bu yerde ortaya çıkması, tüm sistemin hızlı bir şekilde başarısızlığına yol açabileceği için önemlidir.
Boruların kablo ısıtma sisteminin olumsuz koşullarında UZO kullanılarak dahil edilmelidir.
Düzlem prensibi üzerine çalışan ısıtma boruları için dirençli bantlar vardır - film elektrikli ısıtıcılar. 40 - 45 ° C çalışma sıcaklığında hesaplanan ve ağa paralel olarak bağlı sabit bir uzunluk ve genişliğe sahiptirler. Avantajlarına, basit kurulum, minimum kalınlık ve bir filmi hızla değiştirme olasılığı, son derece nadirdir. Aynı zamanda, tüm sistem çalışmaya devam ediyor.
Sevgili okuyucular, herhangi bir sorunuz varsa, aşağıdaki formu kullanmalarını isteyin. Sizinle iletişim kurmaktan memnuniyet duyarız;)
Konu hakkında diğer makaleler öneriyoruz
Isıtma borusu kablosu, su ve lağım borularında buz tapalarının oluşumu düşük sıcaklıklar sırasında önlemeye yardımcı olacaktır. Isıtma kablosunun bağlantısı, buzundaki konut tesislerinin boru kırılmasından dolayı su temini olmadan kalmasına izin vermez. Isıtma kablosu nasıl bağlanır? Çok zor değil ve bazı teknik deneyim varsa, ısıtma kablosunu kendi ellerinizle yükleyebilirsiniz.
Isınma kablosu nasıl?
Isıtma kablosu, boru hattının elektrik akışından geçmesine izin vermez. Koruyucu, genel bir kabuk ve iç damarlardan oluşur:
- Katı bir alüminyum veya bakır malzeme tabakası, iç kablo veni korur;
- Isınma telindeki ana kısım iç damarlardır, bu da mükemmel elektriksel direnç yaratır. Özel bir alaşımdan yapılmıştır;
- Üst kılıf, polivinil klorürden yapılmış tüm teli nitel olarak korur.
Isıtma kabloları türleri
Su temini kablosu kendi kendini düzenleyen ve dirençlidir. Onları belirten önce boru hattını izole etmek gerekir, çünkü şiddetli donlarda daha fazla elektrik gücü harcamak zorunda kalacak ve bu da bu büyük nakit masrafları tehdit ediyor.
Dirençli kablolar, sokağın ölçülmesine rağmen sürekli olarak aynı ısı salımını korur. Bir elektrik akımı onun içinden geçtiğinde kablodaki metal iletkeni ısınır. Isınma sırasında elektrik maliyetlerini azaltmak için, regülatörler ve sıcaklık sensörleri kurulur. Böyle bir kabloyu yerleştirmek, aşırı ısınma ve bozulma tehdidinde olduğu için birbirlerine yoğun olmamak üzere izlenmelidir. Dirençli kablo tek çekirdekli ve alacakaranlıkta ayrılmıştır:
- Tek çekirdekli teller her zaman rahat değildir, çünkü elektrik ağına iki uçlu bağlılar;
- İki mahfaza kablosu, bir yandan, bir 220 V ağının bir fişi takılı ve diğer tarafta - fiş.
Tek çekirdekli tellerin elektromanyetik dalgalardan koruması yoktur ve iki mahfaza vardır. İki konut kablolarının daha pahalı olduğu gerçeğine rağmen, çoğu insan onları kullanır. Çok uzun bir dirençli iletken satın aldıysanız, bir parçayı keserken tamamen döşenmelidir, işe yaramaz.
Kendinden düzenleyici bir kablo, ısıtmasını kendi başına ayarlar. Dirençli kablonun iyi bir değiştirilmesidir, iyi fonksiyonel veri ve özelliklere sahiptir. Isıtma sırasında iletken içindeki polimer, az ısıyı vurgulamaktadır, ancak soğumaya başladıktan hemen sonra ve çok fazla ısı salınması var.
Böyle bir telin olumlu nitelikleri:
- Kendinden düzenleyen kablolar etiketli çizgiler üzerine kesilebilir.
- Sonra atılabilirler ve bunları birbirine üflenmeyecekler.
- 10 yıla kadar servis ömrü.
- Buz sarkıtlarının oluşumlarını önlemek için evlerin çatılarında kullanım için uygundur.
- Yüksek kaliteli izolasyona sahiptir, tamamen güvenlidir.
Telin dezavantajları büyük bir değerde.
Kabloyu nasıl bağlayabilirsiniz?
- Termotrub, bir yandan bir taraftan 5 cm üst tabakanın ve 1 cm alüminyumdan çıkarıldığı bir kablodur. Görünen teller yalıtım katmanından temizlenir ve ayrılır.
- Kamyonlar biraz daha küçük ve her tel üzerinde giyin. Uçları ısıtılır ve 6 mm'ye kadar temizlenir, daha sonra demir tüpte sıkışırlar.
- Güç kablosundan, üst kılıf 8 cm'ye kadar çıkarılır ve parçalara dönüşür. Bir tel topraklama için uzun süre kalır, diğerleri 3 cm azalır. Tüm kablolar 6 mm'ye kadar temizlenir.
- Tedarik ve ısıtma telleri, termotrub içine monte edilmiş demir manşon içine yerleştirilir, ardından ısıtılır ve kuvvetlice kelepçelendirilir.
- Isıya dayanıklı bir bant kullanarak bağlantı alanını izleyin.
- Sonra boruyu kullanın, bağlantının kapandığı boyutta daha geniş.
Bir boru hattı nasıl izole edilir?
Borunun yere gömülmesi gerekecekse, iyi bir ısı yalıtımı gerekir. Polistiren köpük ile yalıtılabilir. Mükemmel bir ısı yalıtım niteliklerine sahiptir, ağır yüklere dayanabilecek daha büyük bir yoğunluk nemden korkmaz. Bir kabuk şeklinde çeşitli genişliklerin boruları şeklinde oluşturuldu. Ayrıca bunun için, sert bir plastik kanalizasyon tüpü uygundur, polietilenden köpüklü yalıtımın üstüne elbiseler. Kanalizasyonda bulunan boruda köpük uygulayabilirsiniz.
Kullanılamaz!
- Mineral yünü nemden korkuyor, parlayan, özelliklerini kaybeder ve borunun etrafındaki nemi çıkarın çok zordur. Donma, küçük parçacıklara çarpıyor.
- Ancak, yalıtım, yüklerin etkisi altında ısı yalıtım niteliklerini kaybeder.
Isıtma kablosunun gücü
Tel Gerekli Gücünü almak için, ikametgahınızın iklim koşulları, montaj yöntemi, boru çapı, dahili veya harici kablo montajı, bir boru ile yalıtılır. Mağazada sıcak bir kablo satın alarak, 1 metre boru başına güç ve tel tüketimi için özel olarak oluşturulmuş tabloları görebilirsiniz.
Termostatın Kurulumu
Böylece daha az para, su boru hattının ısıtılmasına gider, termostatı takabilirsiniz. +5 derecelik sıcaklığını yerleştirmiş olan otomatik olarak bu özelliği kapatır, böylece su borusunu birkaç kez ısıtma maliyetini azaltır. Isınma kablosu, çalışma saati sayısında ölçülen belirli bir servis ömrü olduğundan, daha uzun sürecektir.
Termostat, evdeki elektrik anahtarına koruyucu bir makine kullanarak bağlanır. Termostat gövdesinde bulunan konnektörlere, ısınma kablosu ve sıcaklık sensörü bağlanır. Durumda, neyin bağlı olduğu görülebileceği gösterim var. Satın alınan termostatta işaretleme yoksa, diğerine değiştirmek daha iyidir.
Sıcaklık sensörü tüm sisteme bağlanır. Teli ile temas etmeden boruya monte edilir, aksi takdirde teller yanlış veri gösteren ek ısıtma sağlar.
Hangi kanalizasyon borularının ısıtılabileceği
Kanalizasyon boruları çeşitli şekillerde ısınabilir: Boruları zaten bir içten ısıtma sistemi ile uygulayın ve ısıtma teli kullanın. Bunun için, borular uygundur:
- Filtreyi temizlemek için tasarlanmıştır;
- Dışarıda kanalizasyon;
- Drenaj sistemine ve filtrelemeye iyi koşmak.
Kendi ellerinizle kablo yapmak
Bazı malzemeleri kullanarak bağımsız olarak bir ısıtma kablosu yapabilirsiniz. Bunun için, telefon kablosu P274 sayısının altına uygundur. Çok dayanıklı, zor, uygun bir çapa sahip ve iyi izolasyon sayesinde nemli bir ortamda uygulanabilir. Kendini düzenlemeye sahip olmayacak, ancak boru hattının dışına çıkarılacak ve nadiren bağlanırsa, örneğin ülkede, yeterli olacaktır.
Telefon kablosu, bir tanesi, arkaya doğru kıvrılmış olan birkaç ayrı kabloya ayrılmıştır. Telin açık ucundan sıhhi tesisat hortumundan sızdırmazlık contasının yardımıyla, hermetik giriş yaratılır. Tellerle içeri girerek bir bağlantı nozülü ile sabitlenir.
Döşeme Epoksi tutkalı ile üniforma, hafifçe ayarlanır. Sonra somunu çevirin, böylece bağlantı çok daha yoğun olacaktır.
Dış kablo
Isıtma kablosunun borunun üstüne kilitlenmesi, ayrı tellerde çözülmez. Boru hattının yeterli bir şekilde ısıtılmış kısmı, tüm bağlantıları iyi bir şekilde izole etmeyin, tellerle ters tarafa bağlanır. Aynı zamanda, yüzeydeki kablo iyice güçlendirilir. Bu dış ısıtma yöntemi, lağım boruları için çok uygundur.
- Başlangıçta, ısıtma teli olan boru folyo tarafından kurutulur;
- Teli'nin borunun yüzeyine yoğun bir kenetlenmesi için, bir viski ile üstten görünüş;
- Bundan sonra, mineral yün etrafında dönün.
Bilmek önemlidir!
- Tüm sistem elektriğe bağlanmadan önce kurulur.
- Böylece ayar oluşması, röleyi otomatik olarak yükler.
- Borunun tüm uzunluğu boyunca sistemi otomatik olarak açmak ve kapatmak için, sıcaklık sensörleri monte edilir.
- Renk göstergesi, ısıtma sistemini görsel olarak gözlemlemeye yardımcı olacaktır.
- Tüm kurulum yapıldığında, tüm bağlantıları kontrol etmelisiniz.