Konut sistemleri için elektrik üretimi ve arzını açıklayan fiziksel büyüklüklerin ve elementlerin temel tanımları.
L 'enerji Bir sistemin bir iş yapması gereken kapasitedir, zaman birimi başına enerji kullanılabilirliğini tanımlar. güçWatt cinsinden ölçülür. elektrik gücü mevcudiyetiStandart bir referans dairesinde, 3 kW'tır, boyutsal olarak güç, bir elektrik akım voltajının anlık ürünüdür.
Durumunda alternatif elektriksel büyüklüklerEvlerimizde mevcut olanlar gibi, + 230V ile -230V arasında 50 Hz frekansta salınan voltaj ile yükün özelliklerine göre emilen akım, faz değiştirme Gerilim ve faydalı güç ile ilgili olarak, bu faz yer değiştirme açısının bir işlevidir, VxIcos Ø.
Sahip olmanın önemi fazdaki gerilim ve akım Onu hareket ettirmek için bir vücuda etki eden iki kuvvetli bir analoji ile ifade edilebilir.
İki kuvvet aynı yönde hareket ederse, vücudu hareket ettirmek için ortaya çıkan kuvvet mümkün olan en yüksek düzeydedir, iki kuvvetten sadece biri diğerinin yönüne göre hafifçe hareket etse bile azalır, ortaya çıkan kuvvette azalma bir yer değiştirme açısının oluşumu ile yer değiştirmenin bir işlevidir.
Gerilim ve akım arasındaki faz farkına, sargıların, indüktörlerin veya kapasitif yüklerin (tipik olarak motorlar), pompalama ünitelerinin, vb. Varlığı ile karakterize edilen belirli elektrik yükleri neden olabilir. emilen gerilimler ve akımlar arasındaki faz kayması elektrik faturasına ekstra olarak ödenir ve hem tek fazlı güç kaynakları hem de üç fazlı güç kaynakları için uygun büyüklükte güç faktörü düzeltmesiyle tamamen elimine edilebilir.
Sonuncusu, genel olarak, 6 kW'dan daha yüksek, özellikle yüksek güç sağlayan evler için tedarik edilmektedir. elektrik enerjisi için önemli ihtiyaçlar veya bununla birlikte, üç fazlı bir güç kaynağı sağlayan elektrik yüklerini belirleyen elektrikli cihazların kullanılmasını sağlar.
Üç Faz
Durumlarda Üç fazlı ve nötr güç beslemesi çeşitli yüklerin üç faza dağıtılması gerekir, bu nedenle elektrik tedarik şirketi tarafından güç tedarikinin maliyetini düşürür.
Nötrlü üç faz, varsayılan olarak, R, S, T, N olarak tanımlanır ve iki faz arasındaki potansiyel veya voltajdaki fark, 400 V'a eşittir, bir faz ile nötr arasındaki fark (N) bu klasik tek fazlı alternatif voltaj yukarıda tarif edilmiştir. Üç fazda elektrik dağıtımı ve iletimi ulusal elektrik şebekesinin çoğunda gerçekleşir.
Elektrik temininde ihmal edilmemesi olgusu, evde sahip olduğumuz en basit ev aletleri için bile, gerilim düşümü: bir elektrik kablosunu geçerken, akım, elektrik akımının geçişinin karşısındaki direnç sonucu bir voltaj düşümü oluşturur.
Bu voltaj, ihmal edilebilir bir bileşen üreten kablonun sabit uzunluğuna ve akım emilimine bağlı olan, cihazın güç kaynağı kablosunun başında verilen gerilimden çıkarılır. referans standartları nominal besleme gerilimi değerinin% 3'ünden daha fazla olmayan bir voltaj düşümü empoze etmek gibi bir kablo seçimi yapın.
bir yanlış seçim elektrik kabloları Bir cihazın başlangıcında veya genel olarak bir elektrik yükünde yüksek akımlar olduğunda kayda değer yan etkiler üretebilir.
Az önce tarif edilenlerin tipik örneği,aydınlatma yoğunluğunu azaltmak Birkaç dakika boyunca yüksek akım emilimine sahip, sözde klasik tepe akımı olan aletleri çalıştırırken.
Sonuncusu, normal çalışma koşullarında, emilen nominal akımın değerinin bazı zamanlarına eşit bir değere sahip olabilir. Uygunsuz bir seçim otomatik kablo koruma cihazlarıtarif edilen olguyu takip ederek aynı cihazların müdahalesine neden olabilir.