Büyük evlerin ihtiyaçlarını karşılamak için büyüklüğü artan elektrik panelleri kullanmak zorundadır, ev otomasyonu için çok fazla alan ayrılmıştır.
Büyük evlerin ihtiyaçlarını karşılamak için, daha büyük alana sahip, daha fazla alana ayrılmış elektrik panoları kullanmak gerekir. uygulamaları Ev otomasyonu ile ilişkili olanlar gibi yeni ve sürekli gelişen.
İlke olarak, her elektrik panosuna eşlik eden bir dokümantasyon eşlik etmelidir.
Bu dokümantasyonun amacı: Doğru uygulama işçiliğe göre belgelendirmek, kurulum için gerekli bilgileri sağlamak, bakım işlemlerini kolaylaştırmak ve gerekirse değiştirmek. Bu kavramlar kesinlikle kurallar tarafından ifade edilir. CEI EN. Çerçeve kurallarının pratikte mevcut olmadığı yirmi yıl önce inşa edilen tarihsel ekipman için bir istisna yapılır.
Bu gibi durumlarda yeterli olmaması belgeleme hiç kuşkusuz standart olmayan bir resmi tanımlamak için yeterli bir durumdur.
Ne yazık ki, pratikte kullanıcıların cehaleti ve montajcılar genellikle gizli teknik dokümantasyon ile resimlerin gerçekleştirilmesine neden olurlar.
Plaka
Tüm paneller, en azından temel verileri içermesi gereken silinmez bir plaka ile donatılmalıdır: işaret Üreticinin ve ekipman tipinin veya alfanümerik tanımlama kodunun belirtilmesi. İkincisi, gerektiğinde üreticiden gerekli tüm teknik bilgileri edinmesini sağlar. Ayrıca, üzerinde plaka o Ekteki belgelerde aşağıdaki ana teknik parametreler bildirilmelidir: nominal gerilim (V), yani panel kullanımı için referans gerilim; nominal frekans (Hz) ve nominal akım (A), yani ana giriş devresinin boyutlandırma akımı.
Diğer önemli bilgi şudur: yardımcı devrelerin nominal gerilimi (V), yani yardımcı devrelerin bileşenleri için seçilen gerilim. Aslında, uygulamalarda sıklıkla olduğu gibi, farklı gerilimlere sahip çeşitli yardımcı devreler de olabilir. ev otomasyonu; yalıtım testlerinin gerçekleştirildiği gerilimle ilgili bir parametre olan ve panel tarafından sağlanan uzun süreli aşırı gerilimlere karşı direnci gösteren nominal yalıtım gerilimi (V); özellikleri tanımlayan iki basamakla ifade edilen koruma derecesi Wrap katı cisimlerin (ilk hane) ve suya (ikinci hane) nüfuz etme olasılığı ile ilgili olarak.
Koruma cihazları, panel kurulum noktasındaki kısa devre akımını not alan diğer teknik parametrelere göre seçilir.
Bu parametreler, izin verilen maksimum kısa süreli akımı ve izin verilen maksimum maksimum akımı içerir. Şalt ile ilgili olarak, dolaylı temaslara karşı koruma yöntemi, ağırlık, koruma devresinin ölçüldüğü dağıtım sistemi, bağlantı tipinin kullanıcılarelektromanyetik uyumluluğa göre uygunluk ortamı.
Bu amaçla, bir anahtarlama sistemi doğrudan alçak gerilim bağlantısına sahip bir sisteme (konut, ticari veya hafif sanayi, oda 2 kendi kabinine sahip bir sistemde kuruluma karşılık gelen) kuruluma karşılık gelen bir oda 1 için olabilir. Genel olarak, şalt cihazının çok kısa süreli aşırı gerilimlere karşı direnç özelliklerini tanımlayan bir darbe verilmiştir; el işi Yukarıdaki tüm bilgileri tarif etmiyorlar, prensipte bu, onları kurallara uymadığını düşünmek için yeterli olacaktır. Ancak, yukarıda açıklanan verilerin bir kısmı panelin doğru montajı ve kullanımı için kesinlikle gerekli değildir.
Elektrik şeması, norm
düzen Elektrik, resim için en önemli referans belgesidir.
Panelin inşaat sırasında doğru şekilde tellenmesini sağlar ve bakım, sorun giderme ve kurulu panelde değişiklik.
Tip 1 ortam, iklimlendirme sistemlerine hizmet veren santraller için genellikle yeterlidir, ancak endüstriyel işlemler için tasarlanmıştır. uygunluk çevreye 2. norm CEI EN 60439-1 4 segregasyon biçimini veya çerçevelerin iç alt bölümünü tanımlar.
1 ila 4 arasında değişen bir sayı, panelin daha büyük veya daha küçük bir alt bölümünün tam olarak birbirinden ayrılmış iç bölmelerde yapıldığı gerçeğini açıklar. İklimlendirme sistemleri için panellerin çoğu 1 şeklindedir, yani hiçbiri yoktur ayrım.