Üye
- Katılım
- 14 Nis 2011
- Mesajlar
- 73
- Puanları
- 1
trafo işletme topraklamsı için projede 1x240 NYY kablo göstermiş. bunun yerine 2 tane 1x120 NYY kullansak olur mu. İŞLETME TOPRAKLAMASI İÇİN.
peki faz nötr kısa devresi halinde bu kısa devre akımı işletme topraklaması üzerinden toprağa akacak. iki tanw 1x120 lik kablonun üzerinden eşit miktarda akım akacakmıdır toprağa .aynı yerden çıkıp aynı yere bağladıktan sonra her ikisinin direnci farklı göstermesi mümkün değil iki kablo yu farklı yerlere birbirinden uzak yerlere çakarsan farklılık olabilir.
kollar üzerindeki dirençlere göre dağılır ama akımlar. ,,Birinin 1ohm, diğerinin 2 ohm çıktı toprak direnci diyelim. o zaman ikisinin üzerinden eşit akım akmaz. direnci düşük olandan daha çok akacaktır.bir akım eğer kollara bölünmüş ve kolların dirençleri eşit ise kaça bölersen böl hepsinden eşit akım akar kirşofun akımlar kanunu hatırla bir devreye giren akım ile çıkan akım birbirine her zaman eşittir. şöyle düşün 10 amperlik bir akımın var tek yerden çıkıyor sen bunu birde 10 kola ayırıyorsun ve ileride tekrar birleştiriyorsun giriş ve çıkış akımları 10 amper ama her kol üzerine 1 amper düşer
dirençler farklı çıkarsa dediğin doğru ama aynıysa eşit alım akarkollar üzerindeki dirençlere göre dağılır ama akımlar. ,,Birinin 1ohm, diğerinin 2 ohm çıktı toprak direnci diyelim. o zaman ikisinin üzerinden eşit akım akmaz. direnci düşük olandan daha çok akacaktır.