Tesisatçılarımıza uzman destek sunmaya inanıyoruz. İster ürünlerimizden birini ilk kez deniyor olun, ister son derece zorlu durumlarla karşılaşmış olun.
Aşağıda müşterilerimizin sık sorduğu sorulara yanıtlarımız bulunmaktadır. Yanıtları burada bulamazsanız, lütfen bulunduğunuz ülkedeki en yakın toptancıya veya ESBE Satış şirketine başvurun.
Bu İnternet sitesinde kullanma talimatlarını özel ürün sayfasında ve "İndirme Alanı" klasöründe bulabilirsiniz.
ESBE kurulum yapanlara doğrudan satış yapmamaktadır. Ürünlerimizi toptancı/distribütörler aracılığıyla satmayı tercih ediyoruz.
Kvs vananın akış değerinin bir ölçüsüdür Bir vana üzerinde 1 bar basınç farkı ekleyin ve 1 saat boyunca çalıştırın m3 cinsinden vanada toplanan akış = kvs değeri
Cv Amerikan birimidir ve 1 psi basınç düşüşünde ABD galonu / dakika cinsinden akışı gösterir. Kv'den Cv'ye dönüştürme için 1,16 faktörünü kullanın ( 1,16 * Kv = Cv).
Aşamalı özellik, pratikte vananın düzgün açılması anlamına gelir. Bu özellik, suyu düşük sıcaklıklarda karıştırmamız gereken uygulamalarda (ör. gaz kazanlarıyla çalışan yerden ısıtma uygulamaları) piyasada bulunan standart vanalara kıyasla bir avantaj sağlar. Aşamalı özellik, karma sıcaklığın çok daha iyi şekilde kontrol edilmesini ve performans alınmasını sağlar, bu da enerji verimliliği ve nihayetinde konfor anlamına gelir.
Quick-Fit, ESBE tarafından geliştirilen valf ve aktüatör arasında hızlı bir bağlantıdır. Hiçbir alete gerek yoktur; ESBEs aktüatörü ESBEs vanadan sökmek için sadece aktüatörü çekin veya monte etmek için itin.
Isıtma suyu ve temiz su asla karıştırılmamalıdır, daima ayrı devrelerde tutulmalıdır!
Isıtma sistemlerinin tipik özellikleri Kapalı sistem Aynı su devridaim yapar Basınç bir sirkülasyon pompası ile oluşturulur Sınırlı oksijen beslemesi nedeniyle demir vanalar kullanılabilir
Temiz su sistemlerinin tipik özellikleri (Kullanma sıcak suyu) Açık sistem Su sürekli eklenir Basınç bir su kulesi ile oluşturulur Eklenen taze suyla oksijen girişi nedeniyle pirinç vanalar kullanılmalıdır
Isıtma sistemi
Temiz su sistemi
Concept: Su bir depoya dikkatli şekilde eklenir ve depodan dikkatle alınırsa, yerçekimi yasası sıcak sunun deponun üzerinde ve soğuk suyun deponun altında kalmasını sağlar.
Avantajları: Depodaki ısı enerjisi kullanıma hazır olarak deponun üzerinde yoğunlaşır. Duş veya banyo için yeterli sıcaklıkta olmayan büyük miktarda ılık su yerine az miktarda sıcak su olması çok daha fazla fayda sağlar.
İyi bir katmanlaştırma elde etmenin avantajlarını göstermek için örnek vermek gerekirse, aynı enerji içeriğine sahip, ama farklı ayrılmış üç depo verilebilir.
Soldaki depo Katmanlaştırma yok, tüm depoda 40°C: Musluktan akmaya hazır evsel sıcak su konforu için yeterince sıcak değil (sıcaklık borulardan aktarılırken biraz düşecek ve bir duş başlığına ulaştığında ancak beden sıcaklığında olacaktır). Lejyonella bakımından güvenli değil. Normal radyatörlü ısıtma ile kullanılabilecek kadar sıcak değil.
Ortadaki depo Bir miktar katmanlaştırma elde edilmiş, deponun üst kısmında 50°C ve alt kısmında 30°C: Evsel sıcak su konforu için yeterince sıcak. Lejyonella bakımından güvenli değil. Bazı radyatör devrelerinde kullanılabilir, ama tümünde değil.
Sağdaki depo İyi katmanlaştırma, deponun üst kısmında 70°C ve alt kısmında 20°C: Evsel sıcak su konforu için yeterince sıcak Lejyonella bakımından güvenli
Bu İnternet sitesinde Yedek parça dokümantasyonunu özel ürün sayfasında ve "İndirme Alanı" klasöründe bulabilirsiniz.
ESBE AB, Bruksgatan 22
SE-333 75 Reftele, Sweden
Tel: +46 371 570 000
E-postal: [email protected]
Gizlilik Politikası | Çerez Politikası | Ağ yöneticisi