- Malzeme gerekli
- VMC: Yeni ürünlerde vazgeçilmez
- Daha verimli: çift akışlı VMC
- Hava yenileme yönetmeliği
- Yenilemede nasıl havalandırma yapılır?
- Özerk çift akışlı VMC
- Verimli akışı olan yüksek performanslı bir VMC
Her geçen gün daha fazla yalıtımlı olan evlerimiz de daha hava geçirmez... Temel bir temiz hava kaynağı sağlamak ve kabul edilebilir bir nemi korumak için etkin şekilde havalandırılmaları gerekiyor.
Malzeme gerekliSÖZLÜK:
• Kategorilendir: iletişim kapısının altındaki 1 ila 2 cm'yi çıkarın; havanın başka bir odaya geçmesini kolaylaştırmak; Kapının kapattığı hacmin yenilenmesini teşvik etmek. Her iki durumda da hava sirkülasyonu "süpürme" ile gerçekleştirilir.
• Bağıl nem (RH): havadaki su yüzdesi. Her zaman belirli bir sıcaklık için gösterilir (örneğin: 21 ila 26° C arasında% 40 ila 65), çünkü sıcaklık düştükçe artar.
• Kanada kuyusu: 20 ila 25 m uzunluğunda, Ø 180 ila 300 mm derinliğinde 1,50 ila 2,50 m arasında gömülü bir jeotermal sensör. Kalıcı bir hava sirkülasyonu ile, kışın ısıyı ve yazın tazeliği (Provençal kuyusu gibi) toplar, çünkü zemin sıcaklığının stabilitesinden faydalanır.
Geçmişte, havanın evlerden alınması oldukça basitti. Sadece mutfak ve banyolar havanın doğal olarak yenilenmesini hızlandırmak için açılan açıklıklar ile donatılmıştı. İlk petrol krizi ve enerji faturasını azaltma ihtiyacı ile konutlar daha iyi yalıtılmaya ve her şeyden önce su geçirmez doğramalarla donatılmaya başladı. Bu nedenle, en azından yenisinde, havalandırma sorununu görmezden gelmek artık mümkün değildi.
Böylece, 1980'lerin başında, ilk kontrollü mekanik havalandırma (VMC) ortaya çıktı. İlkeleri düşük debili havanın sürekli yenilenmesini sağlar.
VMC: Yeni ürünlerde vazgeçilmez
Hala büyük ölçüde yeni Klasik VMC tek akışlı ve merkeziGenellikle tavan arasına kurulan çıkarıcı grubu birkaç kanalla bağlantılı. Bazıları bayat havanın emildiği mutfağa, banyoya ve tuvalete atlar, tavanda bir deşarj kanalı açılır. Temiz hava, odaların ve konaklama yerlerinin önüne yerleştirilmiş olan girişler aracılığıyla, ona göre statik olarak geliyor. Oturma odalarının ıslak odalara (mutfak dahil) hava sirkülasyonu kapıların altında mümkün olmaktadır (sözlüğe bakınız).
Sunulduğu sırada yenilikçi olan bu VMC türünün bazı sınırlamaları vardır.
Hafif tadilat (veya odadan odaya) ile uyumsuz, bağıl nemdeki bir artışla başa çıkamıyor (sözlükçeye bakınız) ve konut sakinlerinin ihtiyaçlarını çok az dikkate alıyor. Buna kışın belirli bir atık ekleyin, çünkü iç mekan havasının kalorileri dışarıya gönderilir...
Bununla birlikte, bu zayıflıklar, neme duyarlı özüt havalandırma deliklerinin (VMC hygro A) tanıtılması dahil olmak üzere çeşitli değişikliklere yol açmıştır: ıslak odaların yüksek higrometrik varyasyonlarına bir cevap.
Geleneksel hava girişleri yerine nem kontrollü havalandırma kanalları monte edildiğinde, çalışmasını ana parçaların ihtiyaçlarına göre ayarlayabilen bir VMC Hygro B vardır. Ancak her iki durumda da, iç ortamdaki kaloriler dışarı sızmaktadır.
Daha verimli: çift akışlı VMC
Çift akışlı VMC var. Çatıdaki (veya pinyondaki) tek bir delikten temiz hava emer ve ana odaların her birine aktarır (aşağıdaki şemaya bakın).
Buradan hava, tek akışlı VMC'de olduğu gibi emildiği teknik parçalara (mutfak dahil) döner. Ancak kovulmadan önce, yeni havayı da alan bir ısı eşanjöründen geçer. Biri ve diğeri birbirinden ayrık kalıyor, fakat basınçlı havanın kalorileri temiz havayı ısıtıyor. Bu, bazen bir Kanada kuyusunun katkısıyla (yukarıdaki sözlüğe bakınız) veya elektriksel dirençle de çalışabilen çift akışın büyük avantajıdır.
VMC'nin genelleştirilmesi, özerk havalandırmanın kaybolmasına neden olmamıştır: aspiratörler, bağımsız aspiratörlerin yanı sıra hala oradadır.
Hava yenileme yönetmeliği
Her konutta, havalandırma 1982'den beri zorunludur *. Hava ana parçalardan ve teknik parçalardan dışarıya girmelidir.
Doğal havalandırma ile, çıkarılan akışların en azından aşağıdaki değerlere ulaşması gerekir (m3 / sa):
* 24/3/82 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı 28/10/1983 tarihinde değiştirilmiştir.
Bununla birlikte, havalandırma, mahfazanın hava değişimini otomatik olarak ayarlayan mekanik bir cihazla sağlandığında, yukarıdaki tablo tarafından tanımlanan akış hızları azaltılabilir (bakanlık kararnamesi 28/10/83). Aşağıdaki toplam değerler (m3 / sa olarak) elde edilmelidir.
** Basit akış
Uzman görüşü *
"Genellikle, havalandırma önemli bir unsur olarak algılanmıyor... Bina nefes alıyor, ancak sağlıklı havaya ihtiyacı olan, alerjen ve kirletici maddelerden kurtulmuş olan yolcuları. Bu, filtreler sayesinde değil, aynı zamanda daha fazla sızdırmaz hale getirilmiş kılıflar sayesinde ve toz ve bakterilerin burada birikmesini önlemek için işlemden geçirilmiştir. "
* Christophe Dolain, Aldes'te bireysel havalandırmadan sorumludur.
Yenilemede nasıl havalandırma yapılır?
Yenilemenin bir evin tamamını mı yoksa sadece bir katı mı, yoksa bir odayı (örneğin oturma odası veya banyo) etkileyip etkilememesine bağlı olarak, çalışma çok farklı mantıklara uyuyor...
Tıpkı havalandırma için göz önünde bulundurulması gereken seçenekler gibi. Toplam yenileme sırasında, bütçenin izin vermesi durumunda, çift akış dahil olmak üzere merkezi bir havalandırma kurulumunun sakince sağlanması mümkündür.
Diğer yandan, basit akışa bile indirgenmiş olsa bile, merkezi seçenek, kılıfların her yere geçmesi nedeniyle kısmen yenilenme ile neredeyse hiç uyumlu değil. Bu, belirli koşulların yerine getirilmesini gerektirir: erişilebilir tavanlara sahip olun veya tüm odalarda aynı seviyede olan ve evde gelişmemiş ya da uygun bir çatı katı ile örtülmüş bir evde yaşayın... Kanallar (banyolar ve tuvaletler için Ø 80 mm (Mutfak için Ø 125 mm) daha sonra bu hacimde serbestçe geçiş yapabilir ve tavandan geçerek teknik odalara ulaşabilir.
Bazen yaşam alanına (tavana veya bir dolaba) veya dışına (bir garajda veya bitişik bir ekte) kompakt bir kutu monte etmek de mümkündür. Ancak bu havanın teknik parçalara geçişi sorununu çözmez...
Bu kanalların uygulanması imkansız olduğunda (kısmi yenileme), bağımsız cihazlar tercih etme olasılığı kalır: doğrama orijinal kalırsa (veya eğer ana odalara hava katıyoruz).
Öte yandan, tüm doğramalar su geçirmez olduğunda, biri birçok özerk insuflasyon ve ekstraksiyon cihazı kurabilir.
Özerk çift akışlı VMC
Özerk bir çift akışlı VMC, büyük bir çalışma veya iç dekorasyon üzerinde önemli bir etkisi olmadan dahil edilebilir...
Ve bir cihaz yeterli değilse, çoğu büyük hacme monte edilebilir.
Verimli akışı olan yüksek performanslı bir VMC
Yüksek performanslı bir çift akışlı VMC bugün, çıkarılan havadaki kalorilerin% 96'sına kadar geri kazanabiliyor; üreticisine göre, yıllık bir ısıtma faturasında neredeyse% 20 tasarruf.
Yüksek verimliliğe ek olarak (çıkarılan havada% 92'ye varan ısı), çift debili bazı VMC CO'ları tespit edebilmektedir.2 ve çalışmalarını buna göre ayarlamak için iç ortam havasının nemi.
Yaza veya donma moduna otomatik geçiş ile sıcaklık için aynıdır.
Eski bir dairede ayrıca bir VMC çift akışı alabilir: yaşadığı hacimlerde veya inişte. Bayat hava ve temiz hava, tek bir ön ızgaradan geçer. Uzun menzilli hava tahliye delikleri, kanalların uzunluğunu azaltır ve ana odalarda asma tavanların takılmasını önler.
Bazı tavan aralarında bir VMC kurmanın zorlukları göz önüne alındığında, çözüm kompakt bir kutu (L 38,5 x W 24 x 13,5 cm) ile kullanılabilir. Veya daha düşük seviyelerde, yaşadığı hacimlerde yer almak üzere tasarlanmış bir versiyonla.