En küçük metal parçacıkları ve nem kompresör mekanizmasına ciddi şekilde zarar verir. Sistemin kurulumu sırasında boruların içine bakır talaşları ve toz girer. Çalışma devresi bir vakumlama prosedüründen geçer, ancak kontaminasyonu tamamen ortadan kaldırmak her zaman mümkün değildir. Su damlacıkları boru duvarlarında kalabilir veya higroskopik sentetik yağ ile içeri girebilir. Klima filtre kurutucusu (FOC), pahalı bir üniteyi hasardan korumanıza olanak tanır. Bir kaynak tükendiğinde veya bir birim arızalandığında, değiştirilmesi gerekir.
Klima filtre kurutucusu nedir
Filtre kurutucu, iklim ve soğutma ekipmanının çalışma devresinin bir elemanıdır. Görevi, sıvıyı ve asidi soğutucudan çıkarmak ve kılcal borunun tıkanmasını önlemektir. Dolaşan freonda su bulunması tehlikesi hafife alınır. Tesisatta kullanılan yağın özelliklerini değiştirir. Ürün asit oluşturmak üzere ayrışır. Sıvı donduğunda kılcal boru kapanır, emme basıncı yükselir. Kompresör yoğun çalışma modunda aşırı ısınır. Ünitenin metal kısımları paslanmış.
Nem, klima devresine çeşitli şekillerde girer:
- iklim sisteminin kurulumu sırasında;
- emme tarafında sızıntı;
- devrenin servis için açılması;
- şarj sırasında kullanılan yağ veya soğutucu nem içerir.
Çalışma modundan herhangi bir sapma, kompresörün bozulmasına veya tamamen aşınmasına neden olur. FOC ünitesinin montajı, pahalı ekipmanı çalışma kesintilerinden ve yedek parçaların aşınmasından korur.
Çalışma prensibi
Montaj yeri, kondansatör ve kılcal boru arasındadır. İklim teknolojisi açıldığında kompresör çalışmaya başlar. Ünite gazı sıkıştırmak için basınç oluşturur. Yoğunlaşan soğutucu akışkan, filtre kurutucusuna sıvı fazda girer. Adsorbanın hidrolik direnci küçüktür, bu nedenle freon üniteyi engellenmeden geçer. Bir klima nem alma cihazının çalışma prensibi, higroskopik zeolitin soğutucu akışkandan nemi emmesidir. Katı gözenekli bir malzeme su moleküllerini emerken, daha büyük freon parçacıkları onu serbestçe geçirir. Tüm split sistem modelleri, aynı şemaya göre çalışan filtre kurutucularla donatılmıştır.
Kurutucu tipi, freon ve yağ tipine göre seçilir. Mineral ürün içeren bir sistem için aktif alümina ilavesi önemlidir. Polyester yağlar, nemi iyi tutan bir adsorban gerektirir. Mevcut kir parçacıkları da filtre tarafından yakalanır. Çıkışta, ince bir ağ, zeolit granüllerinin akışla birlikte taşınmasını önler. FOK, hattın termostatik vananın önündeki kısmında bulunur. Montaj sırasında gövde üzerindeki ok akış yönünde olmalıdır. Filtre evrensel bir cihazdır, freonu temizler ve kurutur.
düğüm cihazı
Parça 80-170 mm uzunluğunda ve 16-30 mm çapında metal bir silindirdir. Ünitenin boyutları, içine yerleştirildiği klimanın modeline bağlıdır. Gövde, soğutucu sızıntısını önlemek için plazma kaynağı ile hava geçirmez şekilde kapatılmıştır. Yüzey korozyon önleyici bir bileşik ile işlenir. Soğutucu giriş ve çıkış için iki adet bakır boru bulunmaktadır. Kasanın içine metal veya polyester ağlar takılmıştır. Aralarına sentetik zeolit granülleri ile doldurulmuş bir çekirdek yerleştirilir.
Bazı modellerde girişe ek bir boru takılır.Sistemi boşaltmak için kullanılır. Çekirdeğin bir tarafı delikli plakaya ve titreşim önleyici ara parçaya dayanır. Dönüş kısmı bir yay ile sabitlenmiştir. Zeolit granüllerinin kondansatöre girmesini önlemek için girişe bir ağ yerleştirilmiştir. Adsorban partiküllerin çapı 1.5-3 mm'dir. Çıkışta daha küçük hücreli bir ızgara var. Amacı, freondan katıları yakalamaktır.
FOK tasarım çeşitleri
Kurutucu olarak değişen derecelerde nem emilimi olan maddeler kullanılır. Vücudun aynı parametreleriyle, tutulan sıvının hacmindeki fark 30 g'a ulaşır, birkaç FOC türü vardır:
- sıvı hattına kurulum için;
- çift yönlü veya çift akışlı filtre - her iki yönde de takılıdır, yerleşik çek valflere sahiptir;
- bir alıcı ile kombine seçenekler;
- asidi çıkarmak için emme filtresi.
Çift yönlü versiyon, soğutma ve ısıtma modunda çalışan klimalar için tasarlanmıştır. Bu tür modellerde çek valfler, freonun dış kenardan merkeze hareketini sağlar. Nem ve kir parçacıkları akış yönünden bağımsız olarak filtrede tutulur.
Bazı modellerde kasanın içinde bir çeşit sigorta bulunur. Bunlar 85-100 ° C'ye ısıtıldığında tetiklenen eriyebilir bağlantılardır. Parça erir ve soğutucuyu serbest bırakır.
Değiştirmek için adım adım talimatlar
Gözetleme camlı bir nem göstergesinin takılması, bir klima kompresörü için kurutucu filtresinin durumunun izlenmesine yardımcı olur. Cihazın rengi, soğutucunun nem içeriğini belirlemek için kullanılır. Yeşil çubuklar normali gösterir. Sarı renk ve görüntüleme penceresindeki kabarcıkların görünümü, tıkanmayı ve ünitenin verimliliğinde bir azalmayı gösterir. Bu, filtre kurutucusunun değiştirilmesinin nedenlerinden biridir. Diğer durumlarda ayrıntı değişir:
- kasanın lehimleme noktasında sızdırmazlık kaybı;
- kompresörün değiştirilmesi;
- soğutma sisteminin açılması.
Kaynak tükendiğinde, düğüm geri yüklenmez, kesilir ve yeni bir parça ile değiştirilir. Çalışma süresi klimanın belgelerinde belirtilmiştir. Üreticiler, sistem üzerinde herhangi bir etkisi olan bir parçanın değiştirilmesini önerir. Nem alma cihazının maliyeti düşüktür, uzmanların tavsiyelerine kulak vermelisiniz.
İşi yapmak için özel araçlara ihtiyacınız olacak:
- boru kesici;
- brülör;
- Vakum pompası;
- gösterge istasyonu;
- doldurma silindiri.
Sarf malzemesi olarak freon kullanılır, gazın türü klimanın isim plakasında ve belgelerde belirtilmiştir.
- Bir meşale ile lehimleyin veya aşınmış kısmı bir boru kesici ile kesin.
- Yeni bir filtre kurutucu takmak için boru uçlarını temizleyin.
- Yeni bir düğümü lehimleyin. Kaynak, flux ve lehim kullanılır. Çalışma sürecinde, lehimleme yerinden ısıyı uzaklaştıran koruyucu bir gaz kullanılır. Genellikle azot alınır, filtrenin polyester ağının aşırı ısınmasını ve tahribatını önler. Muhafaza (ok), soğutucu akışkanın akış yönünde konumlandırılmıştır. Model çift yönlü ise, keyfi olarak ayarlanır.
- Sistem boşaltılır, pompa bir gösterge istasyonu aracılığıyla bağlanır. Çalışma süresi, basınç göstergesinin okumalarına bağlıdır. Prosedür, iklim ekipmanından hava, kirlilik ve nemi giderir.
- Soğutucu akışkan çalışma devresine dökülür.
- Sistemin sızdırmazlığı kontrol edilir.
- Ekipmanın bir test çalışması yürütülmektedir.
Klima kurutucu filtresinin değiştirilmesi, bölünmüş sistem hattının basıncının düşürülmesiyle ilişkilidir. Montajın montajı pahalı ekipman ve özel beceriler gerektirir. Servis merkezinden profesyonellere emanet etmek daha iyidir. Kurulumdaki hatalar, kompresörün ve klima sisteminin diğer önemli parçalarının arızalanmasına neden olur.