Pazar öğleden sonra kavurucu bir ışıktı, Bandung şehir meydanında dışarı çıkıyordum. Bandung Ulu Camii'nden yankılanan ezan beklerken.
12:00 WIB'ye kadar hiçbir dua çağrısı duyulmadı. Aslında, o gün Bandung'da gece yarısının saati 11:56 WIB. Hemen ezanı beklemeden camiye girdim.
Eh… oda tamamen karanlıktı, öğlen namazından birkaç dakika önce elektriğin kesildiği ortaya çıktı.
Ve Bandung, Jakarta ve Banten'de, elektrik aniden kesildiğinde aniden kesintiye uğrayan pek çok insan faaliyeti var.
Bandung şehrinde, kesinti yalnızca 22.00 WIB'de, 10 saatten fazla bir süre sonra restore edildi.
Bu kitlesel bayılmanın nedeni nedir?
Aşağıdaki açıklama PLN tarafından Pazartesi (05/08) tarafından sağlanan bilgilere dayanmaktadır.
Java adası elektrik ağı
Java Adası elektrik sistemi, kuzey kanalı ve güney kanalı olmak üzere iki dev 500kV güç hattına dayanmaktadır. Bu kanalların her birinde iki iletim hattı vardır.
Neden her kanalda 2 satır var? İşlevi bir yedektir. 1 hat çalışmazsa veya kesilirse, hala çalışabilecek 1 hat daha vardır.
Yükün konumu batı Java'da daha yoğunlaşmıştır ve doğu Java'da daha fazla jeneratör bulunmakta ve bu da güç akışının doğudan batı bölgesine akmasına neden olmaktadır.
Bu elektrik, kısmen güney kanalından kuzey kanalından sağlanmaktadır.
Pazar öğleden sonra felaket
Geçen Pazar, aniden iki kuzey rotası bir karışıklık yaşadı. Evet, aynı anda 2 şerit kesildi. Aslında, bu kuzey kanalı normalde Cakarta ve çevresinin yanı sıra Bandung'a elektrik sağlıyor.
PLN kontrol sistemi bu bozukluğu tespit eder ve besleme akışını hemen otomatik olarak kuzeyden güneye kanallara geçirir.Ayrıca şunu okuyun: Dünyadaki mangrov ekosistemi gerçekten de zarar görmüş durumda, peki bunun bizim için ne etkisi var?
Her Pazar, elektrik yükü hafta içi günden daha azdır. PLN, birçok güç aktarım tesisinde bakım gerçekleştirerek onu kullanır.
O hafta güneydeki bir rota rutin bakım altındaydı. Böylece elektrik yükünün tamamı sadece kalan güney rotasına dayanır.
Bu ani değişiklik daha sonra bir şok yaratır, bu muhtemelen kısa sürede büyük bir yük alınmasından kaynaklanır. Bu nedenle, sistem kendini iletim hattından ayırarak otomatik olarak kendini koruyacaktır.
Tasikmalaya'daki Ekstra Yüksek Gerilim Trafo Merkezi bu şok nedeniyle devre dışı kaldı.
Son bir elektrik besleme hattı kesildi. Sonuç olarak, doğu bölgesinden elektrik arzı gelemedi çünkü tüm yollar kesildi, böylece batı bölgesi elektrik alamadı.
PLN İletim Girişim Senaryosu Elektrik Kesintilerine Neden Oluyor
PLN yaptığı açıklamada, şu ana kadar hesaplanan senaryonun sadece bakım altındaki 1 ölü hat + 1 şerit ile sınırlı olduğunu kabul etti.
Dün yaşananlar ise 2 hat ölü + 1 şerit bakım altındaydı. Bu yüzden sonunda onarım normalden daha uzun sürdü.
Bu arada, Batı Java'daki mevcut elektrik santralleri, yani PLTU Cilegon ve PLTU Suralaya, Banten'de, görünüşe göre işletmek için bekleme konumunda değiller. Çalışmaya başlaması biraz zaman aldı.
Böylece doğudan gelen elektrik arzını hemen değiştiremez.
Elektrik tedarikinin restorasyonunu hızlandırmak için, başlangıçta yalnızca doğu bölgesinden elektrik tedariki için bir voltaj dengeleyici görevi gören Batı Java'daki Saguling ve Cirata hidroelektrik santrallerinden de tedarik yardımı dağıtıldı.
Ancak bundan sonra Jabodetabek, Bandung ve çevresindeki elektrik yenilenebilir.
Kuzeydeki iki rota neden aynı anda kesilebilir?
Bildirildiğine göre, Semarang, Gunungpati'deki Ungaran-Pemalang'ın kuzey kanalı olan SUTET'e (Ekstra Yüksek Voltaj Havayolu) dokunamayacak kadar yüksekte asılı bir sengon ağacı var.
SUTET 500 kv'nin minimum yüksekliği yerden 13 metredir. Bu sengon ağacının yüksekliğinin ise 8,5 metreye ulaştığı söyleniyor.
Sonuç olarak, voltajda parazite neden olabilecek ve SUTET kablosuna zarar verecek bir patlamaya neden olabilecek bir flaş veya elektrik sıçraması meydana gelir.Ayrıca şunu okuyun: Muz Vuruşunun Ardındaki Fizik
SUTET Kablo Genişletme
SUTET üzerindeki kablolar 40 metre yüksekliğindeki iletim kuleleri ile desteklenmektedir.
Bu kuleler arasındaki mesafe yaklaşık 450 m, yani kuleleri birbirine bağlayan kablonun uzunluğu 450 m'den fazla çünkü aşağı sarkıyor.
SUTET kablo metalden yapılmıştır, içinde ek ısı varsa kablo genişleyecektir.
Bu PLN kablosu gibi çıplak bir güç kablosunda, kablodaki ısıya bir miktar izin verilir.
Bu ısı, termal dengeyi sağlamak için havaya aktararak soğutulabildiği sürece sorun değil.
Kabloda akan akımın normal olduğu ve hava sıcaklığının çok sıcak olmadığı normal durumlarda, bu kablonun genişlemesi çok fazla sarkmayabilir.
Akan elektrik akımı çok büyükse bu kablo ısınır ve genişler. O sıradaki sıcak sıcaklıkla birleştiğinde, bu kablonun uzunluğu uzuyor ve gittikçe daha fazla sarkıyordu.
Ne yazık ki, bu kablonun altında, ağaç ile kablo arasındaki mesafenin çok yakın olması için uzayan bir sengon ağacı vardır, bu da kablodan ağaca bir şimşek gibi bir patlama sesi çıkaran bir elektrik boşalmasına neden olur.
Bu parazitle, kabloda akan güçlü akım, koruyucu rölenin aktivasyonunu tetikleyecek kadar büyük salınır.
Aktif olan röleler, kendilerini daha büyük hasar potansiyelinden korumak için hemen hattı keser.
Ancak bu neden, diğerinde yalnızca bir faktördür. Gerçek neden bugün hala araştırılıyor.
PLN'nin şu anki görevi, elektrik kesintilerine neden olan dün yaşanan olay gibi 3 arızalı hattı ele almak için bir prosedüre sahip olmaktır ...
… Ve dünkü gibi kitlesel kesintilerin olmaması için yük paylaşım sisteminin düzenlenmesi iyileştirilmelidir.
Referans
- PT PLN (Persero) Dağıtım ve Java Bali Yük Yönetim Merkezi
- Kompas - PLN Başkanı Direktöründen Açıklama
- Kumparan - Sengon ağacı toplu bayılmaya neden olmakla suçlandı
- Aldie Elkazzar tarafından görüntü
- Ekliptik - Elektrik Kablosu Sarkması