Sistem güç kaynağının takılması
Giriş
Sistem güç kaynağının arka panel veri yoluna bağlantısı vardır ve bağlı modüllere dahili besleme voltajı sağlar.
Gereksinimler
Montaj rayı takılıdır.
Gerekli aletler
4,5 mm bıçaklı tornavida
Sistem güç kaynağını takma
Sistem güç kaynağını takmak için şu adımları izleyin:
1. U-konektörünü sistem güç kaynağının arkasına takın.
2. Sistem güç kaynağını montaj rayına asın.
3. Sistem güç kaynağını arkaya çevirin.
Şekil 1 - Sistem güç kaynağını takma
4. Ön kapağı açın.
5. Güç kablosu konnektörünü sistem güç kaynağından ayırın.
6. Sistem güç kaynağını sıkın (sıkma torku 1,5 Nm).
7. Halihazırda kablolu güç kablosu konnektörünü sistem güç kaynağına takın.
Güç kablosu konnektörünün kablolaması hakkında bilgi Sistem güç beslemesi ve yük akımı beslemesinin bağlanması bölümünde (Sayfa 147) bulunur.
Sistem güç kaynağını kaldırma
Sistem güç kaynağı bağlı.
Sistem güç kaynağını kaldırmak için şu adımları izleyin:
1. Ön kapağı açın.
2. Sistem güç kaynağını kapatın.
3. Verilen besleme voltajını kapatın.
4. Güç kablosu konnektörünü ayırın ve konnektörü sistem güç kaynağından çıkarın.
5. Sabitleme vidasını sökün.
6. Sistem güç kaynağını montaj rayından dışarı doğru döndürün.
Referans
Sistem güç kaynakları kılavuzlarında ek bilgiler bulunabilir.
Yük akımı beslemesinin kurulması
Giriş
Yük akımı beslemelerinin S7-1500 otomasyon sistemlerinin / ET 200MP dağıtılmış I / O sisteminin arka panel veri yoluna bağlantısı yoktur ve ayrıca arka panel veri yolunda bir yuva içermez. Yük akımı kaynağı (PM), sistem gücünü (PS), CPU'yu, arayüz modülünü ve DC 24 V'li G / Ç modüllerinin giriş ve çıkış devrelerini sağlar.
Gereksinimler
Montaj rayı takılıdır.
Gerekli aletler
4,5 mm bıçaklı tornavida
Yük akımı beslemesinin kurulması
Video sırasını izleyin (http://www.automation.siemens.com/salesmaterial-as/interactive-manuals/getting-started_simatic-s7-1500/videos/EN/mount/start.html)
Bir yük akımı beslemesi kurmak için şu adımları izleyin:
1. Yük akımı beslemesini montaj rayına takın.
2. Yük akımı beslemesini arkaya çevirin.
Şekil 2 - Yük akımı beslemesinin takılması
3. Ön kapağı açın.
4. Güç kablosu konnektörünü yük akımı kaynağından ayırın.
5. Yük güç kaynağını sıkın (sıkma torku 1,5 Nm).
6. Halihazırda kablolu güç kablosu konnektörünü yük akımı kaynağına takın.
Güç kablosu konnektörünün nasıl kablolanacağına ilişkin açıklama için, Sistem güç kaynağını ve yük akımı beslemesini bağlama bölümüne bakın (Sayfa 147).
Not
Yük akımı kaynakları yalnızca S7-1500 otomasyon sistemi / ET 200MP dağıtılmış I / O sisteminin dışında sol veya sağ tarafa monte edilebilir. Bir yük akımı beslemesini yapılandırılmış kurulumun sağına monte ederseniz, yük akımı beslemesinin ısı gelişimi, yapılandırılmış kurulum için bir boşluk bırakabilir. Ek bilgi için ilgili kılavuzlara bakın. Kullanılabilecek yük akımı kaynağı sayısı sınırsızdır.
Yük akımı beslemesinin kaldırılması
Yük akımı beslemesi kablolanmış.
Bir yük akımı kaynağını kaldırmak için şu adımları izleyin:
1. Ön kapağı açın.
2. Yük akımı beslemesini kapatın.
3. Besleme besleme voltajını kapatın.
4. Güç kablosu konnektörünü ayırın ve konnektörü yük akımı beslemesinden çıkarın.
5. Sabitleme vidasını sökün.
6. Yük akımı beslemesini montaj rayından dışarı doğru döndürün.
Referans
Yük akımı beslemelerine ilişkin kılavuzlarda ek bilgiler bulunabilir.