Soruyu cevaplamaya çalışalım: nasıl çalışır?
freon?
Transistör petomumuzdan ısıyı almamız gerekiyor.
tsev ve bu ısı kaynayan sıvı tarafından alınacaktır.
her şeyi kızartacağımızı düşün, ama değil!
Kaynama noktası öncelikle sıvının türüne bağlıdır.
üzerine etki eden basınçtan ikincisi Basınç ne kadar düşükse
kaynama noktası ne kadar düşükse ve tam tersi.
atmosfer basıncında freon R-22’nin kaynama noktası
yaklaşık -40C ve doğrudan eklersek
buharlaşma bölgesine girer, sonra hemen kaynamaya ve buharlaşmaya başlar,
bizim için havayı bozuyor ve tekrar doldurulması gerekiyor … Yani
bir döngü içinde çalıştırmanız, sürekli buharlaştırmanız ve
yoğuşma Kompresörle başlayalım Buhar var
soğutucu akışkan ısınırken sıkıştırılır ve kondansatöre beslenir
sator, içinde soğutucu buhar sıvı hale geçer.
Sıvı freon daha sonra akış düzenleyiciden geçer, burada
sıvının basıncı büyük ölçüde düşer ve buharlaşmaya başlayabilir.
Neden bir akış regülatörüne ihtiyacınız var? Adı kendisi için konuşur.
Evaporatör aşırı doldurulursa
karışım ve hacmi onu buharlaştırmak için yeterli değilse, sıvı
kesirler kompresör tarafından çekilecek ve sözde
onu devre dışı bırakabilen alınabilir su darbesi.
Karışımın evaporatöre yetersiz beslenmesi durumunda, kapasite
sistem önemli ölçüde düşebilir.Ayrıca, performans
emiş hatlarındaki basınç kayıpları nedeniyle düşme (evaporatörden
kompresöre) ve tahliye hatlarına (kompresörden kondensere),
soğutucu tüketimini azaltarak Devredeki nemi hapsetmek için
filtre kurutucular kullanılır, her ikisi de yan tarafa monte edilir
deşarj (genellikle kondansatör ve akış regülatörü arasında) ve
emiş tarafında (evaporatörden sonra) Eşitliği sağlamak için
gaz kelebeğine (regülatör) ölçülen soğutucu akışı,
sıvı toplamak için alıcılar-küçük tanklar kullanın.
Evaporatörden sonra gaz halindeki freon kompresör tarafından emilir ve
işlem tekrarlanır:
Soruyu cevaplamaya çalışalım: nasıl çalışır?