Duvardaki gizli kablolarda bir arıza bulma - sorun giderme
- Aydınlatma
Elektrik kablolarının doğru şekilde tasarlanması ve takılması şartıyla, bunlarla ilgili özel bir sorun olmamalıdır. Ancak, devrenin belirli bir bölümünde sürekli elektrik kesintisi olursa, hasarı mümkün olduğunca çabuk bulmak ve düzeltmek gerekir. Arızalı bir alanı belirleme ve onarma ilkelerine bakalım.
Çoğu durumda, kabloların hatalı montajı, yalıtımın zarar görmesi, devre elemanlarının bütünlüğünün ihlali veya üzerindeki çok yüksek yükün yanı sıra tel kırılması sonucu kablolar meydana gelir.
Yanlış kurulum ayrıca hatalı kablolamaya neden olabilir.
Hasarı aşağıdaki özelliklerle belirlemek mümkündür:
- sıfır veya faz yok;
- hem faz hem de sıfırın eş zamanlı yokluğu;
- kıvılcımların görünümü;
- kısa devre;
- koruyucu otomatik cihazların düzenli çalışması.
Çoğunlukla kabloların soketlere, bağlantı kutularına ve tellerin elektrik panosunun ve aydınlatma anahtarlarının otomatik cihazlarının kontaklarına bağlandığı alanlara bağlı olduğu yerlerde arızalar meydana gelir. Bu tür arızalar birinci hata sınıfına aittir. Birlikte, elektrik şebekesi ile ilgili tüm sorunların yarısından fazlasını oluşturuyorlar. Bu gibi durumlarda, arızalı alan büyük olasılıkla elektrik prizlerinin veya anahtarların yakınında olduğu için duvarda hatalı kablolama yapmak oldukça basittir.
İkinci arıza sınıfı, gizli kablolama ile ilgili sorunları içerir. Ustalar, beton yapıların bütünlüğünü ihlal etmek zorunda kaldıklarında, onarım sırasında kurulum çalışmalarının sonuçları haline gelirler. Örneğin, genellikle bir vida vidalandığında veya delindiğinde teller hasar görür. Bütün bu durumlar genellikle duvarda kısa devreye yol açar. Elektrik şebekesi ile ilgili bu tür problemler, onarım çalışmasının tamamlanmasından sonra çok daha sonra ortaya çıkabilir. Örneğin, tellerin izolasyonunun bütünlüğünün ihlali, cihaz veya vida ile temas ettikten sonra birkaç ay içinde kendini hissettirir.
Üçüncü hata sınıfı, üçüncü taraf cihazların veya nesnelerin doğrudan müdahalesi olmaksızın duvarda meydana gelen kablolarda meydana gelen kırılmaları kapsamaktadır. Bu gibi fenomenler çok nadir olarak kabul edilir ve ağ üzerinde alüminyum tellerin veya aşırı yüklerin aşınmasının bir sonucudur. Bu gibi durumlarda, özel cihazlar kullanılmadan duvarda elektrik teli kırılması oldukça problemlidir.
Kısa devreler - bir arıza belirtilerinden biri
Bir ara kesintinin ortak bir nedeni de kablolama teknolojisinin ihlalidir: yanlış kesitli kabloların montajı ve bağlantısı, bunların bükümle bağlanması.
Elektrik teli kopmasının en “zararsız” sonucu, devrenin belirli bir bölümünde akımın olmamasıdır. Arcing ve kısa devre çok daha tehlikelidir. Bu genellikle iç mekanın tutuşmasına ve emlak kiracılarının kaybına yol açar.
Duvarda hatalı bir kablo bulmak için belirli bir algoritmayı izlemelisiniz. Aşağıdaki araçlara ihtiyacınız olacak:
- gösterge tornavidası;
- lokasyon;
- multimetre;
- tornavida;
- pense;
- İzoleli saplı bıçak;
- elektrik bandı hank.
Bulucu ile bir hata bulabilirsiniz
Önce hatalı bağlantı grubunu tanımlamanız gerekir. Bunu yapmak için kablolama planını kullanın. Arızalı soketin bir fazı varsa, otomatı açıp kapatarak, duvardaki gizli kablo arızasını bulabilirsin. Göstergeyi kullanarak bir fazın varlığını öğrenebilirsiniz. Bunu yapmak için, devrenin enerjisini kesin ve cihazı çıkış deliğine yerleştirin. Gösterge yanarsa, bir aşama vardır. Hasarlı bir bağlantı grubu, makineden ayrılarak tamamen devre dışı bırakılmalıdır.
İkinci adım, soketten başlayarak ve kablonun içindeki kablo ile biten tüm hattın sıralı bir kontrolü olacaktır. Dağıtım kutularına erişiminiz varsa, açtığınızdan ve kontrol ettiğinizden emin olun. Devre kablolarken herhangi bir kutu bulunmadığı takdirde, hattaki tüm soketlerin sökülmesi ve kabloların içlerinden geçirilmesi gerekir. Çoğu durumda, ilk çıkışta arızalar bulunmuştur, çünkü kendini en büyük yüklere borç veren budur. Eğer tam bir kontrolden sonra hala bir hata bulamadıysanız, sorun duvarın dışında kalır.
Yer belirleyici ile, hatalı bir kablolama sitesini hızlı bir şekilde bulabilirsiniz. Cihazın tasarımı bir jeneratör ve alıcı içerir. Jeneratör arızalı kabloya bağlanmak üzere tasarlanmıştır: bunun için negatif terminal tüm çekirdeğe bağlanır ve taşınabilir bir kalkan üzerinden topraklanır. Pozitif terminal hatalı çekirdeğe bağlanır. Yerleştiriciyi açtıktan sonra, jeneratör tüm çekirdeğe bakliyat gönderir. Arızalı bir alan bulmak için, alıcının elektrik tesisatı olan bir rota boyunca hareket ettirilmesi gerekir.
Çalışma sırasında alıcı, jeneratör tarafından sağlanan darbelere tepki verecektir. Şu anda karakteristik bir gıcırtı duyacaksınız. Arızalı bölge bulunursa, bip sesi duracaktır. Gizli elektrik kablolarının kırıldığı yeri bulmak için daha doğru sonuçlar verdikten sonra, jeneratörü arızalı hattın ikinci ucuna bağlayın ve hata tespit prosedürünü tekrar gerçekleştirin. Çoğunlukla asıl sorun sıfır telde bulunur. Bu gibi durumlarda, cihaz üzerindeki bir gösterge ile çıkışı kontrol ederken, çok zayıf bir parlaklık görülür. Kablolama onarımında tecrübesiz kişiler bunu “iki aşama” olarak açıklıyorlar. Çıkış testi sırasında, temastaki multimetre 0–220 V aralığındaki voltajı kaydeder.
İzleyiciniz yoksa, bir arıza tespit etmek için radyoyu kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için, cihazı herhangi bir orta dalga kanalına ayarlamalısınız ve arızalı bir prizi elektrikli bir tıraş makinesine veya düşük güçteki diğer ev aletlerine takmanız gerekir. Bundan sonra, alıcıyı rota boyunca hareket ettirin. Arızalı bir alan bulduğunuz gerçeği, alıcıdan gelen parazit veya çatırtı sesiyle ortaya çıkar. Bir arıza bulduğunuzda, tellerin incelenmesi gerekir. Bunu yapmak için, kapı bir çekiç veya perforatör ile açılmalıdır.
Duvardaki hatalı elektrik kablolarını aradıktan sonra, hasarı gidermeye çalışmalısınız. Sorun yeni tellerde yatarsa, o zaman uçurumun yerine bağlanması gerekir. Bunu yapmak için, aşağıdaki algoritmaya göre ilerleyin:
- 1. faz iletkeni güç kaynağından ayırın;
- 2. sıvanın 5 cm sağında ve kabloların koptuğu bölümün sol tarafında 5 cm'yi çıkarın;
- 3. Acil durum telinin uçlarını yana doğru yayın;
- 4. dağıtım kutusu için duvarda bir delik delin;
- 5. deliği bir taç nozulu delgisiyle işaretleyin;
- 6. keski ile delik açmak;
- 7. kutuyu deliğe yerleştirin, alabaster ile sabitleyin ve kablolara yönlendirin;
- 8. Bir kablo kaynağı varsa, uçlarını birbirine bağlayın ve yalıtın;
- 9. bağlantıyı kontrol edin;
- 10. Her şey çalışıyorsa, dağıtım kutusunu kapakla kapatın, duvarları sıvalayın ve kaplamayı geri takın.
Duvardaki hatalı elektrik kablolarını tamir etmek için sıva kaldırmak zorunda kalacak
Bazı durumlarda, kablolama alanı tamamen değiştirilmelidir. Bunun için, teller özel bir çekme cihazı kullanılarak çekilir. Arızalı nötr bir telin onarılması, bir sorun fazının onarılmasından çok farklı değildir. Bunun için nötr kablo baradan ayrılır ve faz iletkenine bağlanır. Bundan sonra, teller bağlantı kutusuna bağlanır ve duvar geri yüklenir.
Kablolama ile ilgili sorunları önlemek için, bir dizi kural izlemeniz gerekir. Her şeyden önce, montaj çalışmasına sadece kendi kendini eğitmiş bir komiteye değil, yalnızca kalifiye uzmanlara güvenin. İkincisi, bir voltaj rölesi takın. Bu cihaz, elektriğin ana panel dağıtımının girişine monte edilmiştir. Röle kabloları ve prizleri güç dalgalanmalarından koruyacaktır, yani ev aletleriniz tamamen güvenli olacaktır. Daha iyi koruma için, aynı zamanda elektrik sistemi üzerindeki yükün çok yükselmesi durumunda tetiklenecek ayrı bir otomatik anahtar takın.
Özel ilgi, acil durumun önleyici bakımını, ancak yine de çalışan güç hatlarını hak etmektedir. İçlerinde hizalama telinin evdeki ayrılma noktasında başarısızlığı olasılığı oldukça yüksektir. Sonuç olarak, sistemi böyle bir evde topraklamak, istenmeyen ve hatta ölümcül sonuçlara yol açabilir. Tüm elektrik sistemini değiştirmemek ve çalışmasını sürdürmemek için, birinci kattaki dairelerin sahipleri bireysel bir yer döngüsü oluşturmalıdır. Tüm evin elektrik şebekesinin nötr iletkeninden tamamen bağımsız olacaktır.
Bir sonraki faktör, bir evde elektrik döşemek için tellerin seçilmesidir. Bu amaç için alüminyum veya bakır teller uygundur. Aynı zamanda, bakırın daha fazla avantajı vardır. Böylece bakır, bu tellerin servis ömrünü uzatan daha uzun okside olur. Alüminyum ile olduğu gibi 2–3 virajdan sonra bakır kopmaz. Alüminyum daha sık vida klipslerinden dışarı atlar. Sonuç olarak, temas kaybolur. Bu problemi önlemek için alüminyum telli kelepçelerin düzenli olarak kontrol edilmesi gerekir. Bakır kablo ile bu gerekli değildir - mandallarda güvenli bir şekilde tutulur, böylece kontak kaybolmaz. Ayrıca, bakır daha yüksek bir iletkenliğe sahiptir.
Duvar kablolarında kırılma nasıl belirlenir
Işık dairede dışarı çıkarsa veya priz çalışmıyorsa, bu bozuk bir elektrik kablosuna bağlı olabilir.
Sorunu ortadan kaldırmak için profesyonel bir elektrikçiye davet etmeniz veya hasarı bulup düzeltmeniz gerekir.
Duvarda kırık bir telin nasıl bulunacağını, teşhis için hangi cihazların gerekeceğini ve sorunun nasıl giderileceğini düşünün.
Kablo hasarının nedenleri
Elektrik kablosunun hasar görmesinin nedeni, ince, düşük kaliteli kabloların kullanılması, kurulum teknolojisinin ihlali, şebeke aşırı yüklenmesi, inşaat ve onarım çalışmaları sırasında hasar, vb.
Elektrik şebekesindeki bir arıza aşağıdakileri gösterir:
- makinenin paneldeki sık çalışması;
- kıvılcım;
- kısa devre;
- Hiçbir faz, sıfır ayrı veya her ikisi de aynı anda.
Hata sınıfları tablosunu ve özelliklerini göz önünde bulundurun:
En yaygın kırılma tellerin kavşağında meydana gelir ve iletkenleri kontaklara bağlar. Bu problemler nispeten kolay tespit edilir ve onarılır. Küçük bir süre sonra küçük hasarlar hissedilebilir.
Teşhis araçları
Elektrik sisteminde bir arıza bulabileceğiniz aletler var:
Elektrik problemlerini gidermek için, pense, yalıtım bandı ve yalıtımlı bir sapa sahip keskin bir bıçağa ihtiyacınız olacaktır.
Hata test cihazını belirle
Daire elektrik kaybettiyse, bir test cihazı yardımıyla, voltajın metreye uygulanıp uygulanmadığını belirleriz. Kalkandaki makinelerin ön kapatılması. Kontrol panelinde akım yoksa, sayaçtan önce bir kırılma meydana geldi. Mevcut ise, apartmanda bir mola.
Akım taşıyan tüm kablolar dikey ve yatay bir konumda düzenlenir, dönüşleri sağa doğru yapılır. Bu tel montaj düzenlemesi, soketten kutuya giden iletkenleri aramayı kolaylaştırır.
Bazen, arızayı gidermek için, sadece sigortaları değiştirmeniz gerekir. Çoğu zaman kablolar hareketli kutularda yanar.
Uçurumun yerini arıyorum
Çalışmaya başlamadan önce, tüm mevcut kaynaklara olan gücü kapatmanız gerekir. Direnci azaltmak için kabloda yalıtım yakmak.
Elektrik kablosunun hangi parçasının hasarlı olduğunu bulmak için, kablolamanın tüm elemanlarını bilmeniz gerekir. Arasında kopma veya hasar meydana gelebilir:
- kutular;
- kutu ve soket;
- bir kutu ve bir anahtar;
- kutu ve aydınlatma armatürü.
Anahtar ile kutu arasında kopuk veya hasarlı bir kablo bulmak için, tek kutuplu bir voltaj göstergesine ihtiyacınız olacaktır.
Arızanın alanını belirlemek için, düğmeyi anahtardan çıkarın, açma / kapama düğmesini açık konuma getirin, kontaklarda fazın varlığını kontrol edin. Faz eksikse, hasarlı alan kutu ve anahtar arasında bulunur.
Cihaz bir fazın varlığını gösterirse, birlikte verilen aydınlatma cihazındaki kişileri kontrol ederiz. Armatürde bir faz bulunmadığında, armatür ve bağlantı kutusu arasında bir kırılma bulunur.
Işık yoksa, anahtarda bir faz vardır ve lambada ışık yoktur, yani kurulum sırasında bir hata oluştu, faz ve sıfır ters çevrilir.
Bu nedenle, kutu ve anahtar arasındaki alanda arızanın aranması gerekmektedir. Teşhis aydınlatma cihazının kontakları üzerinden gerçekleştirilir.
Faz anahtara ulaşmazsa, bu, tellerin anahtar ve kutu arasında değiştirildiği anlamına gelir. Bir arıza arıyoruz, kabloları doğru bir şekilde bağlarız. Bu durumda, şalter kapalıyken bile ampulleri değiştirmek tehlikelidir.
Arızaları tespit etmenin en hızlı yolu
Evin bir izleyici varsa, hasarın yerini hızlı bir şekilde belirleyebilirsiniz.
Hasarlı alanın arama dizisi:
- Cihazın jeneratörü, aşağıdaki sırayla tele bağlanır: negatif terminal, sağlam kabloya artı hasarlı olana. Topraklama santraline bağlanır.
- Kablonun yeri olarak alıcıyı çağırıyoruz, sinyal aralığın üzerinde kesintiye uğrayacak. Darbenin yerini daha kesin olarak belirlemek için, hasarlı telin diğer ucundan başlayarak aynı işlemi gerçekleştiririz. Mola teşhisi hakkında daha fazla bilgi için bu videoya bakın:
Topraklama kablosu kırılmışsa, dikkatli olmalısınız, soket akım ile çarpabilir.
Grandfathers yolları
Daha önce, elimizde alet olmadığında, tabloda tanımlanan cihazların yardımıyla hasarlı bölgeyi bulmayı başardılar:
Duvardaki telin nasıl bulunacağı - modern ve büyükbaba arama yöntemleri
Aramanın ana sebepleri
Beton duvardaki gizli elektrik kablolarını aramak için birçok sebep vardır.
Çoğu zaman bu gibi durumlarda sorun oluşur:
- Dairenin yeniden geliştirilmesi. Örneğin, başka bir yerde bir kapıyı kesmeye karar verdiniz, ancak akım taşıyan iletkenlerin nerde geçtiğini bilmiyorsunuz.
- Açık devre En acı verici nedenlerden biri, çünkü Bu durumda, sadece duvardaki elektrik kablolarını değil, aynı zamanda sıfır veya faz kablolarının kopma yerini de bulmanız gerekir.
- Bir septum delme ihtiyacı. Aniden, bir duvar apliği bağlaman ya da duvara bir televizyon asmalısın.
- Mevcut iletişimde ilgi. Yeni bir ev satın aldıysanız ve hangi kablonun ne olduğu ve bağlantı kutusunun yüklü olduğu duvar ve tavanlardan tam olarak nasıl geçtiği hakkında hiçbir fikriniz yoksa.
Tüm bu durumlarda, güç hattının doğru bir resmini veren sihirbazı arayabilir veya kablolamayı kendiniz duvarda aramaya çalışabilirsiniz. İkinci seçeneği tercih ediyor musunuz? Daha sonra, telin fayans, alçıpan ve diğer cilalar altındaki yerini nasıl belirleyeceğinize bakın.
Yardım edecek cihazlar!
Bu nedenle, eğer apartmandaki kabloları bulmanız gerekiyorsa, o zaman kendi ellerinizle bir metal dedektörü yapmak yeterlidir. Basit bir ev yapımı ürün, doğaçlama araçlardan yapılmıştır ve dekoratif kaplamanın altında 10 cm'ye kadar voltaj altındaki bir iletkenin tespit edilmesini sağlayacaktır. İnternette basit bir dedektör yapmak için kullanabileceğiniz çok sayıda program bulabilirsiniz, bunlardan bir tanesi size atıfta bulunduğunuz makalede sağladık.
Eğer para meselesi sizin için özellikle önemli değilse, o zaman duvarda gizli kabloları tespit etmek için özel bir cihaz seçmek daha iyidir, bu sadece kablonun nerede olduğunu belirlemek için yüksek doğrulukla değil, aynı zamanda yanmış veya delinmiş bir alan varsa hatanın tam yerini de sağlayacaktır. Fiyat ve kalite oranındaki en iyisi, "Ağaçkakan" veya E-121 sinyalleme aygıtı olarak adlandırılan cihazdır. Bu dedektör ile sadece elektrik kablolarının duvardaki yerini tam olarak tespit edemezsiniz, aynı zamanda elektrik iletkeninin kırıldığı yeri de bulabilirsiniz. Çalışma derinliği 7 cm'dir, bu da amatör kullanım ve alçıpan duvarın altında bile yırtık bir damarın saptanması için yeterlidir.
Duvardaki gizli kabloları tespit etmek için bir başka, daha az uygun olan cihaz “MS” alarm cihazıdır. Çinli testçilerin kendi özellikleri ve çalışma özellikleri vardır, bu yüzden onlara uygulanmaları gerekir. Sorun, ürünlerin hem metal parçalara (örneğin bir çivi) hem de akım taşıyan bir iletkene aynı şekilde tepki vermesidir. Test cihazını doğru şekilde çalıştırmak için, sinyalleri birbirinden ayırmayı öğrenmelisiniz. Bu nedenle, profesyonel elektrikçiler onları kullanmamalarına rağmen, ev kullanımı seçeneği oldukça iyidir. Aletlerin bir diğer önemli dezavantajı, eğer kablo bir folyo kaplı ekran ile korunuyorsa, onu tespit edemeyecektir. Bu tür sinyalleme cihazlarının internette çok fazla olumsuz yorumu vardır, sadece kullanımları zor olduğu için, e-kablolamanın belirlenmesi için iyi bir seçenektir.
Ayrıca, duvardaki gizli kabloların tespiti için: POSP-1, GVT-92, Bosch DMF 10 zoom, GVD-504A, VP-440. Hepsi bir boşluk iletken aramak yanı sıra sıva altında elektrik tesisatı tespiti için kanıtlanmıştır.
Termal kameralara özellikle dikkat etmek istiyorum. Bu cihazlar, sadece kırılan göbeğin bulunduğu yeri değil, aynı zamanda, kaçak akımını, kısa devreyi ve panonun kendisinin panel evindeki kalitesini bulmayı da mümkün kılar. Tabii ki, maliyetleri oldukça yüksek, ancak yaklaşık 2.500 ruble vereceğiniz bir çağrı ustası servisi var. Bu durumda, odalarda mevcut güç hattının ne olduğunu ve herhangi bir yerde yanmış bir iletken varsa tam bir hesap verilecektir.
Buna ek olarak, telin bir gösterge tornavida ile duvarda nerede olduğunu öğrenebilirsiniz. Kablolama için arama yöntemi, yalnızca iletkenler betona sığdırıldığında uygundur.
Mantığı aç
Herhangi bir elektrikçi elektrik kablo tesisatı kurulumunun kesinlikle dikey ve yatay konumda gerçekleştirildiğini bilir. Başka bir deyişle, iletkenler yere paralel ve dik olarak uzanır.
Buna dayanarak, kendiniz için aşağıdaki gözlemleri not edebilirsiniz:
- Soketler ve anahtarların üstünde, hat kesinlikle yukarı doğru çalışır, burada bir çiviyi sürmek kesinlikle yasaktır.
- Genellikle hat tavandan (veya yerden) 15 cm mesafede çekilir, ayrıca çeşitli işlerde çalışmaya gerek yoktur.
- Takılı tüm elektrik noktalarına bağlı olarak, resmi görsel olarak sunabilir ve telin duvarda olduğu yerde çizebilirsiniz.
Dikkatinizi, bu görsel temsillerin son derece güvensiz bir seçenek olduğu gerçeğine çekiyoruz. Kâğıt üzerindeki tüm çizimlerinizin en azından kendi ellerinizle yapılmış bir metal dedektörü tarafından onaylanması gerekir, ancak özel cihazlar ve göstergeler kullanmak daha iyidir.
Grandfathers yöntemleri
Tabii ki, daha önce, duvardaki kabloları algılamak için, duvar kağıdı, fayans ve alçı altında tüm güç hattını güvenli bir şekilde bulurken, insanlar cihazlar olmadan yaptılar. Büyük babalarımız ve büyükbabamlar nasıl oldu?
Kablolamayı kendiniz bulmanızı sağlayacak en basit üç seçeneği dikkatinize sunuyoruz:
- Planlanmış revizyon. Duvar kağıdını sökün ve duvarı Kruşçev'de (ya da evde) inceleyin. Tipik olarak, gizlenmiş elektrik tesisatı için oluklar, yüzeyin geri kalanından renkle hafifçe vurgulanır ve macun, dokunmaya daha sert olacaktır.
- Sıradan bir telsiz çekin, 100 kHz'e ayarlayın ve gerekli bölgeye yönlendirin. Akımın aktığı bir yerde, alıcı daha fazla gürültü yapmaya başlayacaktır.
- Telsize bir alternatif radyo teyp kayıt cihazında bir mikrofon kullanmaktır. Mikrofonu açın ve yüzey boyunca yavaşça taşıyın. Gürültü veya çarpışma oldu - parçanın yaklaşık yerini bulmayı başardınız.
Mikrofonu ve alıcının kullanıldığı yöntemlerin 15 cm'lik bir hataya sahip olduklarına dikkatinizi çekiyoruz, bu yüzden bu cihazlardan gelen sinyallere güvenmek, elektrik çarpması olmamak için biraz daha geri çekilmek ve geri çekilmek daha iyidir!
Duvardaki gizli kabloları tespit etmek için cihazların kullanılmasıyla ilgili tüm talimatlar budur. Şimdi birisinin yardımı olmadan evin içindeki sıva altındaki tel ve güç kablosunu nasıl bulacağınızı şimdi biliyoruz!
Yararlı ipuçları: gizli kablolamada uçurumun yerini bulmak için nasıl
Kablolama, IEP'nin gereksinimlerine uygun olarak tasarlanıp takıldıysa, nadiren başarısız olur.
Ancak, devrenin herhangi bir bölümünde elektrik beslemesi kesildiyse, ortaya çıkan problemi bulmak ve düzeltmek gerekir. Bu yazıda, duvardaki gizli bir kabloda bir ara bulmayı açıklayacağız.
Apartmanda elektrik arızası belirtileri
Kablolamada bir arıza bulmayı görelim mi? Arızalar, hatalı veya ihmalkar kurulum, yalıtım bütünlüğü kaybı, kablo kırılması, devre elemanları arasında zayıf temas veya şebeke aşırı yüklenmesi nedeniyle meydana gelir. Arıza şu şekilde gösterilir:
- Sıfır yok;
- Faz yok;
- Aynı anda faz ve sıfır yok;
- samimiyet;
- Kısa devre
sınıflandırma
Çoğu zaman, bağlantı kutuları, soketlerdeki, devre kartı devre kesicilerinin kontaklarına veya aydınlatma şebekesinin anahtarlarına bağlanan kabloların birleşme noktasında arızalar meydana gelir. Bu tür hatalar birinci sınıfa aittir, elektrik şebekesi arızalarının yarısından fazlasını oluştururlar. Hepsi nispeten kolay tespit ve ortadan kaldırılmıştır.
İkinci hata sınıfı, delme, yontma ve beton yapının kalınlığına nüfuz etme ihtiyacı ile ilgili diğer çalışmalar sırasında tamir sırasında gizli kablolara verilen hasardır. Onarım nedeniyle, kabloya bir vida vidalanabilir veya bir çivi içeri sürülebilir. Bu gibi durumlarda, duvarda kısa devre olasılığı.
Üçüncü sınıf, dışarıdan müdahale edilmeksizin doğrudan duvarda kırık bir teldir. Bu nadir bir durumdur ve üçüncü sınıf hatalar, arızaların yaklaşık% 20'sini oluşturur. Alüminyum telden yapılan kablolarda aşırı yüklenme, ağda aşırı yüklenme veya RCD'de bir arıza nedeniyle açık devre oluşabilir.
Kurulum teknolojisinin ihlali, örneğin bükülmez eklemler, yalıtımın mekanik hasarı veya belirli bir bağlantı grubu için kablo kesitinin yanlış hesaplanması, aynı zamanda kırılmanın da sebebi olabilir.
Bir kablo kopmasının en “zararsız” sonucu, tek bir bağlantı noktasında, tüm bağlantı grubunun veya tüm dairenin voltajının olmamasıdır. Sıfır iletkenin kırılması durumunda, bireysel bir şubenin veya dairenin bir bütün olarak enerjisiz hale getirilmesinin yanı sıra, ağın hizmet verilebilir kısmının aşırı yüklenmesi tehdidi vardır. Kıvılcımlı kablolama veya kısa devre, daha ciddi sonuçlara, hatta yangına yol açabilir.
Arama prosedürü
Uçurum bulmak için ihtiyacınız olacak:
- Gösterge tornavidası;
- Duvardaki gizli kablolarda bir ara aramak için Yer Belirleyici veya başka bir cihaz;
- tornavida;
- multimetre;
- pense;
- İzoleli saplı bıçak;
- Yalıtım bandı.
Her şeyden önce, bir acil bağlantı grubu tanımlamanız gerekir. Bir kablolama planınız varsa, bununla ilgili karmaşık bir şey yoktur. Hasarlı soket üzerinde bir faz varsa, devre kesiciyi açıp kapatarak, istediğiniz kabloyu bulabilirsiniz. Bir fazın varlığı bir gösterge tarafından kontrol edilir. Sorunun tespit edildiği bağlantı grubu, tüm kablo çekirdeklerinin bağlantısını keserek devre kesiciden tamamen ayrılmalıdır.
Bundan sonra, soketlerin bir yerleşim yerine bağlandığı yeri bulmak için kalkandaki kablodan başlayarak tüm bağlantıları sırayla çalmanız gerekir. Bağlantı kutularına erişim varsa, bunların açılması gerekir. İçinde problem yoksa, hasarlı çekirdek bağlantıdan çağrılır.
Kutular mevcut değilse veya kablolar bunlar olmadan yapılırsa, hasarlı bölümün tüm uzunluğu boyunca soketleri çıkarmanız ve bunların üzerinden geçmeniz gerekir. Çoğu zaman, problemler ilk yükte ortaya çıkar, çünkü maksimum yükü hesaba katar. Hasar tespit edilmezse, duvarın içinde bulunur.
Duvara baktık
Bir faz iletkeni rüptürünün yerini tespit etmenin en hızlı yolu bir konumlandırıcı kullanıyor. Cihaz bir alıcı ve bir jeneratörden oluşur. Jeneratör hasarlı kabloya bağlanır: Cihazın negatif terminali tüm iletkene bağlıdır ve erişim kalkanına topraklanır, pozitif terminal hasarlı iletkene bağlanır.
Bundan sonra, jeneratör açılır ve tüm damarda, darbeler ondan gönderilir. Yer belirleyicinin alıcısı, kablolama güzergahı boyunca hareket ettirilmelidir.
Alıcı, jeneratörden gelen darbelere tepki verir ve bip sesi çıkarır. Aralığın üstünde, ses sinyali durur.
Boşluğun yerini açıklığa kavuşturmak için, jeneratör hasarlı alanın diğer ucuna bağlanır ve arama prosedürü tekrarlanır. Sonunda, ses sinyali önceden tespit edilmiş bir noktada kaybolur.
Kaza yerinin yerinde araştırılması bir önkoşuldur çünkü kırılmaların kesinliği genellikle 10-15 cm civarındadır, zedelemenin yeri ne kadar doğru olursa, daha az iş yapılmalıdır.
Bazen nötr kablo ile sorunlar ortaya çıkar. Bu gibi durumlarda, göstergeli tornavidadaki kontaklar kontrol edilirken, sıfır temasla temas halinde zayıf bir ışık yayılımı olur. Güç şebekesinde sorun giderme konusunda deneyimli olmayan kişiler bunu “iki aşama” olarak yorumluyorlar. Kontak üzerindeki bir multimer kontrol edilirken 0 ila 220 V aralığında herhangi bir voltaj tespit edilebilir.
İzleyici el altında değilse, radyoyu kullanarak uçurumun yerini bulabilirsiniz. Alıcı orta dalga menzilinin herhangi bir kanalına ayarlanmış, küçük bir güce sahip bir elektrik prizi, örneğin bir elektrikli tıraş makinesi, bir acil durum soketine açılmaktadır. Birlikte verilen alıcı ray boyunca yavaşça hareket ediyor.
Telin bütünlüğü gürültü, çatırdama veya diğer parazitler ile belirtilir. Aşırı hasar, gürültünün doğası değişir veya tamamen ortadan kaybolur. Başka hangi cihazlar gizli kabloların kırılmasını belirleyebilir, bu makaleden öğrenebilirsiniz.
Kablo bütünlüğünün ihlal edildiği yerde, flaş bir perforatörle veya bir çekiçle açılır.
çare
Yeni kablo sisteminde bir sorun oluşursa, telin uçları bağlanmalıdır. Bağlantı aşağıdaki gibi yapılır:
- Faz iletkeni güç kaynağından ayrılmalıdır.
- Uçurumun solunda ve sağında, sıvanın duvardan çıkarılması gerekir. En sonunda, en az 10 cm kablo bırakmanız gerekir.
Bazı durumlarda hasarlı alan tamamen değiştirilmeli ve bir broşlama cihazı ile ondülasyondan geçirilmelidir.
Hasarlı bir nötr iletkenin onarım prosedürü, onarım aşamasından biraz farklıdır. Nötr kablo, veriyolundan ayrılır ve buna bir faz kablosu bağlanır. Bundan sonra, tüm diğer eylemler, bir faz kaybını ortadan kaldırırken olduğu gibi gerçekleştirilir.
önleme
Kablolamadaki gizli kusurları tespit etmek ve ortadan kaldırmak son derece zordur, ancak bazı sorunların önüne geçmek oldukça zordur. Duvarların kalınlığına nüfuz etme ile ilgili herhangi bir onarım çalışmasına başlamadan önce, bulucu veya herhangi bir başka cihaz kullanarak gizli kablolar bulmalısınız.
Elektriksel ağ sorunlarının önlenmesinin ana ölçüsü, kurulum kurallarının doğru tasarımı ve tam olarak uyulmasıdır.
Duvarda tel kopması nasıl bulunur: molaların nasıl tespit edilip ortadan kaldırılacağına genel bir bakış
Kablonun bütünlüğünün ihlali nedeniyle, bir kaplama malzemesi tabakası altında tuğlalanmış, apartman kiracıları her zamanki imkanlar olmaksızın bırakılabilir.
Akım akışını geri yüklemek için, duvarda bir kırılma bulmayı ve tespit edilen hasarı nasıl düzelteceğinizi bilmeniz gerekir.
Kablo kopması belirtileri
Elektrik akımının beslenmesinin kısmi olarak ortadan kalkması durumunda elektrik şebekesine verilen hasardan şüphelenmek mümkündür. Telde bir kırılma, belirli bir bölgede bulunan soketlerde gerilim bulunmadığını veya ayrı bir odada çalışmayan aydınlatmayı gösterebilir.
Bazen kablolama problemlerine duman veya kıvılcım kablosu da eşlik edebilir.
Hasar, şebekenin farklı bölümlerinde meydana gelir: Güç kaynağı, kablo ile soket ya da anahtar ile bağlantıda bozulabilir; Bu cihazlar ile kutu veya aydınlatma aygıtı arasındaki alanda.
Arıza nedenleri
Elektriksel haberleşme kurallarına uygun olarak, onlarca yıl boyunca düzenli olarak hizmet verebilirler. Ancak pratikte, sıklıkla, farklı nedenlerden kaynaklanabilecek elektrik şebekelerinde hasarlar söz konusudur. Bu faktörler şunları içerir:
- Uzun süreli kablo çalışması. Gönderme yıllarca kusursuz bir şekilde çalışabilir, ancak belirli bir zaman sınırından sonra bozulmaya başlar. Bu durumda, ağda teller kırılır ve düzenli olarak RCD'yi yok eden sızıntılar ortaya çıkar (yokluğu sızıntıların çoğalmasını etkiler). Er ya da geç, bu tür ihlaller kesintilere ve daha sonra elektrik akımı arzının tamamen durmasına yol açar.
- Mekanik hasar. Elektrik şebekesinin düzenini bilmeden, delik açarken ve çivi duvarına sürerken, teli kolayca kırıp, kırılmasına ve kimi zaman kısa devre yapmasına neden olabilirsiniz. Bazen hafif bir mekanik hasar geciktirilmiş bir etki verir: bu durumda, çekirdeğin bütünlüğü anında değil, birkaç ay veya hatta bir yıl sonra bozulabilir.
- Arızalı tel veya kötü yapılmış kablolama. Hasarlı kablolar kalıcı olarak ısınmaya eğilimlidir ve bu da ölümcül sonuçlara yol açabilir. Voltajdaki ani bir yükselmeden sonra, bu iletkenler kırılabilir.
- Adaptörlerin yanlış kullanımı. Elektrik kablolarındaki arızalar, uzatma kablolarının veya teeslerinin yanlış kullanımından kaynaklanabilir. Bu, cihaza, örneğin bir çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi gibi birkaç yüksek güçlü ev aleti bağlandığında oluşabilir. Bu durumda, adaptörden gelen kablolar, aşırı ısınmaya ve yükün erimesine yol açabilecek artan yüke maruz kalır.
Her durumda, hasarı derhal onarmak için kablo hasarının yerini belirlemek gerekir.
Uçurumun yerini bulmak için genel talimatlar
Bir arıza tespit edilirse, hasarın nedeninin açıklığa kavuşturulması ve elektrik şebekesindeki arızanın yaklaşık yerini bulması için acil adımlar atılması gerekir.
Her şeyden önce, hangi odada elektrik akımı ile ilgili sorun olduğunu kontrol etmeniz gerekiyor.
Ardından kablonun, aydınlatma armatürlerini veya soketlerini bir test cihazıyla kontrol ederek kırıp kırmadığını öğrenmelisiniz. Son soruya verilen cevaplara bağlı olarak, aşağıdaki talimatları izlemelisiniz.
Soketlerdeki problemlerde kırılma yerinin belirlenmesi
Bu durumda, hata faz veya sıfır kablodaki bir arızadan kaynaklanabilir.
Faz tel sonu
Her şeyden önce, hasarlı prizin hangi makineye bağlı olduğunu belirlemek gerekir. Arızalı kablonun bağlı olduğu güç kaynağını bulduktan sonra, elektrik bağlantısını kesmek ve tüm kabloları ekrandan ayırmak gerekir: “sıfır”, “faz”, “toprak” (varsa).
Daha sonra, kendinizi, hasarlı nesneye bitişik tüm bağlantıları, kalkandaki kablodan başlayarak kontrol etmeniz gereken bir multimetre ile kollamanız gerekir. Bu şekilde, etkilenen alanı tanımlayabilirsiniz: genellikle iki soket arasında iki tane vardır ve "toprak" ile üç telin varlığında. Bu alanda sadece bir çekirdeği tanımlamak mümkün ise (örneğin, sıfır), uçurumun tam olarak burada bulunduğunu güvenli bir şekilde varsayabiliriz.
Terminal kutuları çoğu zaman kullanılamaz çünkü bir kaplama malzemesi tabakası altında gizlenmiştir. Bu tür cihazlara erişiminiz varsa, bunlar genellikle çekirdeklere zarar verdiği için bunları açmak istenir. Bu, herhangi bir arıza ortaya çıkarmazsa, göstergeyi kırılmış kablolarla kontrol etmeli, bükülmeden başlamalı ve ayrıca terminal bloğunu kontrol etmeli ve sökülüp bükülmelidir.
Kutunun kurulumunu içermeyen olası kablolama seçeneği. Bu durumda, kablolar bir çıkıştan diğerine serbestçe gider ve her bir fişe iki kablo girer ve 4 çekirdekten oluşur. Bu durumda, arızayı tanımlamak için, arızalı bölümün başına ve sonuna yerleştirilen cihazları kaldırmak ve daha sonra tüm telleri bir multimetre ile incelemek gerekir.
Nötr telin kırılması
Sıfır tel kopma arayışı, bir “faz” kopması algılaması çalışmalarından pratik olarak farklı değildir, ancak belirli özelliklere sahiptir.
Sıfır çekirdeğin kırılmasından, soket kontaklarına bu noktada bir gösterge tornavida getirerek ulaşabilirsiniz: “faz” üzerinde yanacaktır, ancak “sıfır” olmadığını gösterecektir. Bu durumda, voltajı kontrol etmek için bir multimetre kullanmak işe yaramamaktadır, çünkü bu cihaz 0 ila 220 V arasında bir rasgele değer gösterecektir.
Kesin önlemlerin alınması önemlidir: mevcut olan fazdan dolayı, çalışmayan bir prize sahip olsa bile elektrik çarpması tehlikesi vardır.
Elektrik kabloları için üç damarlı bir kablo kullanılıyorsa, bir “topraklama” iletkeni “sıfır” iletmek için son çare olarak kullanılabilir. Bununla birlikte, bu durumda, “zemin” fonksiyonu çıkışta bulunmayacaktır: Bu, genel olarak istenmeyen bir durumdur ve örneğin, bir çamaşır makinesi gibi yüksek güçlü ev aletlerine gelince kabul edilemez.
Kablo aydınlatma sorunlarını giderme
Kutu ile anahtar veya yapay ışığın kaynağı arasında bir hasar meydana gelmişse, bir “faz” ın varlığını veya yokluğunu tespit etmek için bir gösterge (tek kutuplu voltaj göstergesi) kullanın.
Bunu yapmak için, anahtarı aydınlatma cihazından açın; kapalı konumda, kontaklarda bir "faz" varlığı kontrol edilir. Onun yokluğunda, uçurumun yeri kutu ile anahtar arasındadır. Bir “faz” varsa, lambanın üzerinde varlığı da kontrol edilir (bu durumda anahtar açılır). Tüm iletkenlerde bir “faz” bulunmadığında, lamba ile kutu arasında hasar bölgesi aranmalıdır.
Aydınlatma çalışmadığında ve anahtarda “faz” olmadığında, gösterge lambanın üzerindeki varlığını gösterir. Bu hizalama, sıfır ve faz kablolarının değiştirildiği anlamına gelir.
Sorunu çözmek için, “faz” kablosunun, kablodan, armatürden armatüre ve daha sonra anahtara kadar uzanan tüm mesafesinin izlenmesi gerekir. Kabloların değiştiği noktayı bulmak, kabloları sökmek ve kabloları doğru bir şekilde yerleştirmek için yeni bir fikstür yapmak gerekir.
Bir hasar araması yaparken, herhangi bir kaynaktan gerçekleştirilebilecek kablonun güç kaynağını kesin. Bazı durumlarda, direnç seviyesini azaltmak için kablo yalıtımını yakmanız gerekebilir.
Lezyonun yaklaşık alanını oluşturduktan sonra, çeşitli yöntemler kullanılarak yapılabilecek olan hasar bölgesine yönelik derinlemesine bir araştırmaya geçilmelidir.
Tam yerini bulma
Hasarlı tel bulmak için çeşitli yollar vardır.
Büyük onarımlar için duvarın açılması
Kablo hasarını tespit etmenin en basit yolu, kaplama malzemelerinin duvarlarını tamamen temizlemektir. Bu durumda, gizli kabloları barındırmak için yapılan vuruşları incelemek kolaydır. Yüzeyin geri kalanından renk olarak ayrılır, ayrıca ek olarak macun uygulanır.
Ancak, bu durumda, duvarlara tam bir maruz kalma ve dekoratif kaplamaların (boya, duvar kağıdı) sökülmesi gerekli olduğundan, bu nedenle, dikey yüzeylerin yeni tasarımını sağlayan odanın revizyonunda kullanılması tavsiye edilir.
Mantıksal arama yöntemi
Kiracıların bir ızgara planı yoksa, mantıkla yeniden oluşturmayı deneyebilirsiniz.
Profesyonel elektrikçiler, elektriksel haberleşmenin temel prensiplerini iyi biliyorlar:
- Kablolama, her zaman dikey ve yatay çizgiler boyunca sıkı bir şekilde gerçekleştirilir, yani kablolar daima paralel ve yere dik olarak uzanır.
- Soketler ve anahtarların üstünde bulunan güç hatları, her zaman sıkı şekilde yukarı doğru çalışır, bu nedenle bu alanda delme ve çivileme kesinlikle yasaktır.
- Kablolama genellikle zeminden 15 cm'lik bir mesafede veya daha sık olarak tavandan çekilir, bu nedenle onarım çalışmalarına da gerek yoktur.
Yuva ve anahtarların yerini bilmek, dairede bir iletişim planı oluşturabilirsiniz.
Ancak, elektrik şebekelerinin planlanan düzenini doğrulamak için, aşağıda tartışılacak olan özel cihazların (profesyonel veya kendinden yapılmış) kullanılması tavsiye edilir.
Eldeki aletler: radyo ve mikrofon
Gerekirse, her zamanki transistör alıcısı, kablo hasarı alanını oluşturmaya izin verecektir. 100 kHz dalgalarına ayarlanmalı ve tasarlanan etki alanına getirilmelidir. Izgaranın geçtiği yerin üstünde, alıcı gürültüsü artacak ve çatlak boşluktan aşağı düşecek.
Bir radyo yerine, taşınabilir bir teypteki bir mikrofonu da kullanabilirsiniz. Ağa dahil edilmeli ve arızalı kablonun bulunduğu varsayıldığı duvar yüzeyinde taşınmalıdır. Önceki versiyonda olduğu gibi, bir elektrik kesintisi tespit edildiğinde duracak olan elektrik rotasının üstünde bir çarpışma duyulur.
Doğaçlama cihazların 10-15 santimetre hata verdiğini not etmek önemlidir. Onarım çalışmaları yapılırken elektrik çarpmasından kaçınmak için, ekstra önlemler alarak kendinizi güvence altına almak daha iyidir.
Profesyonel ekipman kullanarak arama yapın
Özel cihazlar, sadece kabloyu tespit etmekle kalmaz, aynı zamanda yanmış veya delikli telin bulunduğu bölgeyi de bulur.
Hasar aramak için kullanılan çeşitli cihazlar arasında şunlar bulunur:
- Sinyal cihazı E-121 ("Ağaçkakan"). Bununla birlikte, 7 santim derinliğinde bir çalışma gerçekleştirebilirsiniz, bu da elektrik tesisatını ve alçı levha ile bitirilmiş bir duvarda bile yırtılmış bir damar tespit etmenizi sağlar.
- MS detektörü. Kullanımı kolay olan ve oldukça hassas bir sonuç elde etmenizi sağlayan bir başka popüler dedektör.
Bu ve benzeri araçlar hızlı ve güvenilir sonuçlar sağlar, ancak bazı dezavantajlara sahiptir. Her şeyden önce, bir folyo ekran ile korunan bir kablo bulmak için kullanılamazlar. Bu tür cihazlar sadece elektrik kablolarına değil, aynı zamanda diğer metal nesnelere de, örneğin duvardaki çivi ve vidalara tepki verirler. Son olarak, bu dedektörlerin kullanımı kolay olmasına rağmen, onlarla çalışmak dikkat ve belirli beceriler gerektirir.
Ayrıca bir indikatör tornavida kullanarak duvardaki teli inceleyebilirsiniz, ancak bu metot sadece gerilim altındaki iletkenlerin betonda sığ bir derinlikte olması durumunda uygundur.
Bosch DMF 10 zoom, VP-440, POSP-1, GVT-92, GVD-504A ve diğerleri de gizli kabloları ve alçı altındaki iletkene verilen hasar noktalarını tespit etmek için uygundur. İzleyiciyi veya diğer profesyonel ekipmanı kullanmak mümkündür.
Kablolama ev yapımı cihaz kontrol edin
Pahalı profesyonel ekipmana bir alternatif, eldeki malzemeden yapılan düşük maliyetli bir metal detektörü olabilir. En popüler seçeneklerden biri eski CD'lerin kullanıldığı üretim aygıtıdır. Bu cihazın basit görünmesine rağmen, 10 cm derinlikte dekoratif kaplama altında canlı kablolar bulmanızı sağlar.
Bir metal dedektörü yapmak kendiniz yapın
Cihaz için ihtiyacınız olacak:
- gereksiz CD'ler ve DVD'ler (çift taraflı olanlar cihazı daha hassas hale getirir);
- pil "Krona";
- hesap makinesi (basit model);
- tutkal;
- elektrik bandı.
- Her şeyden önce, kulaklık fişini kesmeniz gerekir. İletkenleri 0,5-1 cm'ye maruz bırakarak iki kablodaki yalıtımı soyun.
- Maruz kalan teller 2 parçaya bölünmelidir, böylece 4 damar elde edilir.
- Disklerin her biri farklı gruplardan alınan kontaklardan birine bağlanır. İki taraflı bir taşıyıcıda, tek taraflı olarak - yazı tarafına keyfi olarak bağlanırlar.
- Takılan teller yapıştırıcı ile sabitlenir ve daha sonra elektrik bandı yardımıyla disklere sabitlenir.
- Kalan iki iletken, batarya artı / eksi ile standart bir şekilde bağlanır, bundan sonra çıplak kontaklar dikkatlice bantla yalıtılır.
- Ürünle birlikte gelen hesap makinesi, yalıtım malzemeli bir CD'ye de eklenmiştir.
- Hesap makinesinin üstüne bir DVD yerleştirilir, daha sonra tasarım bütünlük için bantla sabitlenir.
- Elektrik bandını kullanarak video diskinin yüzeyine bir batarya bağlanır.
Bundan sonra, metal nesneler üzerinde ses çıkaracak cihazı test edebilirsiniz.
Modern inşaat teknolojisi genellikle elektrik şebekelerinin geçişinde işaretlerin veya işaretlerin kullanılmasını içerir. Bu, hem profesyonel hem de amatör yollarla hasar görmüş damar bulma işlemini büyük ölçüde kolaylaştırır.
Önleyici amaçlar için elektrik kablolarını arayın
Genellikle elektrikçiler veya konut sakinleri, ışıkla ilgili rahatsızlık olduğunda daireden geçen kabloları aramaya başlarlar. Bu arada, bu diğer durumlarda dikkat edilmelidir:
- Dairenin planlı yeniden geliştirilmesinden önce. Destekleyici olmayan yapıları etkileyen herhangi bir manipülasyon için (örneğin, bölümleri sökerken veya bir kapıyı hareket ettirirken), elektriksel iletişimin yerini göz önünde bulundurmak önemlidir.
- Apliği monte etmeden önce, bir resmi veya başka bir duvar aksesuarını asın. Bu işi yapmak için, delik açarken veya çivi çakarken kabloyu nereye takılmayacak şekilde yerleştirmek önemlidir.
- Bir ev satın alırken. Bir dairenin satın alınmasından hemen sonra, duvarlarda ve tavanda bulunan bir elektrik şebekesi planı hazırlanması tavsiye edilir. Diyagram ayrıca soket, anahtar, bağlantı kutusu yerini belirlemeye değer. Bu biçimlendirme, dairenin sermaye düzenlemesi / yenilemesinin yanı sıra mobilya düzenlemesinde de yardımcı olacaktır.
Elektrikli parçaları aramak için, yukarıda açıklanan kendi kendine yapılmış veya profesyonel cihazları kullanabilirsiniz.
Faz kırılması ve sıfır tellerin giderilmesi
Kablo kırılmasının tam yerini tespit ederek ve özelliğini belirledikten sonra (“faz”, “sıfır”) hasar görmeye başlayabilirsiniz.
Hasarlı bir faz iletkenini ortadan kaldırmak için şu adımları izlemelisiniz:
- Öncelikle faz telini ayırmanız gerekir.
- Bir çekiç veya başka bir alet kullanarak, sıva veya diğer bitirmeyi duvar yüzeyinden çıkarın. Rota boyunca alanın yaklaşık 10-15 cm kadar serbest bırakılması, zonun istenen hasar merkezinin sağına ve soluna alınması gerekir.
- Hasarlı çekirdeğin ağdan ayrılması, diğer kablolardaki yalıtımlara dokunmamaya çalışılması gerekir.
- Bakır kablolama en iyi lehimleme ile bağlanır. Bunu yapmak için, onarım jamposunun yapıldığı benzer bir ürünün ilave bir parçasını almanız gerekir.
- Ayrıca, hasarlı kablo PVC veya shrink tüpün çekirdeğinin önüne koyulması da tavsiye edilir. Bağlantı telinin uçları, kırık telin uçları ile bükülür, bundan sonra bağlantılar lehimlenir.
- Tamir edilen bir bant, tamir edilen yere sıkıca (birkaç kat halinde) uygulanır, bundan sonra tel üzerine giyilen bir tüp hafifçe kayabilir. Bu, bağlantı elemanlarının sıkılığını sağlar.
Alüminyum teller ayrıca lehim ve lehim gerektiren özel bir lehim kullanır. Bu durumda, en güvenilir bağlantı yöntemi WAGO terminali olacaktır, bu durumda, bağlantısının yapıldığı yer bant ile sarılmalı ve ayrıca sızdırmazlık malzemesi ile kaplanmalıdır.
Teller bir bağlantı kutusu kullanılarak da bağlanabilir. Bunu yapmak için izolasyon, yırtılmış telden çıkarılır, ardından uçları farklı yönlerde ayrılır. Özel bir taç ile donatılmış bir perforatör yardımıyla, duvarda delikler delinir, bunun boyutları bağlantı kutusunun parametreleri ile örtüşür.
Cihaz açıklığa sokulur, daha sonra alabaster ile sabitlenir. Teller kutuya yerleştirilir ve hasarlı kablolar renkli olarak bağlanır ve yalıtım bandı ile sarılır. Son olarak, kurtarılan tel kutusu bir kapak ile kaplıdır.
Kablolar özel tüplere yerleştirilirse, hasarlı iletkenler dikkatlice dışarıya çekilmeli ve yerine çekmeli bir cihaz kullanarak yeni kablolar yerleştirilmelidir.
Sıfır kablosu, işleminin başında hasar görürse, bir faz çekirdeği takarak onu veri yolundan ayırmak gerekir. Sürecin geri kalanı yukarıda açıklanan düzenlemelere uymaktadır.
Her türlü tamirden sonra kaldırım sıva ile kaplıdır. Onarılan kablolara voltaj vermek, yalnızca kaplama tamamen kuruduktan sonra mümkündür.
Açık güç ızgaraları döşenmesi
Bir tel kopması gizli kablolama ile ilgili onarım çalışmaları, genellikle karmaşık inşaat ve onarım çalışmaları gerektirir: bitirmek, shtroblenie duvarların demontajı, ardından dekoratif malzemeler ile duvarın bir bölüm mühürleme ve kaplama.
Bu tür manipülasyonların derhal yürütülmesi her zaman mümkün olmadığından, bazı durumlarda, özel bir kutu veya tüpe kaplayan duvar yüzeyine yeni bir tel döşemeyi önerebiliriz.
Konuyla ilgili yararlı video
Aşağıdaki videolar hasarlı kabloyu bulmak için ayrıntılı video talimatları göstermektedir.
Metal dedektörü ile kablo kopması bulma:
Elinizde bir radyo varsa, şu durumlarda da yardımcı olabilir:
Tel kopması bulmak oldukça karmaşık ve sorumlu bir süreçtir. Talimatlara dikkat, doğruluk ve sıkı bağlılık gerektirir. Yukarıdaki yöntemleri kullanarak telin hasar yerini bulabilir ve bulunan kusurları ortadan kaldırabilirsiniz.
Gizli kablolamada bir aramanın bağımsız olarak algılanması
Gizli kablolamanın, elektrik tesisatı için genel olarak kabul edilmiş kurallara uygun olarak tasarlandığı ve monte edildiği odalarda, sorunlar çok nadirdir. Ancak uçurumlar meydana gelir. Çoğu ev ve endüstriyel cihaz elektrik şebekesinde çalışır ve elektrik aniden kaybolduğunda, planlanan tüm vakalar çökecektir. Bu nedenle, sorunu hızlı bir şekilde çözmek için, herkesin duvarda gizli olan kablolamada bir aramayı nasıl bulacağını bilmesi yararlıdır.
Uçurumun ana nedenleri
Çoğu zaman, anahtar, soket veya bağlantı kutusuna gelen gizli kabloların birleşiminde bir sorun tespit edilir. Bu, yayında aramanın fazla zaman almadığı en yaygın durumdur. Bir perde çubuğu, bir resim veya başka bir şey asmak için duvara matkaplamanız veya devam etmeniz gerektiğinde bir durum vardır ve gizli kablolar yanlışlıkla hasar görür. Bazen sadece yalıtım malzemesi kırılır ve bir ara tespit hemen gerçekleşmez. Temel olarak, bu dikkatsizlikten dolayı olur.
En nadir durum dış etkenler olmaksızın duvarda gizli bir kırılmadır. Bu durum, gizli kabloların inşaattan bu yana değiştirilmediği eski binaların tipik bir örneğidir.
Bu durumda bir uçurum bölgesi bulmak en zor olanıdır. Kablolar yıllar içinde aşınır, şebekede aşırı yüklenmeler vardır, koruyucu kapatma cihazındaki bir arıza nedeniyle açık bir devre oluşabilir. Bu gibi durumlarda onarım yapmak için, gizli kabloların kırıldığı yeri tespit etmek için özel bir cihaza ihtiyacınız olacaktır.
Ek olarak, gizli kablolamanın normal büküm yöntemiyle bağlandığı alanlar, zamanla aşırı ısınmaya başlar ve temas kopar. Böyle bir bağlantı yöntemiyle gizli bir elektrik tesisatı döşenmesi kabul edilemez.
Gizli kabloların kırılması için yapılan arama, yalıtılmış tutamaklı aletler kullanılarak yapılmalıdır.
Algılama yöntemleri
Başlangıçta, gizli kablolama bir evde veya dairede kırıldığında, voltajın metreye uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmeniz gerekir. Bunu yapmak için, elektrik panelindeki makineleri kapatın ve bir test cihazı yardımıyla ölçüm cihazının kontaklarındaki voltajı ölçün. Voltaj yoksa, o zaman problem ölçüm aletinin önünde aranmalıdır. Gerilim tespiti, gizli kablolamada bir kırılmanın evin bir yerinde meydana geldiği anlamına gelir.
Her şeyden önce, hangi iletkenin hasar gördüğünü kesin olarak belirlemek gerekir - faz veya sıfır. Bir gösterge tornavida ile bunu yapmak oldukça basit. Elektrik açık olmalıdır. Anahtarları “açık” konumda kontrol ederken, her iki kontaka da enerji verilir; "kapalı" konumda - 1 kişi. Çalışma soketinde voltaj sadece 1 kişidir. Doğrulama fazı mevcut ise, sıfır kablonun gizli bir kopması vardı.
Hemen hemen tüm odalarda, elektrik kabloları duvarlara gizlenmiştir. Bu durumlarda, arızalı bir kablo tespit edildikten sonra, iletkenin sıva veya betonun kalınlığına tam olarak yerleştirilmesi gerekir. Herkesin evde gizli bir elektrik şebekesi için bir kablolama planı yoktur, bu nedenle süreci önemli ölçüde hızlandıracak ve kolaylaştıracak özel bir arama cihazı kullanmanız gerekir. Sonucu yüksek doğrulukla verecek en basit seçenek, modern bir cihazın satın alınmasıdır. Ev kullanımı için en basit algılama aracıdır.
Ayrıca, bağımsız olarak arama yapan kişiyi gizli kablolama yapabilirsiniz. Çok fazla seçenek var, aşağıda uygulamada etkinliğini defalarca kanıtlayan yöntemler sunuluyor:
- Uzun bir süre için her elektrikçinin cephaneliğinde bulunan en popüler yöntem, geleneksel bir radyo alıcısının kullanılmasıdır. Cihaz 100 kHz'lik bir frekansa ayarlanmış ve duvarda, eğer alıcı gürültü yapmaya başlıyorsa, bu yerde tel gizlenmiştir;
- Transistörler (bir alan, iki bipolar), LED'ler ve dirençler kullanarak basit bir bulucu monte edebilirsiniz. Duvarda gizli kablolama tespit edildiğinde, cihaz üzerinde bir ışık yanar;
- Bu amaçlar için uygun işitme cihazı eski örnekleri. Cihaz, cihazın elektromanyetik salınımlara duyarlı hale geleceği "telefon" moduna ayarlanmıştır. Ayrıca prosedür benzerdir, bir kablo algılandığında, ses çıkar;
- Bir sinyali yakalamanıza ve oynatmanıza olanak tanıyan ekipmana bağlı bir mikrofon, gizli kabloları tespit etmek için de kullanılabilir.
Bir ara noktayı arayın
Bu tür kendi kendine yapılmış cihazların yardımıyla gizli kabloların kırıldığı bir yer bulabilirsiniz. Temas halinde bir kopma algılanırsa, cihaz ses sinyalleri vermeyi kesecektir, sesin doğası değişecek veya gösterge ışığı sönecektir. Bununla birlikte, bu cihazların önemli bir dezavantajı vardır: Gizli kablolama 5 cm'den daha büyük bir derinlikte olduğunda kablo tespiti mümkün değildir.
Modern ekipman daha doğru ve kullanımı daha kolaydır. Gizli kablolamayı 10 cm derinlikte tespit etmek için özel bir temassız bulucu kullanılır.
Ancak, bir armatür veya başka bir metalik element duvardan geçerse, gizli kabloların algılanması zordur. yanlış sinyaller görünecektir. Bu dikkate alınmalıdır.
Gizli kablolamada en hassas arama için, duvardaki büyük metal objeleri görmezden gelmenizi sağlayan ek yapılandırma seçeneğine sahip arayanlar kullanılır. Böyle bir işlev yanlış alarmları ortadan kaldırır. Tüm uzunluk boyunca kablolara doğrudan erişim varsa, hasarlı alan genellikle çıplak gözle görülür. Görünür bir hasar olmadığında, elektrik kablolarının kırıldığı yer için yapılan arama, geleneksel bir test cihazı kullanılarak yapılabilir. Eylem algoritması aşağıdaki gibi olacaktır:
- Her şeyden önce, elektrik panosundaki elektrik beslemesini kapatarak odanın enerjisiz hale getirilmesi gerekir;
- telin iki yerde soyulması gerektiğinde: dağıtım ünitesinin çıkışında ve çentikten 1 metre mesafede;
- Direnç bu segmentte ölçülür, sonra 1 metreden sonra başka bir çentik yapılır ve prosedür tekrarlanır;
- Ölçülen tüm aralıklarda direnç aynı olmalıdır. Cihaz, değerin çok farklı veya tamamen eksik olduğu bir bölüm bulduğunda, bu yerde bir kırılma meydana gelir.
Özel bir bulucu satın almak mümkün değilse, ancak sorunu çözmeksizin çözmek için büyük bir istek varsa, kendi ellerinizle kablolamada bir ara aramak için ilkel bir cihaz kurabilirsiniz.
Gereken her şey bir çalışma kartuşu, bir ampul, iki adet tek damarlı kablo, bir bıçak, pense ve bir elektrik yalıtım bandı.
Ampul kartuşa vidalanır, teller bağlanır. Diğer uçlardan yalıtım malzemesi kenardan 4-5 mm temizlenir.
Montajlı test cihazını kontrol etmek son derece kolaydır, tellere elektrik uygulamak gereklidir. Işık açıksa, her şey doğru bir şekilde monte edilmiş demektir.
Kablolamadaki bir kopukluğun saptanması, test cihazının test edilen tele bağlanmasını gerektirir, bunun üzerine bıçakla çentiklerin yapılması gerekir (kabloyu soymadan önce, elektrik kaynağını kapatmak gerekir).
Test cihazındaki ışığın yanmadığı alanı bulduğunuzda, aksi yönde hareket etmeye başlamalısınız ve daha küçük bir mesafede çentikler oluşturmalısınız. İstenilen yeri bulduktan sonra, kabloların hasarlı kısmı değiştirilecek, tüm yapılan serifler yalıtılmalıdır.
Gizli kabloların yerini bulmak ve kırılmadan önce ayrıntılı bir şema yapmak tavsiye edilir. Bu, onarım sırasında kabloların hasar görmesine karşı koruma sağlar. Gizli elektrik tesisatı ile kazayla temas halinde, en iyisi odaya enerji verilmeyecek, en kötü ihtimalle insan sağlığına zarar verilecektir.