Sunucu odamızda çalışırken, çok soğuk olduğunu fark ettim.
Ben sunucu odası sunucuların sıcaklığını dengelemek için soğuk olması gerektiğini biliyorum, ama belki de çok soğuk.
Sunucu odamızı uygun tutmak için uygun sıcaklık nedir?
Sunucu odası sıcaklığına ilişkin öneriler büyük ölçüde değişiklik gösterir.
Bu kılavuz diyor ki:
Genel öneriler 10 ° C (50 ° F) altına veya 28 ° C (82 ° F) üstüne gitmemenizi önerir. Bu geniş bir aralık gibi görünse de, bunlar aşırı uçlardır ve ortam sıcaklığının 20-21 ° C (68-71 ° F) civarında tutulması çok daha yaygındır. Çeşitli nedenlerden dolayı bu bazen uzun bir sipariş olabilir.
Slashdot'taki bu tartışma çeşitli cevaplara sahiptir, ancak bunların çoğu yukarıda belirtilen aralık dahilindedir.
Güncelleme : Diğerlerinin aşağıda yorumladığı gibi Google veri merkezleri için 26.7 ° C (80 ° F) önermektedir.
Ayrıca Amerikan Isıtma, Soğutma ve Klima Mühendisleri Derneği (ASHRAE) son zamanlarda önerilen sıcaklık aralığını güncelledi 18 ° C-27 ° C (64.4 °) F-80.6 ° C).
Ancak bu makale agains, konu hakkında hala bir fikir birliği olmadığını vurgular. Makalede belirtildiği gibi şunu vurgulayacağım:
... termostatı daha yükseğe itmek de bir soğutma arızasından kurtulmak için daha az zaman bırakabilir ve sadece tesislerindeki soğutma koşullarını iyi bilen şirketler için uygundur.
IMO'nun çoğu şirketi soğutma koşulları konusunda bu kadar güçlü bir anlayışa sahip olmayacak ve bu nedenle küçük işletme ortamında odaları biraz daha serinletmek daha güvenli olacaktır.
Not: Bir sunucuda/veri odasında dikkate alınması gereken çok daha fazla faktör olduğunu not etmek önemlidir, örneğin sıcaklık, hava akışı ve nem de önemli endişelerdir.
Google'ın veri merkezi en iyi uygulamaları 80 derece önerir:
Soğuk koridor sıcaklığının yükseltilmesi tesis enerji kullanımını azaltacaktır. Soğuk koridorunuzu 70F'de çalıştırmaya çalışmayın; sıcaklığı 80F veya daha yüksek bir değere ayarlayın - neredeyse tüm ekipman üreticileri buna izin verir.
Biz 72 de koşmak, ama sonra tekrar tam olarak kendi odamızda hava akımı düşünülerek tasarlanmıştır güvenmiyorum.
Diğerlerinin söylediği gibi, düşük 70'lerin bir yerinde F iyidir. Bununla birlikte, rafın ve içindeki donanımın "nefes alabileceğinden" emin olmak daha da önemlidir. Sıcak hava rafta veya bir sunucu kasasında sıkışırsa, düşük ortam sıcaklığı gerçekten iyi olmaz.
Sunucu odam 69 dereceye ayarlandı. Bu odaya hizmet veren bir klima ünitemiz var ve odayı yıl boyunca 69 derecede tutmak için 7/24 çalışıyor.
Gördüğüm tüm sunucu odaları genellikle 20 ° C ile 25 ° C arasındadır, ancak deneyimden donanımın belirli bir sıcaklıktan daha fazla varyasyonlara daha duyarlı olduğunu fark ettim. Donanımın, 20 ila 25 arasında olsa bile, 4-5 ° C'lik bir çarpmadan sonra sıklıkla başarısız olduğunu gördüm.
Bu nedenle, istikrar elbette hava akışının yanı sıra bir anahtardır.
18 ° C (65 ° F). Onun biraz daha soğuk olmak zorunda, ama bir şey başarısız olursa bize o uncomforably sıcak önce tepki birkaç değerli ekstra dakika verir.
Google'ın 80 ° F tavsiyesinin, bir veri merkezini beklenmedik yük veya klima arızası nedeniyle aşırı ısındığında kapatmanın neredeyse hiçbir maliyeti olmadığını unutmayın. Ayrıca kritik bileşenler üzerinde daha fazla hava akışı kontrolü de içerirler.
Bizimki 28C'de alarmlarla 19C ile 23C arasında olmak istiyoruz -% 98 HP bıçaklı bir yeriz, bu yüzden bu alarm seviyesine ulaşmamız durumunda bazı sunucular/muhafazalar genel güç çekişini azaltmak için 'fitillerini aşağı çeviriyor' ( buna thermalogic denir).
Deneyimlerime göre, ekipmana bağlı. Bir şirketin üç sunucu odası olduğunu biliyorum. Biri yaklaşık 80 ° F, diğeri daha az sunucuyla yaklaşık 72 ° F ve üçüncüsü ise sadece iki sunucuyla yaklaşık 65 ° F idi. Orada olduğum zamanda hiç bir sorun yaşamadım, ama diğerlerinin söylediği gibi, 75 ° F veya biraz aşağıda muhtemelen en iyisidir, çünkü AC dışarı çıkarsa küçük bir dirsek odası verir.
https://en.wikipedia.org/wiki/Data_center_environmental_control , satıcı veri merkezi sıcaklığı önerilerine ilginç bir genel bakış içerir:
Donanmadayım. Gemimizde odalarımızı 65 dereceden daha az Fahrenheit'te tuttuk. Kızıldeniz'in ortasında olurduk ve dışarıda 120 derece olurdu. Bir kazak, eldiven, ceket ve tavus kuşuyla (62 derecede) uzaydan çıkardık ve herkes deli gibi bize bakardı. Diğer herkes tişörtlerine dizildi ve deli gibi terledi.
Sorun şu ki, soğutma sistemimiz nemi çok iyi gidermiyor. Yani, dışarıda nemli ve sıcaklık 70 dereceye veya daha fazla giderse, uzayda yapışkanlaşmaya başlar.
Bu sorunun zor ve hızlı bir cevabı yok. Bilgisayar türüne ve veri merkezinin tasarımına çok bağlıdır.
Odadaki serin bir ortam sıcaklığı, odadaki binlerce sıcak noktayı soğutmanın kolay bir yoludur. Ancak verimsiz: Gerçekten gerekli olan tüm odayı soğutan veri merkezi, sunucuların sıcak kısımlarını (cpus, bellek, depolama, güç kaynakları , vb). Birçok kolokasyon tesisi, farklı donanım türlerine (115V veya 208v, iyi tasarımlar, kötü tasarımlar) sahip müşterilere sahiptir.
Bir veri merkezinin elektrik kesintisi durumunda tampon sağlamak için yeterince soğuk hava sağlaması gerekir . Soğuk hava tamponu, UPS ve jeneratörlerin daha az çalıştığı anlamına gelir. Bir veri merkezinin gücün% 100'ünü kaybettiğini düşünün (Tüm düğümler düşer, soğutma da düşer). Düğümlerin gücü olmayabilir, ancak donanımın soğuması zaman alacak ve bir süre ısı yayar ve bu da bir veri merkezini çok sıcak hale getirebilir.
Sıcak sunucu odalarına sahip kuruluşlar, soğuk havayı doğrudan sıcak düğümlerin üzerinden yönlendirmek için genellikle kapalı dolaplar ve süslü kanallar kullanırlar. Özel bir güç altyapısı, güç dönüşümünden kaynaklanan ısıyı azaltmaya yardımcı olabilir. Bu, sunucu odasındaki ortam sıcaklığı sıcak olsa bile düğümleri yeterince serin tutar. Bu kuruluşlar genellikle donanımlarının çoğu yönü üzerinde sıkı denetime sahiptir ve tüm veri merkezini ihtiyaçları için özel olarak tasarlayabilir. Yatırım yapabilir ve faydalarından yararlanabilirler.
İlk olarak: oda sıcaklığını nerede ölçüyorsunuz? ;-) Raf soğuk yan sıcaklığı nedir? raf sıcak tarafı nedir? Klima giriş sıcaklığı nedir?
Gerçekten cihazlara bağlı. (xbox'tan çıkan ısıyı hissedin) Termal yönetim bir bilimdir, Bak Honda (ve diğerleri) serin egzoz su başlıyor ;-) ...
Size şunu söyleyeceğim, içinde bulunduğum veri merkezlerinden:
Equnix orada DC'nin soğuk kalmasını sağlar (exec turuna çıktığında iyi bir 'deneyim' sağlar)
RW onları sıcak/sıcak tutar 80f ya da öylesine oldukça serin hava zeminden çıkar (daha iyi oda/tonoz tasarımı ve genel olarak daha yüksek kaliteli sistem tasarımı)
Coresite (en azından bulunduğum yer) RW'ye daha yakın ama CR ve müşterilere bağlı. Bazı CR'ler 80'de bazıları 70'de. (Soğuk adalar her zaman soğuk)
Bulduğumuz hava girişlerinde 30c'nin üzerinde bir şey sıcaklık uyarılarına neden olur (ki bunu izleriz), Genel olarak 25c'nin altındaki ortam sıcaklığı anlamına gelir.
Avustralya'da Emerson (Liebert) 21c'nin standart olacağına karar verdi ve burada bulunduğum her oda aynı şekilde ayarlandı.
Odanız yeterince büyükse, sıcak aise/soğuk aise, kör fayans ve benzerlerine bakın, soğutma verimliliğini gerçekten artırabilirler.