Isıtma sistemi için bir sirkülasyon pompası nasıl seçilir
Isıtma ağlarındaki soğutma sıvısının zorlanmış sirkülasyonu, 110... 115 ° C'lik bir sıcaklıkta sıvı pompalayabilen özel pompalar tarafından sağlanır. Münferit bir ısı kaynağına sahip özel evlerde ve apartmanlarda, “ıslak” bir rotorla donatılmış (motor ankrajı akan su ile yıkanır ve soğutulur), muff bağlantılı düşük gürültülü ev cihazları kullanılır.
Pompayı ısıtma için kendiniz seçmeye karar verirseniz, 3 ana kriteri göz önünde bulundurun:
- Özellikler - performans, çalışma basıncı.
- Bağlama ve genel boyutlar.
- Ürün fiyatı, marka popülerliği.
Noktaları, radyatör sistemi, yerden ısıtma ve ana kazan devresi için doğru pompalama cihazını nasıl seçeceğinizi düşünün.
Pompalama ünitelerinin en "çalışan" modelleri
Üreticiler farklı parametrelere sahip sıvı ortamları pompalamak için tasarlanmış farklı güçte geniş bir ekipman yelpazesi sunmaktadır. Ancak sadece ev tipi ısıtma ve sıcak su şebekelerinde çalışan akış modelleri ile ilgileniyoruz.
Dolaşım ünitelerini santrifüj ve diğer tip pompalardan nasıl ayırabiliriz?
- formda - elektrik motoru ve pervane aynı mahfazaya monte edilir, borular alt parçanın yanlarına (ortada değil) çıkar;
- bir "ıslak" rotorun varlığıyla, pervanenin dönme gürültüsünü önemli ölçüde azaltarak;
- 130 ve 180 mm'lik bir montaj uzunluğuna sahip 2 standart boyda;
- memelerin şartlı geçişi - 15, 20, 25 ve 32 mm, bağlantı - kaplin (dişli);
- Pasaport basıncı - 0.4, 0.6 ve 0.8 Bar.
Bu parametreleri ürünün işaretlenmesiyle bulmak kolaydır. Örnek: Wilo Star-RS 15/4 adındaki numaralar bağlantı borularının 15 mm iç çapını ve 4 m su kolonunun (0.4 bar) basıncını gösterir. Örnek iki: Grundfos ALPHA2 25-60 cihazı DN 25 borularına bağlanır ve 0,6 Bar (6 metre) basınç oluşturur.
Yardım. Bazı üreticiler geniş ürün yelpazesi üretir. Alman markası Wilo, 2, 4, 6, 7 ve 8 m'lik su basıncı ile sirkülasyon körükleri sunmaktadır. Mad. Ama "çalışan" modeller hala "dört" ve "altı", daha az sıklıkta - "sekiz" kalır.
Islak Rotor Pompa Cihazı
Tabii ki, baskısı 1... 10 Bar'a ulaşan daha güçlü pompalar var, ama özel evlerde kullanılmıyorlar. İnside ve ¾ inç bağlantılarla 130 mm uzunluğunda küçük üniteler genellikle kazanların içine yerleştirilir ve büyük (18 cm, 1 ve 1 ¼ ”) ısıtma borularına çarpılır.
Ünitenin seçim şekilleri
En doğru yol, tam teşekküllü bir hidrolik hesaplama yapmak ve pompanın ana parametrelerini - gelişmiş baş ve performansı - kesin olarak belirlemek. Apartman binalarının ve endüstriyel binaların merkezi ısı tedariki bu şekilde tasarlanmıştır.
Otonom su sistemlerinin kurulumunda yer alan tüm ustalardan uzak, sıradan ev sahipleri, bir mühendislik hesaplama yöntemine sahiptir. Isıtma için daha kolay bir şekilde nasıl bir sirkülasyon pompası seçebilirim:
- Eski yıpranmış ünitenin değiştirilmesi durumunda, aynı parametrelerle yeni bir tane satın alınır. Ürünün fiyatı ve kalitesi ön plana çıkıyor.
- Bir ev ısıtma sisteminin projesini bir mühendis - ısıtma mühendisine sipariş etmek. Aşağıda bu seçeneğin avantajlarını açıklıyoruz.
- Basitleştirilmiş yöntemle gerekli pompa kafasını hesaplayın.
- Uzmanlarımızın yıllık uygulama ve önerilerine inanıyoruz.
Uzman tavsiyeleri. 250 m²'ye kadar alana sahip kır evleri ve apartmanlarda, 4 m su sütunu veya 0,4 barlık bir basınç oluşturan bir yerli pompa yeterlidir. 250... 500 m² karelik bir alan için, 6m (0,6 bar), 500milyar - 8 m'lik su basıncıyla daha güçlü bir ünite satın almak daha iyidir. Mad.
Mühendislik hesaplamaları sipariş etmek ve bir devre tasarlamak paraya mal olmakla birlikte, faizle karşılanacaktır. Kendinizi ısıtmayı kurduğunuzda veya işçileri işe aldığınızda, bileşenler ve ekipmanlar iyi bir marjla satın alınır - tam tersi durumda. Akıllı bir tasarımcı, neden küçük bir pompa ve daha küçük çaplı bir boru koymak gerektiğini açıklıyor. Sonuç olarak, materyaller üzerinde ve gelecekte de elektrik tasarrufu olacak.
Özerk ısıtma şemalarında kullanılan pompa tipleri
Yalnızca numaralara güveniyorsanız veya montajcıları kontrol etmek istiyorsanız, aşağıdaki yöntemi kullanarak kendi hesabınıza göre ısıtma pompasını seçin. Ünitenin tasarım özelliklerini uzmanların önerileriyle karşılaştırmayı unutmayın - sonuç kesinlikle aynı olacaktır.
Pompa özelliklerinin hesaplanması
Tüm aküler veya yerden ısıtma devreleri gerekli ısıyı aldığında ısıtma verimli çalışır. Yani, pompa ünitesi, sistemin her yerinde gerekli soğutma suyu akış hızını sağlaması, boruların, bağlantıların ve valflerin hidrolik direncinin üstesinden gelmelidir.
Bir pompa seçmeden önce, performansını aşağıdaki formülle hesaplamanız gerekir:
- G, soğutucu akışkanın kütle akış hızıdır, kg / h;
- Q - ısıtmada toplam yük, W;
- Supplyt, tedarik ve geri dönüş hatlarındaki suyun sıcaklığı arasındaki farktır, hesaplamalarda genellikle 20 ° C'ye eşit olduğu varsayılır.
Yardım. Su yoğunluğu 100 derece içinde ısıtıldığında çok az değiştiği için, basitleştirilmiş hesaplamalarda, kütle akış hızının volumetrik değere eşit olduğu varsayılır. Örnek: G = 300 kg / s = saatte 300 litre.
Isı yükü SNiP tekniği kullanılarak titizlikle hesaplanabilir. Burada görevi karmaşıklaştırmayacağız ve sadece alanın üzerindeki ısı miktarını alacağız.
Örneğin, orta şeritte yer alan 200 m² karelik iki katlı bir evin ısıtılması 22 kW ısı gerektirecektir. Buradan, soğutucu akış hızını ve gerekli pompa performansını hesaplamak kolaydır: G = 0.86 x 22000/20 = 946 kg / sa = 0.95 t / h = 0.95 m³ / sa.
Hemen, pompanın kurulması planlandığı kazandan çalışan ana hattın çapını ve çapını bulmak için önerilmektedir:
- F = boru kesit alanı, m²;
- ʋ - su hareketinin hızı, 0,5... 1 m / s.
Su akış oranı ne kadar düşük olursa, boruların, bağlantı parçalarının ve bağlantı elemanlarının duvarlarına sürtünme direnci o kadar düşük olur.
0.6 m / s değerini alın ve karayolunun kesimini belirleyin: F = 0.95 / 3600 x 0.6 = 0.00044 m². Dahası, bir daire alanı için formül kullanarak, geçişin çapını hesaplıyoruz - 0.024 m veya 24 mm. Buna göre, borunun iç boyutu ve pompanın bağlantı parçaları 25 mm'dir.
Pompalama cihazının gerekli kapasitesini belirledikten sonra, mevcut basıncın hesaplanmasına geçiyoruz. Radyatör ağı, yerden ısıtma ve kazan döngü boruları için ayrı ayrı hesaplamalar yapılacaktır.
Pil ile ısıtma devresi
Pompanın görevi, istenen soğutucu akışkan miktarını ilkinden son radyatöre doğru itmektir. Sıvının duvarlara sürtünme kuvveti, ayar valflerindeki kanalın daralması ve bağlantı parçalarının açılmasıyla önlenir.
Enjeksiyon biriminin üstesinden gelmesi gereken direnç miktarını bulmak için basitleştirilmiş bir formül kullanmanızı öneririz:
- H, metre su sütununda gerekli basınç düşüşüdür;
- R, sürtünmenin direncidir, m. Waters. Mad. 1 metre doğrusal boru hattı üzerinde;
- L, ısı kaynağından son radyatöre kadar ölçülen en uzun ısıtma dalının uzunluğudur;
- Z yerel direnç katsayısıdır.
Not. Formül büyük ölçüde basitleştirilmiş, hidrolik mühendislik hesaplaması çok daha karmaşıktır. Ancak, yaşam koşulları için doğru ısıtma pompasını seçmenize izin verir. Çeşitli internet kaynaklarına yerleştirilen alternatif çevrimiçi hesap makinelerini kontrol ettik. Elde edilen sonuçların% 30'u arasındaki farkı elde ettikten sonra, sonuçları manuel olarak hesaplamak daha iyidir.
Şube uzunluğu, kazandan çıkıştan 2. kata monte edilen son aküye kadar ölçülür. İki borulu bir devre ile sonuç iki katına çıkar.
Hesaplamalar nasıl yapılır?
- Pompa, ısıtmanın her bir dalına girişte aynı basıncı oluşturduğundan, en uzun çizgiyi seçer ve uzunluğunu metre cinsinden belirleriz - formül L indeksi. İki borulu bir sistem her iki satırı da hesaba katarsa - geri dönüş ve tedarik.
- Özdirenç R'nin, 1 m başına 150 Pa / m veya 0.015 m su sütunu olduğu varsayılmıştır (plastik borular için).
- Bataryadan geçen akış termostatik valfler tarafından düzenlenirse, Z = 2,2 katsayısını alın. İkinci seçenek: radyatörler, küresel vanalar ve dengeleme vanaları ile donatılmıştır, daha sonra Z = 1.5'dir.
Üç yollu vanalar ve termal kafaları olan vanalar, suyun akışına en büyük direnci sağlar.
Konsey. Çıkma ve halka devreleri hattının uzunluğu aynıdır - artı tedarik ve geri dönüş akışının uzunluğu. Tek tüplü "Leningrad" için ringin toplam uzunluğunu alın. Hesaplama sırasında şema eksikse, uzunluk evin iç boyutları ile belirlenir: I katın boyutu + tavanın yüksekliği + II katın genişliği.
Örneğimizdeki basıncı hesaplıyoruz. Binanın boyutlarındaki L uzunluğu (10 + 3 + 10) x 2 = 52 m, Z = 2.2'dir. Gerekli kafa 0,015 x 52 x 2,2 = 1,716 ≈ 1,7 m olacaktır. Kazanın kendisinin ve ek ekipmanın kayıtsız dirençlerine 1 m marj ekledik, 2,7 m su sütunu elde ettik.
Pompanın pasaportuna bağlı grafikte, performans ve basınç çizgisini işaretleyin, ardından uygun modeli seçin, bu durumda Wilo Star-RS 25/4 markası.
Gördüğünüz gibi, hesaplamaların sonuçları uzman tavsiyesiyle çelişmez: 0,4 Bar basınçtaki bir pompa, suyun 200 karelik iki katlı bir evin ısıtma ağı üzerinden dolaştırılması için yeterlidir. Daha iyi bir anlayış için, videodaki hesaplamaları izlemenizi öneririz:
Önemli bir nokta. Modern enjeksiyon cihazlarında, 3–7 çalışma modları sıklıkla sağlanmakta ve talimatlar çok sayıda grafik çizmektedir. Hesaplama için, ortalama hıza karşılık gelen karakteristiği seçin (ikinci - üçüncü).
Sıcak zemin menteşeleri
Tipik olarak, soğutucu akışkan vanası ile birlikte çalışan ayrı bir pompa ile zemin devrelerine verilir. Aynı zamanda, döngünün maksimum uzunluğu 100 metreyi geçmez, şekillendirilmiş parça yoktur. Yerel direnç - termostatik vana manifoldu ve karışım vanası.
Önceki algoritma, hesaplama için oldukça uygundur:
- Devre sayısını, borunun maksimum uzunluğunu ve tarak boyunca toplam soğutucu akışını öğrenin. Sıcak zeminler için tüm hesaplamalar, ayrı bir yayında ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
- En uzun döngüyü alın ve yukarıdaki formülü kullanarak pompa ünitesinin gerekli basıncını bulun. R ve benzeri değerlerin yerini al
- Ürünün pasaportunda sunulan programa göre yerden ısıtma için supercharger'ı seçiyoruz.
Bir örnek. 22 kW'lık bir ısı yükü ve 0,95 m³ / s'lik bir su tüketimi ile aynı iki katlı evi alın, maksimum döngü uzunluğu 80 m'dir. R değeri 0.015, Z 2.2'dir, sonra basınç H = 0.015 x 80 x 2.2 = 2.64 m'dir. Kombi kendi pompası ile donatıldığından, kolektör ünitesinin son basıncı 2.64 m'dir.
Not: ilmeklerin uzunluğunu 100 m'ye çıkarmak, pompanın bar basıncını yükseltir, bu da enerji tüketimini artıracaktır. Kontrol: H = 0,015 x 100 x 2,2 = 3,3 m Grafikteki ilgili yatay çizgiyi çiziyoruz ve grafikleri daha yüksek olan herhangi bir modeli seçiyoruz. En yakın birim - Wilo Star-RS 25/6.
Kazan devresi
İyi bilindiği gibi, katı yakıtlı kazanları bağlama şemalarında, üç yollu bir valf veya tampon tankından küçük bir halka boyunca suyun tahrik edildiği ayrı bir pompanın kurulması öngörülmektedir. Radyatörün ısıtılması, yerden ısıtma ve sıcak su beslemesinin ana devreye bağlandığı birincil / ikincil halka sistemlerinde aynı prensip uygulanır.
Ana halka boyunca su pompalayan bir pompa pratik olarak dirençsizdir - boru hattı kısadır, minimum bağlantı parçaları ve bağlantı parçaları vardır. Bu nedenle, ana ünitenin basıncı, soğutma sıvısını ısıtma cihazlarına gönderen ikincil üfleyicilerin baskısından genellikle daha azdır.
Önemli bir nüans. Ana şey, ısı jeneratörünün gücüne karşılık gelen ana devre boyunca gerekli su akışını sağlamaktır. Bir pompa modeli seçmek için, aynı şekilde hareket edin - gerekli olan soğutma suyu miktarını kazan kapasitesi açısından bulun ve mevcut başlığı hesaplayın. Detaylı talimatlar videoda sunulmuştur:
Boyut seçimi
Muhtemelen fark etmişsinizdir - şirket yelpazesinde, aynı özelliklere sahip, ancak farklı boyutlarda ve boyutlarda borular bulunan birimler vardır. Pompanın dış parametreleri nasıl seçilir:
- Yerden ısıtma için boru hatları, baypaslar ve karıştırma üniteleri üzerine montaj için, 180 mm uzunluğunda standart körükler kullanılmaktadır. “Korotishi” 130 mm ısı jeneratörlerinin içine veya çok sınırlı bir alanda otoyollara yerleştirilir.
- Bağlantı borularının çapı ana hattın enine kesiti altında seçilir. Boyuttaki artışa izin verilir, bir düşüş kesinlikle tavsiye edilmez. Yani, DN 25 boru hattına 32 mm'lik bir montaj grubu konulabilir.
- Ø32 mm nozullu pompalar, birincil halkalar ve kazan devrelerinde ve ayrıca yükseltilmiş yerçekimi akış sistemlerinde kullanılır.
Not. Mağazalarda satılan bitmiş baypasın boyutları, montaj uzunluğu 18 cm olan standart bir pompaya monte edilir.
Supercharger hızlarının sayısı özel bir rol oynamaz. Evde, 3 mod yeterlidir, en uygun hız ikincidir. Ünitelerdeki hava yan vida ile havalandırılır, bu yüzden ayrı bir havalandırma deliği olan ürünler almamalısınız.
Üreticiler ve fiyatlar
Mağazalardaki çok çeşitli pompalara rağmen, gerçekten yüksek kaliteli bir ürün seçmek kolay değildir. Piyasa, Çin malları ve ünlü markaların sahte harfleriyle dolu. Başlamak için BDT üreticilerinin topraklarında popüler listeleriz:
- En yüksek fiyat kategorisi Grundfos (Danimarka), Wilo (Almanya). Orijinal "Almanlar" fiyatları 75 avrodan başlıyor, "Grundfos" UPS serisi - 65 avro.
- Orta kategori DAB, Aquario (İtalya), Sprut (yüksek kaliteli Çin). Çeşitli modellerin birim maliyeti 40 ila 100 avro arasında değişiyor.
- Diğer ucuz pompalar (Oasis, Neoclima, "Whirlwind", "Calibre" ve benzeri sonsuza kadar). Fiyatı - parça başına 20 Euro.
Not. Yüksek veya orta fiyat kategorisinde bazı çok iyi ürünleri içermediğimiz muhtemeldir. İşte en yaygın markalar.
Ucuz ve taklit pompaları yüksek kaliteli süper şarj cihazlarından ayıran özellik:
- hizmet ömrü - 1-3 mevsim;
- Ürün numarası sadece etikette uygulanır, gövde temizdir;
- aynı lottan pompalama cihazları sıklıkla aynı sayılarla gelir;
- Sahte ağırlığın orijinalinden fark edilir derecede farklıdır;
- Düşük kalitedeki ünite gürültü ve gıcırdamaya başlar, kapalı bir ısıtma sisteminde 1 sezon çalışarak vücut ısınır.
Bazen sahte pompalar orijinalden ayırt edilemez, sadece fiyat iki kat düşüktür. Sır, ürünün maliyetini azaltan alüminyum sarımındadır. Nasıl kontrol edilir: Şirketin resmi web sitesinde orijinal modelin kütlesini bulun ve piyasadaki kopyayla karşılaştırın. Muhtemelen, bilinçli bir satıcı böyle bir keyfi reddedecek veya malların bilinmeyen kökenini tanıyacaktır.
Son sonuç
Ev ısıtması için bir pompa seçmek, özelliklerle karıştırmamak ve ucuz seçenekler için kovalamamak önemlidir. Yetersiz basınç, uzun menzilli pillerin aşırı ısınmasına yol açacaktır - aşırı gürültü - gürültü görüntüsüne ve süper şarj cihazının hızlı aşınmasına. Üreticinin seçimi ile ilgili son tavsiyeler: Eğer para kazanmak istiyorsanız, kullanılan orijinal markayı bulmak daha iyidir - bu, yeni ucuz "Çince" den daha uzun sürecektir.
Isıtma sistemi için sirkülasyon pompası nasıl seçilir - performans hesabı
Binaların ısıtma sistemindeki üniteler, modu ayarlamak için ek seçenekler sunar. Dairesel bir pompanın alınması ve montajı ile ilgili ek maliyetlere rağmen, toplam maliyetler hızlı bir şekilde düşerek ısıtma modunu optimize etmenizi sağlar.
Bir sirkülasyon pompası seçmeden önce, ana parametrelerin hesaplanması aşağıdaki nedenlerden dolayı çok istenir:
- ünitenin yetersiz gücü, ısıtma sistemini etkisiz hale getirecek ve evde yaşayacaktır - rahatsız edici;
- Aşırı güç, ev ısıtmak için maliyet aşımına yol açacaktır.
Böylece, bu özel aygıtın birçok açıdan seçimi, bir konut evinin ısınması çalışmalarının başarısını önceden belirlemektedir.
Makalenin özeti
Ne türleri
Isıtma için pompa, modern sistemlerde belirleyici faktörlerden biridir, soğutma sıvısının düzgün hareket etmesini sağlar ve sonuç olarak yakıt elemanlarının tek biçimli ısıtılmasını sağlar.
Bu birimler, aşağıdaki gibi tanımlanan bir dizi avantajla donatılmıştır:
- Soğutucunun sabit bir sıcaklığının korunmasına katkıda bulunun.
- Düşük güç tüketimi.
- İşyerinde yüksek güvenilirlik.
- Kullanım kolaylığı.
Ana fonksiyonel görevi boru tesisatının ısıtma maddesinin kanalına olan direncini dengelemektir.
Dairesel pompaların iki ana tasarımı vardır:
- kuru rotorlu;
- ıslak rotorlu.
Kuru rotorlu cihazın çalışma odası elektrik motorundan hava geçirmez bir bölümle ayrılır. Bu tür üniteler genellikle daha yüksek güç ve performansa sahiptir, ancak çalışma sırasında gürültü çıkarır, bu nedenle kullanımları izole odalar veya binalarda kurulum ile sınırlıdır.
Islak rotorlu pompalar, soğutma sıvısı ortamında çalışır ve bu da servis ömrünü uzatır. Aynı sebepten ötürü, hizmet verilmiş binalarda kullanımlarına izin veren düşük seslerdir.
Bu ünitelerin önemli bir dezavantajı, düşük ısıtma verimleridir, bu da büyük ısıtma sistemlerinde kullanımlarını sınırlandırır, fakat küçük özel konutlarda, yukarıda bahsedilen düşük gürültü ve dayanıklılık nedeniyle çok yaygın olarak kullanılırlar.
Seçim kriterlerinin olumlu ve olumsuz niteliklerini dikkate almakla sınırlı olmadığı unutulmamalıdır. Isıtma için sirkülasyon pompası seçimi, çeşitli kriterlere göre hesaplanmasını zorunlu olarak içerir.
Pompalama ekipmanlarının hesaplamaları
Hesaplamaya başlamadan önce, ısıtma sistemleri için kullanılan dairesel ünitelerin fonksiyonel amacını açıklayacağız:
- boru hattı şebekesinden soğutucu akışkanın aktarılması, kazanın toplam hacmi ısıtılacak olan odanın büyüklüğüne bağlıdır;
- Boruların ve takviye elemanlarının sağladığı sistem içindeki soğutucu kanalın direncinin üstesinden gelmek.
Performans hesaplama
Kontrol parametrelerinden biri, orandan hesaplanan pompalama ekipmanının performansıdır:
- Belirli bir odada tüketilen termal enerji miktarı;
- pompalama cihazının performansı;
- özgül ısı kapasitesi, eğer su bir soğutucu olarak kullanılıyorsa, diğer veriler için (transformatör yağı, antifriz, vb.) ilgili veriler kullanılır;
- Isıtma sisteminin ileri ve geri kolları arasındaki sıcaklık farkı:
- 20 о - yerleşim alanları için normal ısıtma sistemi durumunda;
- Düşük sıcaklıklı ısıtmaya sahip olmayan yerleşim bölgelerinde 10 С - - sıcaklık derecesi;
- 5 ® - yerden ısıtma sisteminde ısı taşıyıcısının sıcaklığı.
Performans göstergesi - pasaport özellikleri, teknik dokümantasyonda saatte metreküp olarak yansıtılır. Hesaplamanın her zamanki formumuza uygun olması için, suyun özel ağırlığının değerine bölünmesi gerekir.
Hesaplamanın bir örneğini verelim: ısıtılan odanın alanı 200 metrekaredir, bu nedenle ısıtmak için 20.000 W'lık enerji maliyetleri gereklidir. Oda, 20 ° C'lik bir sıcaklık farkı ile normal bir ısıtma sistemi ile donatılmıştır. Yukarıdaki formülde bu sayısal değerleri kullanarak, biz elde ederiz:
20.000 / (1.16 x 20) = 862 kg / saat,
normal değerlere yeniden hesaplama sonucu verir
862 / 971.8 = 0.887 m3 / s.
Belirtilen odayı ısıtmak için, en az 0,9 m3 / saat kapasiteli bir pompaya ihtiyacınız vardır. Bu gösterge pasaportta bulunmalıdır.
Bu özelliği hesaplamak için aşağıdaki formülü uygulayabilirsiniz:
G = 3.6Q / (c x dT) kg / s, burada
c, ısıtıcının içinde kullanılan taşıyıcının özgül ısı kapasitesidir.
En basit şey, kazan gücü zaten biliniyorsa bir pompa seçmektir. Bu durumda, ilişkiyi uygulayabilirsiniz:
Q - birim performansı;
N - kazan gücü;
dT, kazandan ve dönüş borusundaki çıkıştaki sıcaklık farkıdır.
Yukarıdaki fotoğraf, bir baypas kullanarak ısıtma sistemi için ünitenin doğru bağlantısını göstermektedir. Bu tür bir düzenleme, gerektiğinde onarım işlemini gerçekleştirmek veya pompayı ısıtma sisteminin çalışmasını durdurmadan değiştirmek için sıvının atlanmasını sağlar. Dürüst bir evde nasıl ısınacağınızı görün.
Bu önemli! Rotorun konumu sadece yataydır! Akış yönü, vücuttaki bir okla gösterilir.
Devredeki çalışma basıncının hesaplanması
Isıtma sistemi için sirkülasyon pompası seçiminin yapılması, hesaplama, sistem içindeki basınç gibi bir göstergeye göre yapılmalıdır. Bunu yapmak için oranı kullanabilirsiniz:
P = (R x L + Z) / p x q, burada:
P basınç değeridir;
R, düz boru hattı bölümleri için akış direncidir;
Z - sistemde kullanılan bağlantı parçaları, musluklar ve diğer bağlantı parçaları nedeniyle akışa direnç değeri;
p, soğutma sıvısının çalışma sıcaklığında yoğunluğudur;
q - yerçekimi ivmesinin değeri.
Yukarıdaki formülü kullanarak hesaplama için veri eksikliği varsa, basitleştirilmiş ilişkiyi kullanabilirsiniz:
P = R x L x ZF, burada
R, borunun düz kesitindeki, metrenin metre başına yaklaşık 100-150 pascal olduğu, hesaplamaya uygun bir şekilde ifade edilen, borunun metre kesitinde 0.01-0.015 metre olacak şekilde, akışa olan dirence;
L boru hattının toplam uzunluğudur, iki borulu ısıtma şemasında hem doğrudan hem de ters devreler dikkate alınır;
ZF - aşağıdaki göstergelere bağlı olarak büyütme faktörü:
- Boru hattı boşluğunun azaltılmasının olağan dışı olduğu ve uygun şekilde seçilmiş bağlantı elemanlarıyla birlikte, bilyalı valfli bir sistem için 1.3 olduğu varsayılır;
- bobinleri veya termostatik cihazları kullanırken, değeri 1.7 olacaktır.
Isıtma sistemi için dairesel bir pompa seçiminin yapılması, özelliklerinin hesaplanması gerekli bir prosedür olarak sunulur.
Bu önemli! Herhangi bir göstergenin hesaplanan değeri, cihazı maksimum modda çalıştırmamak için% 15 - 20 oranında artırılmalıdır. Bu aşırı yükten ve erken arızadan koruyacaktır.
Dolaşımlı pompaları kullanma pratiği, gerekli parametreleri hesaplamadan bunları seçmeyi mümkün kılar. Önerilen parametreler tabloda listelenmiştir.
Pompanın ampirik seçim tablosu
Not: üçüncü sütunda, ilk şekil memelerin çapıdır, ikincisi yükselişin yüksekliğidir.
Yukarıdaki verileri kullanarak, istikrarlı ve uzun süreli çalışma için istediğiniz cihazı kolayca seçebilirsiniz.
Büyük üreticileri
Isıtma sistemleri için dairesel pompalar, birçok Avrupalı üretici tarafından yeterince yüksek kalitede ve geniş bir aralıkta üretilmektedir.
Wilo şirketi. Bu endişenin Alman yapımı pompaları çekirdek pazarda oldukça büyük bir yer işgal ediyor. Yüksek kalite ve istikrarlı çalışmalarda farklılık. Bu üreticinin neredeyse tüm modelleri otomatik ve manuel kontrol ile donatılmıştır. Sadece rotor devrimleri değil, aynı zamanda sistemdeki basınç miktarı da dahil olmak üzere kilit açma işlevleri de vardır.
DAB şirketi. Bu İtalyan üretici, 40 yılı aşkın süredir santrifüj pompaları ile Rusya pazarına diğer tedarikçilerle başarılı bir şekilde rekabet etmektedir. DAB ürünlerinin özel bir özelliği, kontrol panelinde kullanılan ve çalışma sürecini yönetmek için çok uygun olan ekranlardır.
Üretici Grundfos. Bu isim altında bulunan Danimarkalı şirket 70 yılı aşkın bir süredir piyasaya çeşitli amaçlarla pompa ekipmanı tedarik etmektedir. Bu üreticinin açık ve uzun süredir tanınan bir endüstri profili olduğu unutulmamalıdır. Her yıl ürünlerinin yüzlerce yeni modelini piyasaya süren şirketin verimliliği ve yaratıcılığı etkileyici.
Bu üreticinin ısıtma sistemleri için ekipmanı, UPS etiketinin altına girer ve ürün grubu hem ev hem de endüstriyel uygulamalar için tasarlanmıştır. Isıtma için dairesel pompaların ana özelliği, çok geniş bir sıcaklık aralığında çalışabilmeleridir: -25 o ila +110 o C arası.
UPS ürün grubu, 3 performans modu kullanılarak çalışabilir.
Dzhileks Şirketi. Avrupalı üreticiler ile pazarda başarılı bir şekilde rekabet eden yuvarlak pompaların yerli üreticisi.
Birimler işte iddiasızlık ile karakterize edilir, transformatör yağına kadar geniş bir sıvı seçimini belirleyen çeşitli yoğunluklardaki ısı taşıyıcılarının ısıtma şebekelerinde aktif sirkülasyon sağlayabilir. 3 güç modunda çalışırlar, ayarlama kademesizdir. Rakiplerden fiyat seviyesine göre oldukça farklıdır.
Sonuç
Isıtma sistemi ve hesaplaması için dairesel bir pompa seçimi, tüketicinin belirli bir odanın gerçek koşulları için en uygun satın almasını sağlar.
Gerekli ekipmanın ön değerlendirmesi için burada önerilen seçenekler, güvenli bir şekilde böyle bir seçim yapabilmeyi mümkün kılmaktadır. Başarılar size!
Isıtma sistemi için sirkülasyon pompasının seçimi: metodlar ve hesaplama
Özel bir evde bulunan ısıtma sistemi, bir kural olarak, doğal ve zorunlu sirkülasyonla iki tiptir. Eğer ilk durumda su, termal genleşmeden dolayı hareket ederse, bu durumda, zorlamalı sirkülasyon sırasında, soğutucu, elektrik pompalarının çarkları tarafından boru hattına itilir ve verimli çalışma için, ısıtma sistemi için doğru sirkülasyon pompasının seçilmesi önemlidir.
Uygun bir model seçme görevi, çalışma prensibinin seçimi ve ana parametrelerin hesaplanmasını içerir - pompalanan soğutma sıvısı ve basıncı (akış yüksekliği). Gerekli hesaplamalar, formüller, tablolar veya çevrimiçi hesap makineleri kullanılarak bağımsız olarak gerçekleştirilebilir - bunu yapmak için, hangi giriş verilerinin girileceğini ve hesaplamaların doğru bir şekilde nasıl yapılacağını bilmeniz gerekir.
Fig.1 İşyerinde özel bir ev için dolaşım pompaları
Dolaşım pompası ne için?
Soğutma sıvısının daire içinde dolaştığı açık ısıtma sistemleri aşağıdaki gibi çalışır: Soğutulmuş su kazana girer ve termal genleşme nedeniyle ısınmadan sonra borulardan yükselir ve radyatörleri ısıtır. Ayrıca, kapalı bir ilmik sayesinde, aşağıya doğru iner ve yatay bir boru hattı boyunca hafif bir eğim ile tekrar kazanın ısıtma ısıtma elemanlarına gider.
Doğal dolaşımın ana dezavantajı, devrenin küçük boyutu olup, uzunluğu 30 metreyi geçmez, bu nedenle, çoğu ev tipi ısıtma sisteminde zorla dolaşım kullanılır.
Su borularını boruların içine doğru hareket ettirmek için, termik taşıyıcıyı pervane kanatlarıyla iten bir elektrikli pompa monte edilir. Radyatörlerdeki sıcaklık, ısıtma kazanındaki suyun sıcaklığını değiştirerek kontrol edilir, ikinci yöntem, boruların içinden geçen su akışının hızını kontrol etmektir.
Birçok tipte dairesel, 2 veya 3 (daha az sıklıkta 4) hıza sahiptir, bu sayede radyatörlerin ısıtma özelliklerini artırarak soğutucu akışkanın hızını arttırır.
Şekil.2 Soğutma sıvısı zorlamalı sirkülasyonlu ısıtma sistemi
Sirkülasyon pompası cihazı
Evsel su beslemesinde, elektrik pompalarının santrifüj prensibi en önde yer alır - alım sırasında, sıvı ekseni merkezinde bulunan giriş boyunca santrifüjlü tekerleğe girer ve yan çıkıştan dışarı doğru itilir.
Dairesellerde, termal taşıyıcı çalışma odasına merkezi açıklıktan girer ve daha sonra, gövdesinin yan tarafında bulunan çıkış dalı borusu boyunca santrifüj çarkın bıçakları tarafından dışarı itilir. Bu nedenle, hareket prensibine göre, dolaşım cihazları,% 80'i aşmayan ve sudaki katı yabancı maddelere karşı hassas olan bir verime sahip olan santrifüj türlerine atfedilebilir.
Yapısal olarak, elektrik pompası, içi kapalı tip pompaların çarkları üzerinde, bir çark üzerinde bir pervane ile nem-korumalı bir elektrik motoru yerleştirilen bir mahfazadan oluşur - bunlar arasında, besleme bıçaklarının yerleştirildiği iki disk bulunmaktadır.
Şek. 3 Pompayı ısıtmalı zeminlere sahip tek bir boru devresine monte etme seçeneği.
Dolaşım pompaları nelerdir
Isıtma hattındaki pompalar soğutma sıvısını hareket ettirmek için tasarlanmıştır, görevi basıncı arttırmak değildir (bu amaçla güçlendirici pompalar monte edilir), sadece hidrolik direncin üstesinden gelmek için yaratılır.
Besleme hacmi, akışkanın hareket hızına ve buna bağlı olarak pervanenin motor şaftı üzerindeki dönüş hızına bağlıdır.
Dairesel, giriş ve çıkış ağızlıklarının aynı hatta yerleştirildiği In-Line tiplerine atıfta bulunur ve koşullu geçiş, tüm uzunluk boyunca aynı enine kesite sahiptir.
Dairesel elektrik pompalarının ayırt edici özelliği, motor milindeki tekerlek kanatlarının tasarımı üzerindeki basıncın ve bunların devirlerinin sıklığına bağlıdır, tüm tipler iki gruba ayrılır: 1500 devir / dakikadan daha yüksek bir frekansta N. üniteler yüksek hız olarak sınıflandırılır, eğer hız 1500 rpm'den azsa, düşük hız olarak adlandırılır. Gücü değiştirerek, çarkın N dönüş hızı ile doğru orantılı olan Q akış hızını ayarlayabilirsiniz.
Ekipmanı çalıştırırken, P1 P2 güç tüketimindeki değişikliğin H1 H2 kafasındaki değişimin karesi ve motor şaftının N1 N2 dönme hızındaki kübik değişim derecesi ile orantılı olduğu dikkate alınmalıdır.
Dönme hızındaki iki kat artışla, kafa 4 kat artar ve güç tüketimi 8 kat artar, devir düştüğünde aynı oran gözlenir.
Şekil.4 Su temini ve ısıtma için iç sirkülasyonlu elektropomplar
Düşük hız türlerinin daha karmaşık bir yapıya ve yüksek bir fiyata sahip olduğu unutulmamalıdır; bu, bu değişikliği seçerken elektrik sürücü tarafından tüketilen enerji tasarrufuyla tam olarak telafi edilir. Bir ünite, motor milinin kademesiz olarak ayarlanabilen dönme hızı ile kurulduğunda, iletken gövdenin sıcaklığına bağlı olarak, enerji tasarrufu daha da artacaktır.
Elektropotopların optimum verimliliği, çalışma noktasını karakteristiklerin orta üçte birine yerleştirerek elde edilir, her marka için, üretici en uygun parametreyi gösterir.
Isıtma için sirkülasyon pompasının seçimi, iki temel tasarım seçeneği göz önüne alınır - kuru veya ıslak rotor ile.
Kuru rotor
Kuru rotorlu örneklerde, sadece rotordan ve motor statordan ayrılan yatakların üzerinde dönen bir elektrik motoru milindeki pervane, mekanik salmastraları kaydırarak soğutucu akışına daldırılır. Yüksek derecede sızdırmazlık, seramikten yapılmış sıkı sıkıya yerleştirilmiş yaylı halkalar ve biri şaft üzerinde dönen diğeri de statik olarak gövdeye sabitlenmiş yüksek mukavemetli grafit kullanımı nedeniyle oluşturulur.
Sızdırmazlık yıkayıcılarının yüzeyleri arasında dönerken, bir yağlama maddesinin rolünü oynayan ve soğutma işlevlerini gerçekleştiren ince bir su filmi oluşur. Cihazlar hava soğutmalı elektrik motorları ile donatılmıştır, güçlü numuneler motora hava sağlamak için bir pervaneye sahiptir.
Kuru rotorlu ünitelerin verimi güce bağlıdır ve 1500 W'ye kadar güç sağlayan cihazlar için% 30 -% 65, 1500 - 7500 W kapasiteli modifikasyonlar için% 35 -% 75 ve güç 7500 - 45000 W modelleri için% 40 - 80'dir..
Genellikle, bir ev ünitesi için gerekli olan güç indeksi, nadiren 1500 W'ı geçerken, kuru rotorlu ekipmanın verimi maksimum tavanı% 65'tir.
Kuru rotorlu sirkülasyon pompaları büyük bir basınçla sıvı besleyecek şekilde tasarlanmıştır, daha sıklıkla sıcak su besleme sistemlerinde (HWS) kullanılırlar.
Şekil.5 Isıtma sistemi için kuru rotorlu dairesel elektrikli pompa - yapıcı bir cihaz
Islak rotor
Islak rotorlu modeller sadece kapalı ısıtma devrelerinde kullanılır, boruların akışkanının hızlı bir şekilde hareket etmesini sağlar, boru hattının enine kesitini azaltmaya ve sistemdeki soğutucu akışkan miktarını azaltmaya izin verir - bu faktörler ısıtma sisteminin toplam maliyetini azaltmaya katkıda bulunur.
Nispeten az miktarda ısı iletken sıvı, ayarlardaki değişikliklere tepki hızını arttırır ve ayarlamayı kolaylaştırır.
Modelin tasarımında, rotor statordan ince cidarlı bir camla ayrılır ve bir soğutma sıvısı tarafından yağlanan ve soğutulan yatakların üzerinde bir sıvı içinde döner. Cam genellikle manyetik olmayan paslanmaz çelik veya karbon fiberden yapılmıştır, duvar kalınlığı 0,1 - 0,3 mm'dir, yatak malzemesi seramik veya sinterlenmiş grafit alaşımından ekstrüde edilir.
Islak rotorlu pompalarda conta ve soğutma lifi yoktur - bu sayede sessiz çalışma için dikkate değerdir. Dönme hızları elle adım adım ayarlanarak veya sürekli modda otomasyon kullanılarak, basınç farkındaki veya sıcaklıktaki değişiklik izlenerek, istenirse otomasyon belirli bir zamanda üniteyi açacak şekilde yapılandırılır.
Modern cihazlar, modüler prensibine göre yapısal olarak yapılandırılmışlardır, bu da bunların tamir edilmesini ve çalışmasını kolaylaştırır, modellerde, sistemi kurarken havayı çıkarmak için muhafazada bir vidalı kapak bulunur.
Elektrik pompalarının ithalat modelleri ve parametreleri, 230 V'luk alternatif voltajlı veya 400 V'luk üç fazlı bir şebekeyle tek fazlı bir akım şebekesinden çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
Islak rotorlu ünitelerin verimi, stator ve rotor arasındaki daha büyük mesafe nedeniyle kuru modellerinkinden daha düşüktür ve her tipte olduğu gibi ünitenin artan gücü ve genel boyutları ile artar. 100 watt'a kadar güçte değişikliklerde, verimlilik% 5 -% 25, 100 ila 500 watt'tır. -% 20 -% 40, 500 ila 2500 watt. -% 30 -% 40.
1000 W civarında özel bir ev için bir elektrikli pompanın en yüksek gücü ile, kuru ve ıslak rotorlu türlerin verimliliğinin bir buçuk kattan daha az farklılık gösterdiği belirtilmelidir.
Bu faktör, kuru rotor ünitelerinden önce ıslak rotorlu (gürültüsüzlük, yüksek verim, boru hattının küçük bölümü) olan modellerin önemli avantajlarından dolayı, ısıtma sistemi için pompanın seçimi üzerinde güçlü bir etkiye sahip değildir.
Şekil.6 Islak rotorlu pompalar - tasarım
Teknik parametreler
Isıtma sistemi için bir sirkülasyon pompasının nasıl seçileceğine karar vermek, bunların fiziksel ve teknik özelliklerini dikkate alır;
- Üretilen. Saatte metreküp veya dakikada litre cinsinden ölçülen, zaman birimi başına elektrik pompasını pompalayan akışkanın hacmini, akış hızının daha yüksek, akış oranının daha yüksek olduğunu gösterir. Gösterge, kullanılan boru hattının çapına bağlıdır ve saatte 15 metreküpe kadar olan değerlere ulaşabilir.
- Baş basıncı Değer, su kolonunun metre cinsinden ölçülür ve elektrikli pompanın sıvıyı dikey olarak kurulmuş bir boru hattından geçirebileceği yüksekliği belirtir. Islak rotorlu tiplerde sirkülasyonlu bir elektropompanın maksimum basıncı yaklaşık 17 metredir, ancak daha yüksek basınç özelliklerine sahip üniteler olabilir, ancak bunlar çalışmadığında verimsizdir (genel boyutları ve maliyeti çok yüksektir).
- Sıcaklık aralığı. Isıtma sisteminde, pompalama ekipmanının, soğutma sıvısının maksimum ısıtma sıcaklığına karşı bir marj ile dayanması gerektiği açıktır, yaygın olarak kullanılan modifikasyonlar, 110 ° C'ye kadar maksimum sıcaklık için tasarlanır, bazı tipler + 130 ° C'ye kadar olan sıcaklıklarda çalışabilir.
- Gürültü seviyesi. Temel olarak bireysel evlerde kullanım için düşük gürültülü aygıtları seçin, bu özellikler, ıslak rotorlu, 35 - 40 dB'yi aşmayan bir pompa ekipmanına sahiptir.
- Bağlayın. Konutlarda, 1.5 inç'e kadar küçük enine kesitli bir ısıtma borusu kullanılır - bu durumda tüm pompalama ekipmanı, ana bağlantılara vidalı bağlantılar (2 inçlik çapa sahip boru hatları için tasarlanmış) vasıtasıyla monte edilir. Çoğu ev tipi elektrikli pompaların çıkış bağlantıları, dış dişli ile donatılmıştır ve Amerikan bağlantı elemanları kullanılarak hatta kolayca takılabilir.
- Boyutsal parametreler. Kurulum uzunluğu, boru hattına gömüldüğünde cihazın genel göstergesidir (yuvarlak tipler için standart ölçüler 130 ve 180 mm'dir), giriş ve çıkış ağızlarının çapı (standart 1 ve 1.25 inç) de dikkate alınmıştır.
- Koruma sınıfı Uluslararası sınıflandırmaya göre, ısıtma sistemleri için pompalama ekipmanının standart koruma sınıfı IP44'tür - bu, ünitenin 1 milimetreden daha fazla bir çapa sahip katı mekanik partiküllerden (markalamada ilk rakam) korunmuş olduğu ve elektrik bölümünün damlama ve sıçramaya tamamen kapalı olduğu anlamına gelir. herhangi bir açıdan uçan.
Su temin sistemleri için birçok santrifüjlü elektrik pompasının özelliklerinde, parçacık boyutu gibi bir parametre belirtilir. Kapalı bir ısıtma sisteminin pompalama cihazları için, bu faktör herhangi bir rol oynamaz (boru hattının ve sıhhi tesisat malzemelerinin imha edilmesi gerçekleşmedikçe) - kapalı boru hattındaki sıvı sürekli olarak temiz durumdadır.
Bu nedenle (sıvı soğutma ile açık bir rotor temiz bir soğutucu için tasarlanmıştır) ıslak rotorlu elektrikli pompalar, çitlerin kuyulardan veya kuyulardan olduğu bireysel evlerin sıcak su şebekelerinde kullanılmaz.
Şekil 7. Grundfos elektrikli pompalarının sembol örneği.
işaretleme
Farklı bir üreticinin pompa ekipmanı kendi etiketine sahiptir, çoğunlukla gövde üzerinde basınç (nominal veya maksimum değer) akış hacmini (saat başına metreküp veya dakikada litre cinsinden, aynı zamanda nominal veya maksimum performans) ve milimetre cinsinden akış kanalının nominal çapını gösterir.
Grundfos modellerinde, kasa için malzeme belirtilir, bağlantı tipi ve kurulum uzunluğu, Wilo model aralığında, ana göstergeler iç nominal çap ve maksimum kafadır.
Isıtma sistemi için sirkülasyon pompasının seçimi - kriterler
Özel bir evin ısıtma sistemi için dolaşım pompasının seçimini yapmak, neredeyse her zaman farklı uzunluklarda ve besleme hacimlerindeki herhangi bir ev otoyolunda çalışmak üzere tasarlanmış ıslak rotorlu modelleri tercih etmektedir.
Diğer cihazlarla karşılaştırıldığında bu cihazlar aşağıdaki avantajlara sahiptir:
- düşük ses
- küçük genel boyutlar
- mil devirlerinin manuel ve otomatik ayarlanması,
- basınç ve hacim göstergeleri
- bireysel konutların tüm ısıtma sistemleri için uygundur.
Hıza göre pompa seçimi
Verimliliği artırmak ve enerji tasarrufu sağlamak için, basamaklı (2 ila 4 hız) veya elektrikli motorun dönme hızını otomatik olarak ayarlayan modelleri almak daha iyidir.
Frekansı kontrol etmek için otomasyon kullanılıyorsa, standart modellere kıyasla enerji tasarrufu% 50'ye ulaşır, bu da tüm evin güç tüketiminin yaklaşık% 8'ini oluşturur.
Şek. 8 Orijinalden (sağda) bir sahte (sağda) farkı
Başka ne dikkat etmeli?
Grundfos ve Wilo'nun popüler modellerini satın alırken, sahte olma olasılığı yüksektir, bu yüzden orijinaller ve Çinli meslektaşları arasındaki bazı farklılıkları bilmelisiniz. Örneğin Alman Wilo, Çin sahtekarından şu yollarla ayırt edilebilir:
- Orijinal örnek, üst kapağında damgalanmış bir seri numarası ile, biraz daha büyüktür.
- Orijinaldeki sıvı yönünün rahatlama oku girişe yerleştirilmiştir.
- Sahte bir sarı pirinç için kurtarma valfı (Grundfos muadillerindekiyle aynı renk)
- Tersine, Çin muadili enerji tasarrufu sınıflarını gösteren parlak parlak bir etikete sahip.
Grundfos elektrikli pompaları satın alırken, orijinal ambalajında her zaman iki adet conta bulunur, pasaportun kendisi siyah-beyaz renk şemasına sahiptir - Çin sahtekarları bir renk pasaportuna ve montaj donanımına sahip değildir.
Şek. 9 Isıtma için sirkülasyon pompasını seçmek için kriterler
Pompanın parametrelerini hesaplama
Isıtma sistemleri için dolaşım pompalarının parametrelerini belirlemek, aşağıdaki temel göstergeleri dikkate alırlar:
- Baş basıncı Isı ileten akışkanı hat boyunca hareket ettirirken, boruların, radyatörlerin, sıhhi tesisatların hidrolik direncinin üstesinden gelir. Pompanın yarattığı basınç, soğutma sıvısının boruların içinden geçmesine ve bu direncin üstesinden gelmesine izin verir. Parametre, su sütunlarının metre cinsinden ölçülür ve çalışma sıvısının dikey olarak hangi yükseklikte kaldırılabileceğini gösterir.
- Besleme miktarı. Bu gösterge, her seferinde ısıtma radyatörlerine beslenen soğutucu miktarını gösterir, parametre doğrudan çarkın dönüş hızı ile ilgilidir.
Pompa ekipmanının diğer tüm özellikleri (güç, motor mili hızı) ana parametrelerden türetilmiştir. İstenilen kafa ve akış hacmini hesapladıktan sonra farklı üreticilerin model yelpazesindeki en iyi performans için güç ve frekansı seçin.
Uzmanlardan yardım istemezseniz, elektropompların parametreleri, tabloları kullanarak, iyi bilinen bazı üreticilerin web sitelerinde bulunan çevrimiçi hesap makinelerini kullanarak veya bilgisayar programlarını kullanarak hesaplanır - en son yöntem en doğrudur.
Ana teknik parametreleri formüllerle manuel olarak hesaplamak çok zor değildir, sonuç bazı üreticiler tarafından sağlanan tablodaki verilerle karşılaştırılabilir. Tablo (Şekil 11) ısıtma kazanının gücünü ve ısıtılmış odanın hacmini göstermektedir, pompanın uygun modeli bu verilerden seçilmektedir. Tablo sonuçları çok doğru değildir - ileri ve geri dönüş hatlarındaki kayıplara karşılık gelen hidrolik direnci dikkate almazlar, ancak elde edilen sonuçları manuel olarak veya sonuçların çevrimiçi hesaplayıcılarında kontrol etmek için kullanılabilirler.
Şek. 10 Evin ısıl kapasitesinin hesaplanması
Hesaplamanın yapılması için gerekli olan şey
Bu sorunun cevabı açıktır: En uygun pompalama ekipmanı seçimi için, ısıtma sistemi için sirkülasyon pompasının bir ön hesaplaması gereklidir, hesaplama ne kadar doğru olursa seçim o kadar uygun olacaktır. Uygun bir şekilde seçilen pompa, çalışma alanında çalışacak ve en yüksek verimi sağlayacak - bu enerji tasarrufu sağlayacaktır.
Ayrıca, birçok dairesel dönme hızını ayarlamak için birkaç hıza sahiptir - eğer hesaplamalar doğruysa, en uygun hıza sahip bir model seçin, böylece diğer hıza geçme, yaşam koşullarını bozmadan ısıtmayı rahatça kullanabilmenizi veya enerji tasarrufu yapabilmenizi sağlar.
Pompa performansının hesaplanması
Elektrikli pompanın debisi, aşağıdakilerden biri olan birkaç formülle hesaplanır:
Q = P / (1.163 x (Tf - Tr)) veya Q = 0.86R / (TF - TR) (metre küp / saat)
- Q - kübik metre / saat cinsinden pompalanan soğutucu miktarının hacmi;
- P, W'deki ısıtılmış binaların (ısı çıkışı) ısı tüketimidir;
- (Tf - Tr) - kazandan çıkan ve su geri besleyen borulardaki sıcaklık farkı (su ısıtmalı zemine sahip uzun boru hatları için, fark yaklaşık 20 C'dir, eğer az sayıda radyatöre sahip kısa devreler kullanılıyorsa, bu değer yaklaşık 10 C alınır; eğer sadece küçük bir alanın ılık katmanı ısıtılırsa, sıcaklık farkının 5 ° C olduğu varsayılır.
- 1.163 - W. * h / kg. K.'da suyun özgül ısı kapasitesi katsayısı (antifriz için, göstergenin farklı bir anlamı vardır, referans literatürle belirlenir).
Başka bir formül şöyledir:
Q = 3.6 x P / (С х (Tf - Tr)), (metreküp / saat)
Burada: C ısı kapasitesidir (su için 4.2 kJ / kg. * C), diğer semboller önceki formülde verilenlere benzerdir.
Isıtılan odanın ısı kapasitesini hesaplarken, ısıtma sistemleri için SNiP 2.04.07-86 yönlendirilir, -20 ile -30 º С arasında bir dış sıcaklığa sahip iki katlı binalar için metrekare başına 173 - 177 W ısı tüketiminin bir göstergesi alınır. üç ila dört kat yüksek katlarda binalar, bu parametre 97 - 101 W. / m.kv.
Hesaplamalar için gerekli olan tüm ev enerjisinin tükettiği toplam termal gücün, ısıtma radyatörlerinin monte edildiği tüm odaların alanlarının toplamından oluştuğu açıktır.
Yukarıdaki formüller, ısıtma ana hatlarının ilk hesaplamalarında kullanılır - bunlara bağlı olarak, odaların ısı tüketimine bağlı olarak, ısıtma kazanı seçilir. Takılıysa, formülde gerekli ısı çıkışı yerine, kazanın parametreleri kullanılır, örneğin (kazan gücü 50 kW.):
Q = 50 / (1.163 x 20С) = saatte 2,15 metreküp. - 50 kW'lık bir ısı jeneratörü için dairesel pompanın besleme hacmi Bu akış oranı yaklaşık hesaplamalar için kullanılabilir.
Şekil 11 Isıtma kazanı için Wilo örneğindeki ısıtma kazanı için pompanın hesaplanması
Isıtma gücü ve kafa basıncı
Basınç, pompanın ikinci önemli özelliğidir, hattın direncinden daha büyük olmalıdır, değerini belirlemek için, suyun hareketine olan hidrolik direnci hesaplanır, aşağıdaki formüle sahiptir:
H = (F x R × L) / (p × g) veya (F x R × L) / 10.000 (m.)
- H - su sütunu metre cinsinden ifade edilen basınç;
- F - sıhhi tesisatlar için katsayı, bağlantı elemanları için 1.3 ve termostatik vana veya vana için 1.7, eğer her iki bileşen türü hatlara monte edilmişse, katsayı 2.2 olarak kabul edilir, eğer bir mikser veya yerçekimi freni varsa, katsayı değeri 1, 2 ve 3 bileşenin varlığında toplam değer 2.6'ya yükseltilmelidir.
- R - Borularda, doğrusal metrede pasif olarak ifade edilen hidrolik direnç veya sürtünme kayıpları 50 Pa / M aralığındadır. 150 Pa / m2'ye kadar. Büyük çaplı çelik boru hatları ile inşa edilen eski yılların evleri, diğer parametrelerin modern metal-plastik malzemelerine kıyasla küçük bir hidrolik dirence sahiptir, bunları hesaplarken, R değerinin 50 Pa / m olduğu varsayılmaktadır;
- p su kullanırken soğutucu akışkanın yoğunluğudur, onun göstergesi 1000 kg / metreküpdür;
- g - Su basıncının atmosfer basıncı ile sınırlanan maksimum yüksekliği, hidrolik direncin yokluğunda 10.33 metredir (hesaplamalarda 10'a yuvarlanır).
Küçük çaplı plastik borular (hidrolik direnç 150 Pa / m) ile toplam uzunluğu 100 metre ile, hattaki basıncın hesaplanması için bir örnek Termostatik vanalar ve karıştırıcı (katsayısı 2.6) şeklindeki parçalar ve sıhhi tesisat parçaları varlığında:
H = 150 x 100 x 2.6 / 10000 = 3,9 m.
Şek. 12 Hidrolik direncin hesaplanması için program
Isıtma sisteminin hidrolik kaybı nasıl hesaplanır
Yukarıda belirtildiği gibi, hesaplamalarda suyun hareketini engelleyen direnç 50 ila 150 Pa / M arasındadır. Daha kesin bir hesaplama için, bir branştaki bir borudaki basınca karşı hidrolik direncin değerini belirlemek için bir bilgisayar programı kullanabilirsiniz.
Temel verileri belirledikten sonra - tedarikçinin kataloğundan, üreticinin kataloğundan, pompalama hacminin basınç karakteristiklerini kullanarak istenen modeli seçin. Diyagram, hesaplanan kafanın yatay çizgisini ve akışın dikey eksenini birleştirir, daha sonra model performans grafiğine göre belirlenir.
Karakteristik grafiğinden görüldüğü gibi (Şekil 13), motor şaftının üç dönme hızı ile Wilo-Star RS 15 6, 25 6, 30 6'nın seçilmesi durumunda yapılan hesaplamalara dayanan uygun bir pompa modeli.
Pompa hızları sayısı
Isıtma için pompa ekipmanlarının iyi bilinen üreticileri, ünitelerini şaft hız anahtarları ile donatırlar, bazı modellerde cihazın hızı otomatik olarak ayarlanır. Çalışma sırasında, bu ek kolaylık sağlar: sıvının ısıtılması oldukça uzun zaman aldığından, odaları hızlıca ısıtmak için, elektrikli ısıtıcının maksimum hızını ayarlayabilir veya oda ısıtıldığında elektrik motorunun minimum hızını ayarlayarak elektrik tasarrufu yapabilirsiniz.
Üreticiye bağlı olarak hız sayısı 2'den 4'e kadar olabilir - bunların sayısı ne kadar büyükse, ısıtma sisteminde sirküler daha verimli kullanılabilir ve en ekonomik seçenek elektronik hız kontrolüdür.
Şekil.13 Basınç özelliklerine göre elektrikli pompanın seçimi
Üreticiler ve fiyatlar
Isıtma özel bir evin ana sistemidir, akan suyun ve kanalizasyonun aksine, durmak kış arızalarında ve buz çözmede önemli maddi hasara neden olabilir. Evin sahipleri mevcutsa ve genelge başarısız olsa bile, yeni bir cihaz almanın acil bir ihtiyacı vardır ve bu uzak kırsal alanlarda her zaman mümkün değildir. Ayrıca, ısıtma için yüksek kaliteli pompalama ekipmanı, yaşam konforunu artırır ve enerji tasarrufu sağlar. Bu nedenle, yukarıda belirtilen Çin mallarından kaçınarak, iyi bilinen üreticilerin modellerini seçmek daha iyidir.
Wilo, RS, Stratos, Smart, Top serilerinin geniş bir yelpazede ev aletleriyle piyasaya süren ünlü bir Alman üreticisidir. Tüm modifikasyonlar aşağıdaki özelliklere sahiptir:
- 25 kW'dan fazla termal kapasiteye sahip ısıtma devreleri için enerji tasarrufu EnEV'e ilişkin Avrupa direktifine uygun olarak, sadece pompa ekipmanının çalışmasının otomatik olarak düzenlenmesi ve tüketilen elektriğin en az 3 aşamalı olarak ayarlanmasına izin verilmektedir.
- % 10 toleransla 230/400 V Avrupa AC gerilimi için tasarlanmıştır.
- Kabuklar çoğunlukla dökme demirden yapılmıştır.
- Basınç ve hacim özelliklerine bağlı olarak ünitelerin gücü 40 ila 200 W arasındadır. Bir inçlik Wilo-Star RS 25 6 borusu için önceden seçilmiş elektrikli pompa 99 W gücünde.
- Wilo'nun dairesel elektrikli pompalarının maliyeti 50 $ ile 100 $ arasında değişiyor.
Şek. 14. Genelgenin popüler markaları Grundfos, Wilo, DAB
Grundfos, pompa ekipmanları, UP, UPS, UPSD, Solar modelleri ve daha modern muadilleri Alpha2 ile dünyaca ünlü bir Danca üreticisidir.
- Kabuklar dökme demir, pirinç ve paslanmaz çelikten yapılmıştır (N ile işaretlenmiştir).
- UPS modelleri, şaftın 3 hız dönüşü ile donatılmıştır, Alpha2'de frekans otomatik olarak ayarlanır.
- 15 metreye kadar besleme kapasitesine sahip çok çeşitli güçlü modeller / Cu. ve 15 m'ye kadar inin.
- Grundfos elektrikli pompaların maliyeti 70 - 100 cu, yüksek güçlü cihazların fiyatı 500 cu'ya kadar çıkabiliyor.
Wilo ve daha önce göz önüne alınan Star RS 25 6 cihazına benzeyen Wilo ve Grundfos ünitelerinin gücünü karşılaştırırsak, Grundfos UPS 25-60 180 bir buçuk kat daha az elektrik tüketir - gücü 60 watt. Buna ek olarak, Grundfos saatte 4,35 metreküp maksimum teslimat hacmine sahiptir. saatte 3,5 metreküp karşı Wilo'da.
DAB, A ve VA serisi ev tipi dairesel pompaları, bunların ayırt edici özelliklerini sağlayan tanınmış bir İtalyan üreticisidir:
- Tek fazlı modellerde 3 devir dönüşünün varlığı ve aşırı yüklenmeye karşı dahili koruma.
- Isı taşıyıcının çalışma sıcaklığı -10 ila +110 C arasındadır.
- Ev içi kullanım için, VA hattı en uygun, saatte maksimum 3.5 metreküp ve maksimum 6,5 metrelik basınç ile (A serisi için, ilgili maksimum değerler saatte 16 metreküp ve 11 metredir).
DAB modellerinin seçimi, fiyat ve kalite açısından en iyi seçenek, maksimum 3 metreküp / saat kapasiteli dairesel bir DAB VA 35/180. ve 4,3 m'lik bir basınç yaklaşık 60 USD - bu 40 cu Grundfos ve Wilo'dan daha ucuz.
Şek. 15 DAB Seçenekleri
Pompa Kurulumu Önerileri
Isıtma hattına pompalar monte ederken, aşağıdaki kurallara uymalısınız:
- Ünite, şaftı yatay bir pozisyonda olacak şekilde monte edilir, soğutucu akışkanın hareketi, alet gövdesindeki ok ile aynı olmalıdır.
- Seçilen cihazın sabitlenmesi, contalarla dişli bağlantı elemanları (Amerikan bağlantı elemanlarından kapak somunları) yardımıyla ayarlanabilir bir tesisat anahtarı ile gerçekleştirilir.
- Güç kaynağı sistemine bağlantı, en az 0,75 mm kesitli üç kablo kullanılarak elektrik bağlantı şemasına göre gerçekleştirilir. sq. ve kutu içindeki sızdırmazlık manşonu için tasarlanmış dış çap.
İlk çalıştırmadan önce, yabancı nesnelerin yokluğu, dişli bağlantıların sıkılığı, kabloların doğru bağlanması ve güç kaynağı ağının parametreleri için boru hattını kontrol ederler, stop vanalarının vanalarının açık olduğundan emin olurlar.
Açıldığında, vida tapasını sökerek pompanın havasını boşaltın, motor sargısındaki amperaj akımını kontrol edin (muhafaza işaretinde verilen verilere karşılık gelmelidir), ünitenin çalışması sırasında titreşimin ve gürültünün artmadığından emin olun.
Şek. 16 Bir bypass branşmanlı Grundfos sirkülerinin bağlanması ve montajı
Kurulum özellikleri
Bir kural olarak, ana pompaya bir baypas kullanılarak dairesel elektrikli pompalar monte edilir - bir pompa borusuyla birlikte pompa akışkanının beslendiği bir küresel vanaya sahip bir paralel boru hattı. Bu tasarım, soğutma suyunu sistemden boşaltmadan ayarlama, onarım veya değiştirme için çemberi çıkarmanıza izin verir.
Isıtma için dolaşım pompası doğru bir şekilde seçilmelidir - bu çözüm, uzmanlara emanet olmak için daha iyi bir çözümdür. Seçilen üniteden ısıtma sisteminin konfor ve verimliliğine (cihazın optimum verimi), enerji tüketimine, doğru çözümle,% 80'e varan tasarruf sağlar.
İsterseniz, formülleri kullanarak hesaplamaları bağımsız olarak yapabilirsiniz, bilgisayar programlarını kullanırken hesapların en yüksek doğruluğu elde edilir. Programlarla çalışırken, verilerin doğru bir şekilde nasıl girileceğini anlamak gerekir - çoğu zaman bu, biraz zaman harcamanız gereken özel teknik bilgi gerektirir.