TERS KOVA
Bu kondenstop, buhar mevcutken yüzen ve kondens önceden belirlenmiş bir sıvı seviyesini aştığında batan ters çevrilmiş bir kova kullanır. Kova yüzdüğünde, kondenstopun üst kısmındaki vana kapatılır. Battığında vana açılacaktır. Çalıştırma sırasında kovanın alt ucu vana tamamen açıktır, yoğuşma suyu ve hava kondenstopa girdiğinde doğrudan kovaya akar… Yoğuşma suyu kondenstop gövdesine düşerken, hava kovanın tepesinde toplanır ve bu sayede yüzmesine neden olur. vanayı kapatmak. Hava, kovanın üst kısmındaki bir havalandırma deliğinden dışarı verilir ve valfi açarak kova batıncaya kadar kondenstopun üst kısmında toplanır ve havanın ve yoğuşmanın tahliyesine olanak sağlar.
Buhar oluştuğunda, kondenstopun üst kısmında toplanır. kova yüzmesine neden olur ve böylece vana kapanır. Yoğuşma suyu önceden belirlenen seviyeye ulaştığında kova tekrar batar ve döngü yeniden başlar.
ANA ÖZELLİKLER
Yoğuşmanın buhar sıcaklığında boşaltılması. Basit ve güvenilir yapı. Havanın yavaş tahliyesi. Aşırı ısıtılmış buhar için uygundur. Üzerinde su çekici duruyor.
APPLICATIONS
? Isıtıcı pilleri
? Isı eşanjörleri
? Tavalar
? Türbinler
? Kurutma silindirleri
? Ütü makineleri