Split klima sistemi iki üniteden oluşmaktadır. Dış ve iç parçalar arasındaki bağlantı bakır boru hattı ile yapılır. Otoyol boyunca bir soğutucu dolaşıyor - klimanın çalışma sıvısı. Boru hattının montajı, aksesuarların satın alınmasını gerektirir. Klimalar için bağlantı parçaları, hattın parçalarının güçlü ve sıkı bir şekilde bağlanmasını sağlar.
bağlantı elemanlarının atanması
Bağlantı parçaları, bir freon hattı kurarken popüler bir sarf malzemesidir. Dallar, dönüşler, bir boru çapından diğerine geçiş yerlerine monte edilirler. Bağlantı parçaları için malzeme bakır veya pirinçtir. Metalin teknik özellikleri, armatürlerin + 150 ° C'ye kadar sıcaklıklara ve 40 bar'a kadar basınçlara dayanmasını sağlar.
Bakır parçaların faydaları:
- korozyona karşı yüksek direnç;
- ultraviyole ışık metalin özelliklerini değiştirmez;
- uzun hizmet ömrü;
- bağlantının sıkılığı sağlanır, freon sızıntısı önlenir
- kompakt boyut ve çok çeşitli bağlantı parçaları.
Rota montajı iki ana bağlantı türü ile gerçekleştirilir: ayrılabilir ve tek parça. İlk durumda, ikinci kılcalda (lehimleme için) dişli ve kıvrımlı bağlantı parçaları kullanılır. Aynı anda iki şekilde boru birleştirme sağlayan kombine seçenekler mevcuttur.
Dişli aksesuarlar hattın kurulumunu basitleştirir ve hızlandırır. Sökülebilir bağlantı, sökme ve onarım için uygundur, ancak güvenilirliği kaybeder. Termal deformasyonun etkisi altında, montaj zamanla sızdırmazlığını kaybeder.
Bakır lehim bağlantı parçaları kıvrımlardan daha ucuzdur. Isıtma işlemi sırasında, soğutucu sızıntısı olmamasını garanti eden güçlü ve güvenilir bir dikiş oluştururlar.
Çeşitli bağlantı parçaları
Klimalar için aksesuar yelpazesi, çeşitli tip ve boyutlarda lehim bağlantı parçaları ve kıvrımlı bağlantı parçaları içerir. Bağlantı elemanlarının seçimi amaçlarına bağlıdır. Dişli bileşenler, kılcal ve kıvrımlı ürünlere mukavemet açısından daha düşüktür. Bakım gerektiren alanlarda kullanılırlar.
Klimaların bakır boruları için ana bağlantı parçaları:
- 90 ° dirsek veya dirsek, boruları dik açılarda bağlamak için dişli veya lehimli bir elemandır.
- Kaplin, hattın iki parçasının doğrudan lehimlenmesi için bir bağlantı parçasıdır.
- Tee, boru hattının ek bir dalını bağlamak için tasarlanmış şekilli bir elemandır.
- Adaptör - çeşitli çaplarda boruları kurarken kullanılan bir bağlantı parçası. Ortak boyutlar: 1/4 ″ -3/8 ″, 1/2 ″ -3/8 ″, 3/4 ″ -5/8 ″.
- Nipel, giriş deliklerinde farklı çap ve diş dizilişlerine sahip boruları birleştirmek için kullanılır.
- Klima veya Schrader valfi için servis bağlantısı - sistemi boşaltırken ve doldururken kullanılan nipelli bir boru. Manifold göstergesi için bağlantı sağlar.
- Fiş, iç veya dış dişli bir parçadır. Boru hattının uç açıklıklarını kapatmak için tasarlanmıştır.
- Sistemi freonla doldurmak ve yakıt ikmali yapmak için tasarlanmış klima adaptörleri. Set iki eleman içerir - düşük ve yüksek basınç için.
Bileşenler nasıl düzgün şekilde işlenir
Lehimleme, bir boru hattını bağlamanın ana yöntemidir. Bakır bağlantı parçaları çap ve amaca göre seçilir. İşlem bir alev meşalesi, akı ve lehim gerektirir. Manşon veya geçiş eşit şekilde ısıtılır.Lehimleme işlemi sırasında bağlantı parçası ile boru arasındaki boşluk gümüş lehim ile doldurularak sıkı bir bağlantı oluşturulur.
Sıkıştırma tertibatının montajına başlamadan önce parça demonte edilir - somunu bükün ve halkayı çıkarın. Parçalar, durana kadar bağlantı parçasına yerleştirilen boruya konur. Bağlantı elemanının içine bir sızdırmazlık manşonu, ardından ikinci bir boru yerleştirilir. Sıkıştırma somunu bir anahtarla sıkılır. Prosedür gereksiz güç kullanımını gerektirmez. Kıvrılmanın bir yolu, havşalı boruyu bir rakor somunu ile sabitlemektir. Yumuşak, işlenmiş bakır, bağlantı manşonu olmadan bile nipele sıkıca tutturulmuştur.
Bölünmüş sistemler için popüler bağlantı parçaları üreticileri arasında Alman Sanha şirketi belirtilmelidir. Markanın ürünleri bakır ve kırmızı bronz alaşımından yapılmıştır. Şirketin kataloğunda lehimleme için kaplinler ve adaptörler, kıvrımlı montaj elemanları bulunmaktadır. Ürünler ISO 9002'ye uygun olarak üretilmektedir. Çinli Hailiang şirketinin bileşenleri yüksek kalitededir. Ürünler kapiler lehimleme için tasarlanmıştır. Fitingler uluslararası BS EN 1254-1 ve ASME B16 22 standartlarına göre üretilmektedir.
Soğutucu boruları bakır bağlantı parçaları kullanılarak monte edilmelidir. Bağlantı elemanlarının çelik veya plastik ürünlerle değiştirilmesine izin verilmez.