ÜRÜN BİLGİSİ:
Sıvıdan sıvıya olan uygulamalarda, bazen de buharlaştırıcılara (evaporatör) ya da yoguşturuculara (kondenser) geldiğinde plakalı ısı değiştiriciler tüm ısı eşanjörler arasında en etkin olanıdır. Bunun nedeni ise; kırışık plaka kanalları içindeki türbülanstır. Plakalı ısı değiştiriciler toplam ısı transfer katsayısı (k-değeri ya da u-değeri) çoğu zaman kazan ise boru tipi ısı eşanjörlerine kıyasla 3 ila 4 kat daha yüksektir. Isı transfer yüzeylerinin kalınlığı diğer tiplere göre çok daha azdır, bu da plakalı ısı değiştiricilerini basınç, ısı ve ısı transferi yapılacak sıvı limitleri dahilinde açık arayla en ekonomik ısı eşanjörü konumuna getirir. Plakalı ısı değiştiriciler halen 25 bar basınç ve 180 °C ısılarda ve hatta daha yüksek derecelerde kullanılmaktadır. Pazarda bulunan en büyük üniteler 500mm giriş-çıkış bağlantı noktaları ile tek bir ünitede 4500 m3/saat akış hızı gibi özelliklere sahiptir.
Plakalar arasında oluşan yoğun türbülans ayrıca kirlenme sorunlarını da ortadan kaldırır ve en aza indirger.
Plakalı ısı değiştiriciler (eşanjörler) standart kısımları vardır; esas olarak sabitleştirilmiş çıkarılabilen kapak plakaları arasında sıkıştırılarak yerleştirilmiş plaka destesi.