En ekonomik ve aynı zamanda zamanımızdaki alan ısıtması için etkili seçeneklerden biri de bir yerden ısıtma sistemidir. Soğutma suyu fiyatlarının ve elektrik enerjisinin sürekli yükselmesi durumunda, küçük kapasiteye sahip ısıtma elemanlarının kullanımı tamamen haklı bir çözümdür.
Böyle sıcak bir katın ana avantajları şunlardır:
Film yerden ısıtma sisteminin kurulumu için aşağıdaki unsurların kullanılması gerekmektedir:
Bu önemli! Rasyon teneke kullanarak bağlanmayın! Üreticiler, telin herhangi bir enine kesitini tabanın bant yapısına lehimlemeyi yasaklar. Lehimleme yapıldığında, iletken busun aşırı ısınması, ısıtma sistemindeki kontağı kırabilir ve arızasına yol açabilir. Üretici kıvrım konektörleri kullanmak konusunda ısrar ediyor.
Bu tasarımın çalışma prensibi son derece basittir. Termofilm terminallerine voltaj uygulandığında, kızılötesi radyasyonun ortaya çıkmasına neden olan karbon elementlerinden bir elektrik akımı akmaya başlar. Filmin sıcak zemininin bağlantı şeması da çok basittir: Karbon film şeritleri tabana serilir, tellerle bağlanır ve temiz bir zemin kaplaması yapılabilir. Ama bunun hakkında daha sonra.
Piyasadaki film ısıtmanın temel teknik özellikleri şunlardır:
Folyo yerden ısıtma montajı aşağıdaki sırayla yapılır:
Uyarı! Sıcak bir zemin döşemeden önce odanın dekorunu dikkatle planlamanız gerekir. Mobilyalarla kaplanacak alanların üzerine döşenmesi, karbon elementlerin aşırı ısınmasına ve arızalarına yol açacaktır.
Yerden ısıtmanın tüm elemanlarının bağlantısının paralel olarak gerçekleştirildiğine dikkat edilmelidir. Bu, ısıtma sisteminin bir bütün olarak güvenilir şekilde çalışmasını sağlamak için son derece önemlidir, çünkü eğer elemanlarından biri başarısız olursa, geri kalanı çalışmaya devam edecektir.
Uyarı! Film sadece özel olarak belirlenmiş yerlerde kesilebilir. Her ruloda, noktalı bir çizgi ile gösterilir. Aksi takdirde, elektrik devresinin bütünlüğü bozulabilir.
Laminatın altındaki yerden ısıtma, montaj talimatlarına göre mükemmel düz bir yüzeye döşenmelidir. Zemin seviyesi farkının izin verilen maksimum değeri 2 çalışan metre başına 1 mm'yi geçemez.
Bu önemli! Linolyum veya halı altındaki film alt yüzeyi, kızılötesi film ve zemin kaplaması arasında bir kontrplak veya lif levha alt tabakası kullanılarak döşenir.
Seramik karo altında ısıtılmış bir zeminin montajı, doğrudan beton şapın altında gerçekleştirilir.
Tesislerin normal ısınmasını sağlamak için, taban alanı, odanın toplam alanının en az% 70'ini işgal etmelidir. Isıtmalı zemini bir oda için ek bir ısıtma sistemi olarak kullanırken, alanı odanın% 30'unu işgal edebilir.
Bu tür alan ısıtma sistemlerinin dezavantajları şunları içerir:
Böylece, kızılötesi film, yerden ısıtma için en başarılı tasarım seçeneklerinden biri olarak adlandırılabilir. Nispeten küçük bir kapasiteye sahip olan bu sistem, yüksek verim, güvenilirlik, kurulum ve kullanım kolaylığı sağlar.
Folyo yerden ısıtma video kurulumu için detaylı talimatlar;
Tipik olarak, film kaplama laminat parke ve linolyum altında döşeme için kullanılır. Yüzeye sermek çok kolay, sadece popo-popo yapraklarını yerleştirmelisin. Zorluğa neden olabilecek tek şey sistemin 220 V güç ağına bağlanmasıdır. Kurulum sırasında herhangi bir soruyu önlemek için, bir kızılötesi ısıtmalı zeminin bir sıcaklık kontrolörü ile bağlanması ile ilgili 2 basit diyagramın görüntülenmesini öneririz.
Hemen dikkatinizi, bir termostat olmadan bağlantı yapmak için gerekli olmadığına çekiyoruz. Bu cihaz, ısıtma sistemini otomatik hale getirir ve aynı zamanda% 40'a kadar elektrik tasarrufu yapmanızı sağlar ve bu, sıcak bir zemin ile elektrik tüketimini hesaplarken oldukça yüksek bir rakamdır.
Bu nedenle, bir kızılötesi filmi bir termostat vasıtasıyla bağlamak için tipik şema şöyledir:
Gördüğünüz gibi, her şey oldukça basit - giriş fazı ve sıfır, sıcaklık kontrol cihazındaki ilgili terminal bloklarına bağlanır. Kalan dört konnektörden, termal sensör ve doğrudan kızılötesi ısıtıcılar üzerinde iletkenler vardır. Böyle bir şemanın küçük bir dezavantajı, tellerin birbirlerinden geçerek kafasının karışmasıdır. Bunun olmasını önlemek için, kızılötesi ısıtmalı zemin için kendi ellerinizle alternatif bir bağlantı şeması kullanmanızı öneririz:
Bu durumda, tel bağlantısı çok kafa karıştırıcı değildir. Tüm faz iletkenleri üstte ve altta sıfırlar. Bu, sistemin performansını etkilemez, ancak aynı zamanda bu kablolama seçeneği, acemi elektrikçiyi faz ve sıfır karmaşasından koruyacaktır. Çok önemli bir gereksinim - dikkatli olun ve şemada gösterildiği gibi sadece aynı konektörleri bağlayın.
Bu konuda size söylemek istediğim tek şey buydu. Film yerden ısıtma sistemini termostatla bağlamak için sağlanan elektrik şemalarının sizin için açık ve kullanışlı olduğunu umarız. Ayrıca, aşağıda verilen video örneğinde kendinizi döşeme teknolojisi teknolojisine alıştırmanızı öneririz.
Isı yalıtımlı film, yerden ısıtmanın kurulumu için en kolay yollardan biridir. Filmin döşemesi, basit talimatları izleyerek kendinizi monte etmek ve bağlamak için oldukça mümkündür. Bu, tek alan ısıtma kaynağı olarak kullanılabilir, ancak bu durumda, ekonomik verim, bir su ısıtmalı zeminden daha düşük olabilir.
Sıcak film zemini kendiniz yapın
Film zemini herhangi bir odaya monte edilebilir
Film ısı yalıtımlı zemin kesinlikle herhangi bir odada kullanılabilir. Karo altındaki banyonun yanı sıra mutfak, oturma odası, yemek odası, koridor, kreş ve yatak odası gibi diğer tüm zeminlerde kullanılabilir. Çoğu zaman, sosyal olarak önemli nesnelerin onarımında sıcak film zemini kullanılmaktadır: okullarda, anaokullarında, kreşlerde ve hastane koğuşlarında.
Ve hatta tavanda bile
Film zemini monte etmenin ana özelliği, zeminin dikkatli bir şekilde hazırlanmasını gerektirmemesidir. Onarım tamamlandıktan sonra bile monte edilebilir. Odanın zemini yeterince düzse ve levha veya levhaların birleşim yerleri, çıkıntı yapan çivi başlıkları veya boya sarkmaları şeklinde yükseklikte keskin damlalar yoksa, bunu tek bir yalıtım malzemesi tabakası ile kaplamak yeterlidir. Bundan sonra, termal film ve termal sensör şeridi zemine monte edilir. Bütün bunlar termostatla elektrik şebekesine bağlanır. Performansı kontrol ettikten ve ısı yalıtımlı zemin, üzerine kaplama kaplamanın yerleştirildiği koruyucu bir malzeme ile kaplanır.
Herhangi bir düz yüzeye monte edilen film zemini
Isıtma, elektrik akımı eylemi altında grafit biriktirme tarafından yayılan kızılötesi termal radyasyon ile gerçekleştirilir. Geleneksel elektrikli yerden ısıtmanın aksine, bu ısıtma yöntemi bir ısı biriktirme şap cihazı ve özel zemin hazırlığı gerektirmez. Halı, laminat veya muşamba olsun, ısı biriktirilecek ve doğrudan zemine teslim edilecektir.
Günümüzün ortak ısıtma cihazlarının neredeyse hiçbiri sıcak film zeminine benzer bir konfor seviyesi yaratmıyor.
Kurulum sırasında yaygın bir hata, film şeritlerinin birbirleriyle yanlış bağlanmasıdır, bağlantı kesinlikle paralel olmalıdır. Seri bağlantıda, ısıtma verimsiz olacak ve diğer bağlantı hataları ile kısa devre mümkün olacaktır.
Isıtma için kızılötesi film kesinlikle paralel monte edilir
Kesim, sadece üretici tarafından belirtilen yerlerde izin verilir. Filmi başka bir yerde keserseniz, elektrik devresinde bir boşluk görünecek ve zemin ısınmayacaktır.
Bir film sıcak kat nasıl kesilir
Zeminin yeterince temizlenmemesi ve yüzeyin hazırlanması, katı çöp parçacıkları ile temas ettiği yerdeki bantta fiziksel bir hasara yol açabilir ya da keskin bir yükseklik farkına sahip yerlerde ovalamaya yol açabilir. Bandın hasar görmesi, zeminin ya da zeminin bir kısmının ısınmasını engelleyecektir.
Isıtılmış zeminin ayrı bir diferansiyel akım şalteri üzerinden bağlanması son derece önemlidir. Bu, açık bir devre veya devredeki kısa devre durumunda, güç kaynağının zamanında kesilmesini sağlar. Bu kuralı göz ardı etmek yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Diğer bir yaygın hata, sıcaklık sensörünün yanlış yeridir. Sensörün ilave olarak soğutulduğu zeminin alanı, örneğin, balkon kapısına yakınlık nedeniyle veya tam tersine pencereden doğrudan güneş ışığına bağlı olarak ısınması durumunda, termostat zemin sıcaklığı üzerinde yanlış veriler alabilir ve artabilir veya azaltabilir gereksiz ısıtma.
Film sıcak zemine göre elektrik tüketimi
Bu ısıtma yönteminin avantajları şunlardır:
Film yerden ısıtmanın avantajları ve dezavantajları
Film sıcak zeminin dezavantajları şunlardır:
Film sıcak kat
Bir film seçmenin ana kriteri onun gücüdür. Tüm üreticiler iki tür film sunmaktadır: 150 W / m2 ve 220 W / m2. İlk seçenek, ılık zemin odadaki tek ısıtma kaynağı değil, sadece konfor için kullanılıyorsa kullanılabilir. Diğer ısıtma seçenekleri sağlanmazsa, 220 W / m2 film seçilmelidir.
Film güç hesaplama
Bir sıcak zemin seti seçmek
Yaprakları birleştirmek için yumuşak bakır teller kullanın. Enine kesit seçimi tüm sıcak zeminin nihai gücüne bağlıdır ve genellikle 1.5 ila 2.5 mm2'dir.
Tel bölümünün hesaplanması
Termostat, üreticinin filmi önerdiği modeli tam olarak kullanmak için daha iyidir, termostatın izin verilen akımının zemin tarafından tüketilen akımdan daha fazla olmasını sağlamak önemlidir.
Yerden ısıtmayı, 10 mA kaçak akım ayarına sahip bir akım diferansiyel devre kesicisinden bağladığınızdan emin olun.
CALEO GOLD'ın ısı yalıtımlı tabanı, kendini kontrol etkisiyle
CALEO GOLD'ın ısı yalıtımlı tabanı, kendini kontrol etkisiyle
Girişinden bu yana, kızılötesi ısıtmalı zeminler potansiyel tüketicilerin artan ilgisini göstermiştir. Güvenilirlik ve montaj kolaylığı ile ayırt edilirler, eğer istenirse, uzmanların katılımı olmadan bağımsız olarak kolayca monte edilirler. İncelememiz bu konuya ayrılacaktır - size filmin yerden ısıtma sistemini nasıl kuracağınızı ve bunun için neyin gerekli olduğunu size söyleyeceğiz. Kızılötesi film hakkında tam bilgi vereceğiz.
Geleneksel ısı yalıtımlı zeminler, sıcak bir ısı taşıyıcısının dolaştığı çapraz bağlı polietilenden (veya metal-plastikten) ince bir boru temelinde yapılır. Tüm bu ekonomi, yalıtım ve buhar bariyeri ile birlikte kalın bir beton şap tabakası altında gizlenir. Sonuç, sıcak zemin kaplaması yapmanıza izin veren bir çeşit "sandviç". Yetişkinler ve çocuklar soğuk algınmaktan korkmadan böyle bir yerde güvenle seyahat edebilirler. Sürekli dondurucu ayakları olanlar için sıcaktır.
Su ısıtmalı zeminler oldukça ciddi dezavantajlara sahiptir:
Bazı durumlarda, bir soğutucuya sahip borular yerine, bir ısıtma kablosu döşenir. Güçlü ve ağır bir beton şapına ihtiyaç duymaz, bu nedenle bir dairede bile döşenebilir. Ancak en iyisi ısıtma matı ile değiştirmektir - çoğu döşeme kaplamasının, özellikle fayansın veya porselen eşyaların döşenmesi ve döşenmesi kolaydır.
Isıtmalı zemin, odanın daha düzgün ve akılcı bir şekilde ısıtılmasını sağlar, bu da insan konforu üzerinde son derece olumlu bir etki oluşturur.
Filmin sıcak zemini, yukarıdaki tüm zemin tiplerine modern bir alternatiftir. Temelleri, zemin kaplamasının altına yerleştirilmiş kızılötesi filmdir. Kızılötesi ışınlar üretmeye başladığı için ona elektrik verilir. Karo, ahşap, linolyum ve diğer kaplamaların yüzeylerine ulaşarak termal enerjiye dönüştürülür.
Film sıcak zeminlerinin ana özelliklerini ve avantajlarını düşünün:
Bazı uzmanlar, yerden ısıtma sisteminin düşük güvenilirliğine dikkat çekti, ancak burada her şey seçilen filme bağlı - eğer ucuz fiyatlardan geçerseniz, o zaman her şey güvenilirlikle kötü olacaktır.
Sıcaklık kontrolü, zeminlerin kalınlığında bulunan bir sensördür.
Uzmanların yardımı olmadan bir yerden ısıtmalı kızılötesi film yerleştirebilirsiniz. Bunu yapmak için uygun miktarda film, termostat ve bağlantı kablolarına ihtiyacınız vardır. Film sıcak zeminin bağlantı şeması basittir - münferit bölümler paralel olarak (seri olarak değil) birbirine bağlanır, bundan sonra bir termostat vasıtasıyla güç şebekesine bağlanır.
Sıcak zeminler çok incedir - çoğu durumda kalınlığı 1 mm'yi geçmez. Ancak genişlik 50 ila 100 cm arasında değişir, film uzun rulolar halinde sağlanır ve belirli bir uzunlukta ayrı bölümlere kolayca kesilir. Ancak, sadece kesim hatları boyunca rastgele kesmek imkansızdır, aksi halde performansı düşecektir. Ayrıca, bu hatlarda elektrik şebekesine bağlantı için kontak pedleri bulunur.
Film döşemelerinin genel prensibi aşağıdaki gibidir:
Son aşama test ediliyor. Pozitif bir sonuç, filmin döşendiği tüm alanlarda zemin kaplamasının eşit bir şekilde ısıtılması olacaktır.
Uzmanların katılımı olmadan bir filmin sıcak bir katını kuracaksanız, ana filmle başlayın - uygun bir film seçimi ile. Bu ısı kaynağına hangi rolün verildiğine karar vermek gereklidir. Odadaki tek ısı kaynağı ise, 180-200 W / m² kapasiteli bir film seçin. Diğer durumlarda, 100-130 W / m²'lik bir güç yeterlidir.
Filmin genişliğine gelince, burada döşeme düzenine odaklanmak gerekir. Bu şema, mobilyaların yerleştirildiği yerlere karar vererek bağımsız olarak çizilmelidir. Bacaksız mobilya elemanlarının olduğu yerlerde, ısıtılmış zeminlere ihtiyaç yoktur - burada aşırı ısınma nedeniyle kullanılamaz hale gelecektir. Odanın büyüklüğüne ve ısıtılan alanların boyutlarına bağlı olarak, uygun genişlikte bir film seçin.
Bazı uzmanların yorumları, döşemenin altındaki yerden ısıtma sisteminin film döşemenin daha iyi olmadığını gösteriyor. Isıtma matları gibi diğer ısıtma ekipmanlarının tercih edilmesini tavsiye ederler.
Sıcak bir zemin için bir film seçerken, gelecekteki döşemelere dikkat etmelisiniz. Bir mühendislik panosu, laminat veya linolyum durumunda, en basit film malzemesini almak yeterlidir. Eğer çini veya porselen malzemeyi döşemeyi planlıyorsanız, delikli bir film satın almalısınız - alt zeminde kullanılan karışımların güvenilir yapışmasını sağlayan küçük delikler vardır.
Filmin sıcak zemin döşenmesi için adım adım talimatlarla başa çıkma zamanı. Bir mühendislik panosu veya laminatın altına monte edilecekse, aşağıdaki malzemeleri ve araçları hazırlayın:
Tüm operasyonları daha ayrıntılı olarak gözden geçirin.
Örnek olarak, zaten sert zeminlerin bulunduğu yeni bir eve sahip olduğumuz bir durumu ele alalım. İlk olarak yüzeyin montaj için hazır hale getirilmesi için düzleştirilmesi gerekir. Bu, zemin için bir tesviye bileşiği kullanılarak yapılır (örneğin, Kreps markasından bir tesviye cihazı uygundur - 25 kg ağırlığındaki bir torba yaklaşık 280 ruble kadardır). Karışımı belirtilen oranlarda su ile seyreltin, pürüzlü yüzeyi doldurun ve tam olarak ayarlanmadan önce iki gün bekleyin.
Bir sonraki aşama ısı yalıtım tabakasının döşenmesidir. Bu ucuz Penofol'ü almanızı öneririz. Kenarlarından biri parlaktır - ısıyı zıt yöne yansıtır ve tablanın içine girmesini engeller. Gerekirse, kiremitli olanlar da dahil olmak üzere diğer her türlü ısı yalıtım malzemelerini kullanabilirsiniz. Bağlantı elemanları, geniş kapaklı montaj braketleri veya dübellerle yapılır. Ayrı tabakalar veya plakalar, viskobik bant ile birbirine bağlanır.
Bu aşamada, bir mezura, bir kağıda ve basit bir kaleme ihtiyacımız var. Mobilya ölçülerini (uzunluk ve genişlik) ölçüyoruz, odanın düzenini çiziyoruz, üzerine mobilya elemanları yerleştiriyoruz. Mobilya olacak yerlerde, film gerekli değildir - biz zaten ne yapıldığını yazdık. Elde edilen verilere göre, yerden ısıtma için bir film satın alıyoruz. Geniş alanlar geniş filmle kaplanmış - daha uygun. Ama genel olarak, odanın boyutlarına odaklanmalı.
Filmin kesilmesi kesim hatlarına göre yapılır. Gerekli büyüklükteki parselleri hazırlarız, bir kenara koyunuz. Kablolama yerini işaretleyin. Eğer bir çok kesişme yapmak istemezseniz, aşağıdaki gibi ilerleriz - telleri faz ve sıfır ile odanın yan duvarları boyunca yatırın, dik olarak filme yerleştirin, bir ucu faza, diğerlerine sıfıra bağlayın. Bu şekilde bir film ılık katın nasıl bağlanacağı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.
Artık tellerin gereksiz kesişmelerini önlemek için film ısıtmalı zeminlerin nasıl bağlanacağını biliyoruz - böylece daha az karışıklık olacak ve kesişen teller birbirine sürtünmeyecek. Tellerin nasıl döşeneceğini ve bir termostatın nasıl kurulacağını görelim. Bu çok kolay bir şekilde yapılır - bir inşaat bıçağı yardımıyla.
Yatmadan önce, termostatın kurulum yerini belirlemek için tellerin döşenmesi planını aklınızda bulundurmanız gerekir. Filmi yerden ısıtma sistemine bağlamak için bağlantı tellerini çekeceğimiz termostattır. Döşemeler için ısı yalıtımında oluklar yaparız. Burada bir sıcaklık sensörü için bir kesme yapıyoruz, ona bir sinyal teli getiriyoruz. Bundan sonra, tüm telleri oluklar boyunca termostata göndeririz. İletkenlerin oluklardan düşmemesi için bunları bantla sabitleriz.
Yerden ısıtma sisteminin bağlanması hakkında biraz konuşalım. Filmde temas pedleri olduğunu zaten söyledik - onlara telleri bağlantı grupları yardımıyla bağlayacağız. Bu temas grupları pense ile sıkıştırılır, bunun sonucunda pedlere rahatça otururlar. Ancak bu yaklaşım tüm uzmanlar tarafından uygulanmaz - birçoğu bağlantıların daha fazla güvenilirliği ve dayanıklılığı için tüm bağlantıların lehimlenmesini şiddetle tavsiye eder.
Zemin döşemek için acele etmeyin - film ılık kat test edilmelidir. Şebekeye bağlayıp, sıcaklığı 15-20 dakika sonra +30 dereceye ayarlıyoruz, sistemi kapatıp tüm alanları kontrol ediyoruz. Bunlardan herhangi biri soğuk kalırsa, elektrik bağlantılarını kontrol edin.
Aslında, yerden ısıtma sistemimiz hazır, yer döşemesini döşemeye devam ediyor. Üç özel durum düşünün:
Kiremit durumunda, yalıtım tökezleyici bir blok haline gelir - yapıştırıcının alt tabanı ve fayansı ile normal temasını engeller. Bu nedenle, yalıtımın üzerine ince bir bağın dökülmesi, üzerine bir film konulması, üstüne takviye edici bir ağ atılması ve bu işlemden sonra kiremit yapıştırıcısı kullanılarak karo döşenmesi tavsiye edilir. İkinci bir seçenek var - bir alçı levha tabakası koymak için orta ince tabla yerine.
Laminat ile her şey basittir - zemini patlamadan korumak için yeterli kuvveti vardır. Bu nedenle, IR film üzerine polietilen film veya substrat yerleştirip üzerine bir laminat yerleştiriyoruz. Bu noktada, sıcak film katlarımız tamamen çalışır durumda. Laminat yerine linolyum kullanılması planlanırsa, alt tabaka veya plastik film üzerine kontrplak veya lif levha döşenir. Zaten katı bir yüzeyin üstünde muşamba koymuşuz.
İnşaat piyasasında sıcak, enerji tasarrufu sağlayan bir film malzemesi ortaya çıktığında, anında bir sıçrama yaptı. Ve bu şaşırtıcı değil, çünkü böyle bir kat çeşitli avantajlara sahiptir. Laminattan fayansa kadar her türlü örtünün altında sıcak bir film zemini yerleştirmek mümkündür. Ve bağımsız olarak. Bu yazıda materyalin ne olduğu, artıları ve eksileri neler olduğu ve kurulumun özellikleri neler ele alınacaktır.
Her şeyden önce, sıcak bir film zemini döşerken önemli özelliklere dikkat edilmelidir. Bu, kurulum sırasında bir çimento şapı yapmanın yanı sıra, güç tüketiminde de yüksek verimliliğe ihtiyaç duymaz.
Eksikliklere gelince, sadece sıcak bir film zemini yok, ama dikkate alınması gereken bazı nüanslar var.
İlk önce zeminin yüzeyini temizlemeniz gerekir, daha sonra yalıtım malzemesine serilir. Seçerken, finişin ne olacağıyla yönlendirin. Eğer muşamba veya halıyı üstüne yatırmayı planlıyorsanız, yalıtım herhangi bir şey olabilir, sadece tabakanın kalınlığını göz önünde bulundurun - 3-5 milimetredir. Tüm eklemlerde, sayfalar bantlanır.
Eğer kaplama seramik karo ise, ısı yalıtımı olarak 2 mm kalınlığında teknik bir mantar kullanılması tavsiye edilir.
Ayrıca, kurulum sırasında termostatın konumunu önceden belirlemek ve ayrıca filmin daha sonra zemine düzgün bir şekilde yerleştirilebilmesi için bir montaj şemasını yapmak gerekir. Ve sadece mobilya parçalarının döşenmesinin planlanmadığı açık alanlara yerleştirin.
Sıcak bir film zemini monte etme teknolojisine göre, film, imalatçının belirttiği çizgiler boyunca arzu edilen boyuttaki şeritlere bölünmüştür. Bundan sonra, film şemayla tamamen uyumlu olacak şekilde yere serilir.
Daha sonra film kabloya bağlı olmalıdır. Bakır şeridin kenarlarında, kontak klipslerini takın ve kontak tellerini bunlara bağlayın. Tellerin bağlandığı tüm yerlerin yanı sıra filmin ters taraftan kesildiği yerlerdeki bitüm yalıtımıyla yalıtdığınızdan emin olun.
Ardından zemin sıcaklık sensörüne bağlanır. Bu filmin altından yapılır ve ayrıca izole edilir. Sıcak film zemini tamamen döşendiğinde ve tüm kontaklar ve kablolar bağlandığında, termostatı kurmalı ve sonra şebekeye bağlanmalıdır. Ancak finiş kaplamayı yerleştirmeden önce, sıcak zeminin yüzeyinin eşit şekilde ısınmasını sağlamak için test edilmelidir.
Fayansın altında sıcak bir film zemininin montajı özelliklerde farklılık gösterir ve başlangıçta sadece kuru döşeme için planlandığı gibi diğer tüm durumlarda olduğundan çok daha fazla zaman ve güç gerektirir. Yani, bu, her bir film zeminin fayans yapıştırıcısı veya çimento şapının alkali ortamına dayanamayacağı anlamına gelir.
Film, iletken bakır otobüslerin dikkat çekildiği taraf tarafından yerleştirilmiştir. Baz temiz ve kuru olmalıdır. Bağlandıktan sonra bantların hareket etmesini önlemek için, bunlar maskeleme bandı kullanılarak en iyi şekilde yapıştırılır. Unutmayın: asıl konu yalıtım malzemesi ile film arasında sıkı bir temas sağlamaktır. Bu, havadaki boşluğun ortaya çıkmasını ortadan kaldırır.
Filmin döşenmesi, termostat ve sıcaklık sensörünün bağlanması ile ilgili tüm çalışmaların tamamlanması üzerine, ısıtılmış zemin ağa bağlanabilir ve test edilebilir. Her şey normalse, filmin üstüne bir polietilen film yerleştirilir ve bu su yalıtımında zaten bir polimer bulunur, ancak 20 ila 40 milimetre arasında değişen boyutlarda bir metal yapı montaj ızgarası yoktur.
Film yerden ısıtma sistemi kurulumu - prosedür, su ısıtma borularının döşenmesinden veya elektrik kablosunun döşenmesinden daha az karmaşık ve zaman alıcıdır. Bununla birlikte, sistem arızalarına yol açabilecek olan, göz ardı eden birçok nüans var. Film sıcak zemin nasıl bağlanır, temel hatalardan kaçınılır - bugünkü konuşmamızın konusu. Ekipmanın özelliklerine genel bir bakış ile başlayalım.
Klasik kızılötesi film beş katmandan oluşur. Ortada karbon fiber ve lastiklerden oluşan bir ısıtma elemanıdır. Dokuma olmayan kumaşın iki tabakası ile çevrilidir. Sıcak zemin üzerine monte edilen filmin dış yüzeyleri yüksek mukavemetli polimerik malzemeden yapılmıştır. Dekoratif döşeme için, çeşitli katkı maddelerine sahip bakır ve alüminyum alaşımlarının bir ısıtma elemanı rolünü oynadığı bimetalik ürünler de üretilmektedir.
Filmin yerden ısıtılmasının kendi elleriyle bağlanması, malzemenin türüne bakılmaksızın bir şemaya göre gerçekleştirilir. Kızılötesi ışınlar insanların ve evcil hayvanların sağlığı için herhangi bir tehlike oluşturmaz. Odaya yayılıyor, havayı ısıtmıyorlar, ancak daha verimli olan nesneler. Aynı zamanda nem göstergeleri değişmeden kalır. Filmi yerden ısıtma sisteminize kendi ellerinizle bağlamadan önce, gerekli malzemeyi belirlemek için bir dizi hesaplama yapmalısınız.
Ürünler rulo halinde üretilir, uzunluğu elli metreye kadar ulaşabilir. Kalınlık 0.22-0.4 mm, genişliği 50 cm ila 1 m arasındadır.Eğer film ısıtmalı zeminin bağlantı şeması ana ısıtma olarak kullanılmasını sağlıyorsa, kapsama alanı toplam alanın% 75'inden olmalıdır. Bununla birlikte, böyle bir bağlantı, önemli elektrik maliyetlerini beraberinde getirmektedir, buna ek olarak, denetim otoritelerinin yasaklanması nedeniyle uygulanamaz olabilir.
Yerden ısıtma filminin kurulumu aşağıdaki unsurları gerektirir:
Termostat, gerektiğinde gücü açıp kapatarak sensör mesajlarına cevap verir. Farklı programları ayarlayabilen sofistike otomasyona sahip bir filmin sıcak katının nasıl kurulacağıyla ilgileniyorsanız, talimatları dikkatli bir şekilde incelemenizi öneririz. Herhangi bir şüpheniz varsa, bir profesyonel ile bağlantı kurmak daha iyidir.
Döşeme altı yerden ısıtma sistemi belli kurallara uygun olarak yapılmalıdır. Şerit malzemesi, birbirinden 5 mm'den az olmayan bir mesafede bulunmalıdır. Çakışan kesinlikle yasaktır. Duvardan en az 10-12 cm geri çekilmeli, ancak 50 cm'den daha fazla çekilmemelidir. Yerden ısıtma sisteminin termostata bağlanması, talimatlara tam uygun olarak yapılmalıdır. Tellerin kesişmesine izin vermeyin. Üretici bağlantıların sadece markalı kliplerle bağlanması gerektiğini belirtirse, diğer seçeneklerle deneme yapmayın.
Film zemininin bağlantı şemasına bağlı olarak, termostat ya doğrudan ağa bağlı ya da bir fiş yoluyla çıkışa bağlanmaktadır. İlk durumda, bir elektrikçi kurmaya davet etmek daha güvenlidir. Cihaz, yüzey seviyesinden 10 cm'nin altına yerleştirilmemelidir. Diğer ısıtma cihazlarının kapağını koymak kabul edilemez. Film tabanının kurulumu, bir düz tabanın hazırlanması ile başlar.
İsteğe bağlı yeni tabla doldurun. Eski örtüşmeyi, önceden hizalamayı ve temizlemeyi kullanabilirsiniz. Bir filmin sıcak zeminini düzgün bir şekilde döşemeden önce, tüm çatlakları ve çatlakları kapatmaya dikkat etmelisiniz. Bir elektrikli süpürge ile dikkatli bir şekilde muamele edildikten sonra, kusurları bir dolgu macunu veya harçla temizleyin. Malzemelerin kurumasını bekledikten sonra, fazlası dikkatlice kesilir. Yükseklik farklılıkları 3 mm'yi geçmemelidir.
İzolasyon malzemesini sabitlemek için kendi ellerinizle bir film ılık kat kurarak yapılacak bir sonraki adım. Bu özel odanın en etkili ısıtmasını sağlamak ve aşağıda bulunmamak gerekir. Geleneksel olarak, köpüklü polietilen bir substrat olarak kullanılır. Levhalar tabana dayanır ve yapışkan bir bant bağlar. Vidalar ve diğer donanımlar kontrendikedir. Isıtmalı zemin filminin döşenmesi için folyo yalıtım kullanılıyorsa, elektrik iletmediğinden emin olmak önemlidir.
Temeli hazırlarken, filmin yer alacağı alanlarda işaretlemeye başlarlar. Ağır mobilya yerleştirmeyi planladığınız alanları belirlemek gereklidir. Yapılandırmayı tanımladıktan sonra gerekli uzunluktaki parçaları kesin. Yerden ısıtma sistemi için kurulum talimatları, sadece barkodla işaretlenmiş yerleri kesebileceğinizi gösterir. Makas kullanmak son derece dikkatli olmalıdır.
Şeritler, bant veya sıcak eriyik ile yüzeye sabitlenir. Malzemeyi aşağıya yapıştırmamaya dikkat edin. Yalıtım alt katmanında sıcaklık sensörü, kablolar ve terminaller için girintiler yapılmalıdır. Bütün bu elementler yüzeyin üzerine çıkmamalıdır. Kızılötesi yerden ısıtmanın klasik hesaplaması, kontrol ünitesinin duvardan 50 cm'den daha yakın olmayan bir yere yerleştirilmesini içerir. Tipik olarak, sensör, ısıtma elemanının gizlendiği şeridin ortasına yerleştirilir.
Bir sonraki adımda, teller filme bağlanır. Busbar elemanlarında kabloyu bağlayan takılı ve kıvrımlı terminaller bulunur. Tüm derzlerin ve kesiklerin uygun şekilde yalıtılması önemlidir. Sıcak bir film zemininin nasıl düzgün bir şekilde döşeneceği konusunda, bu en önemli anlardan biri. Sıkılık tam olmalıdır. İzolasyonu arttırmak için genellikle katranlar kullanılır.
Sıcaklık sensöründen gelen kablo da dahil olmak üzere tellerin uçları termostata yol açar ve yavaşça bağlanır. Bundan sonra, bağlantı kutusu duvara monte edilir. Bir filmin sıcak zemininin bu "kaba" kurulumunda kendi ellerinizle tamamlanmış olarak kabul edilebilir. Elektrik devresinin doğru bir şekilde ayarlanıp ayarlanmadığını bir kez daha kontrol etmek ve ardından sistemi test etmeye devam etmek kalır. Oldukça dikkatli davranıyorsanız, üreticinin talimatlarının gerekliliklerine tam olarak uyuyorsanız, işlevsellik sorunları olmamalıdır. Kızılötesi ısıtmalı zeminin performansı ve gücü normal ise, kaplamanın döşenmesi için kritik aşamaya geçebilirsiniz.
Çoğu durumda, kuplör filme yüklenmemiş. Yüzey yapışkan bileşim ile sabitlenmiştir. Beton karışımının kullanımı hakkında, film zemini karoya nasıl yerleştireceğiniz konusunda düşünebilirsiniz. Bu tür bir şap, kaplamanın normal olarak ısıtılması için yeterince ince olmalıdır. Malzemenin harici etkilerden daha fazla korunması için, genellikle bir takviye kafes kullanılır.
Filmin yerden ısıtılmasının göreceli olarak düşük olmasına rağmen (su veya kablo sistemlerine kıyasla) neredeyse tüm modern yüzeyleri ısıtabilir:
Bazı montaj teknikleri kontrplak veya alçı lifli sac içerir. Bu ek katmanın sadece sistemi korumakla kalmayıp, aynı zamanda ısıtma gücünü de azalttığı unutulmamalıdır. Sıcak bir film zemini kurmadan önce, böyle bir savurganlık ödeyip ödeyemeyeceğinizi hesaplamaya değer.
Kızılötesi ısıtma, banyo veya yüksek nem oranı olan başka bir odada kurulum için önerilmez. Yine de, malzemeyi “tehlikeli” oda döşemesinin altına döşemeye karar verdiyseniz, ince bir serpyanka ağının kullanılması gerekir. Tüm kablolar uygun şekilde yalıtılmalıdır. Böyle bir film tabanı bağlantısının profesyoneller tarafından güvenilmesi tavsiye edilir.
Sürecin tüm adımları, gerekli özen ve teknolojik gereksinimlere uygun bir şekilde yerine getirilirse, merkezi sistemde önemsiz bir çalışma durumunda bile, dairede iyi bir iklim sağlayacak yüksek kaliteli ısıtma alacaksınız. Moskova'da web sitemizden bir yerden ısıtma sisteminin nasıl bağlanacağı hakkında daha fazla bilgi bulacaksınız. Benzer durumlarla karşılaşmış olan uzmanlarımız ve kullanıcılarımız deneyimlerini paylaşmaya hazırdır.
Kızılötesi ısı yalıtımlı zemin film tipi sistem, ısıtma muhafazasının düzenlenmesiyle ilgili problemleri çözmenize olanak sağlayan yenilikçi ve benzersiz gelişmelerden biridir.
Sistem için doğru bileşenleri nasıl seçersiniz ve kızılötesi ısıtmalı zemini kendi ellerinizle nasıl monte edersiniz, daha yakından bakalım.
Kızılötesi yerden ısıtma, kendiniz evde yapılamayan oldukça karmaşık bir sistemdir.
Sistem, insan gözüne görünmeyen, kızılötesi radyasyon üretebilen benzersiz bir nanoyapıya dayanmaktadır.
Film sistemleri, ısıya dayanıklı plastik film altında gizlenen yüksek mukavemetli karbon fiber karbon çubuk şeritlerinden yapılmıştır. Kalınlığı on milimetreyi bile aşmayan tüm şeritler, 10-15 mm'lik bir eşit mesafede bulunmakta ve birbirine gümüş kaplama ile korunan düz gümüş baralar ile birbirine paralel olarak bağlanmaktadır.
Çekirdek sistemlerin çekirdeği, içinde karbon malzemenin yerleştirildiği grafit-gümüş çubuklardır. Telli kablolarla birbirine bağlanır ve koruyucu bir bakır kılıfla kapatılır. Sistemler ayrı kablolar veya bitmiş koylar şeklinde mevcuttur.
Bu tür sistemlerdeki kızılötesi ışınlar doğrusal olarak hareket eder ve bu nedenle çevreleyen havanın ısınmasına değil, bina içinde yer alan nesnelerin (döşeme, mobilya, duvarlar ve tavan) ısınmasına neden olur. Bu özellik sayesinde, kızılötesi ısıtma oranı geleneksel analoglardan çok daha yüksektir - elektrik ve su sistemleri.
Kızılötesi yerden ısıtma ısıtmanın tartışmasız avantajları şunlardır:
Film sistemindeki ısıtma elemanlarının bir polimer tabakası ile sıkıca lamine edilmiş olması nedeniyle, rutubetlerin ve delinmelerin yanı sıra nemin etkilerinden korkmazlar. Ancak, paralel bağlantı şeması nedeniyle karbon bantlardan biri hasar görse bile, kalan elemanlar çalışmaya devam edecektir.
Termofilmin kalınlığı 5 milimetreye bile ulaşmaz ve bu nedenle pratik olarak odanın yüksekliğini “yemez”. Bu sayede neredeyse her kaplama altında güvenle monte edilebilir. Ayrıca, bu tür bir filmin, dikey yüzeylere yerleştirilmesi, duvar ve tavana sabitlenmesi, odanın bölge ısıtması sağlaması sağlanır.
Bu nedenle, film malzemesi sadece büyük boyutlu aletler ve mobilyaların bulunmadığı alanlarda döşenir. Elektrik çarpması riski olduğu için, ıslak alanlarda IR sistemlerini kullanmaya dikkat etmek gerekir.
Kızılötesi ısıtmalı zeminin çalıştırılması için elektrik tüketimi doğrudan sistemin çalışma moduna ve odanın çalışma alanına bağlıdır.
Lavsan filmle kaplanmış karbon ısıtma şeritlerine ek olarak, film zemin sistemi bir sıcaklık sensörü ile donatılmış bir termostat gerektirir.
Modern pazarda birçok film katmanı var. Ve hepsi yaklaşık olarak aynı özelliklere sahiptir: güç tüketimi 25 ila 80 W / s ve çalışma sıcaklığı 30 ila 50 ° C'dir.
Satışta iki tür film sistemi bulabilirsiniz:
Aralarındaki fark, sürekli sistemlerde, malzemenin bir macun biçiminde ve çizgili olan kısımda yuvarlanarak ve parçalara ayırma yoluyla uygulanmasıdır.
Malzemenin kalınlığı iki mikrondan 0.4 milimetreye kadar değişebilir. Rulo uzunluğu 50 metredir.
En ince filmleri seçmek daha iyi bir görüş var. Ancak, incelemelerin gösterdiği gibi, karbon fiber katmanı ne kadar küçük olursa, sistem daha hızlı sonuçlanır. Bu nedenle, 3 mm'den daha ince olmayan bir malzeme elde etmek daha elverişlidir. Örneğin, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri ülkeleri için, 0.338 mm'lik bir malzeme kalınlığı en iyi seçenek olarak kabul edilir.
Bu tür sistemler ucuz değildir. Önde gelen üreticilerin film kızılötesi sistemlerinin ortalama fiyat aralığı metrekare başına 20-25 $ arasında değişmektedir.
Kızılötesi tip ısıtma ile bir film zemininin montajı sadece odanın faydalı alanında gerçekleştirilir.
Kaplanan alanın yüzdesi, IR sisteminin ana veya ek ısı kaynağı olarak işlev görüp görmediğine bağlıdır:
Tüm şeritlerin toplam uzunluğunu belirlemek, sistem bölgelerinin sayfa düzeninde önceden çizilmeye yardımcı olacaktır. Her bir parçanın uzunluğunu hesaplayıp numaralarını ekledikten sonra, kaplamanın gerekli toplam uzunluğunu hesaplamak zor olmayacaktır.
Zemin sisteminin erken bozulmasını önlemek için, döşenirken boruların ve merkezi ısıtıcının yükselticilerinden uzaklaşmak gerekir. Yığılmış bantlar birbiriyle kesişmemeli ve birbiriyle çakılmamalıdır.
Parçayı plana yerleştirirken ve uzunluğunu hesaplarken, her bir şeridin uzunluğunun 17-18 santimetrelik bir kat olması gerektiğini göz önünde bulundurun, çünkü bu yerlerde kesme çizgileri yer almaktadır.
Kızılötesi sistemin çalışması termostatı yönetir. Paketin içerdiği sıcaklık sensörü, ısıtma elemanları arasına yerleştirilir ve kontaklar vasıtasıyla cihaza bağlanır. Sensör, filmin yüzeyindeki sıcaklığı okur ve verileri termostata iletir, bu da tetiklenir ve sistemi çalışmaya başlar.
Günümüzde piyasada işlevsel olarak farklılık gösteren düzenleyicilerin modifikasyonlarının birçoğu çok sayıda sunulmaktadır. Hepsi geleneksel olarak üç tipe ayrılmıştır:
Programlanabilir modellerde, bir defada 4 zaman modu ayarlayabileceğiniz dokunmatik ekranlar bulunur, böylece güç tüketiminin% 50'sine kadar tasarruf edilir.
Sıcaklık sensörleri, cihazın tipine ve döşeme tipine bağlı olarak iki versiyona sahiptir. Yumuşak kaplamalar için kompakt plastik kaplarda bulunurlar. Katı madde için - daha büyük elemanlar formunda, yapışkan bileşimler şeridinin üzerindeki etkiden jel koruması ve mekanik hasarın önlenmesi ile donatılmıştır.
Bir cihaz seçerken termostatın gücüne odaklanmalıdır. Bir metrekare filmin ortalama 50-70 watt tükettiği gerçeğine dayanarak hesaplanır. Göstergenin gerekli değerini belirlemek için ısıtma elemanlarıyla kaplı çalışma alanının büyüklüğü ile çarpılır.
Ağdan çalışan düşük güçlü modeller, genellikle "günah" çünkü acil bir elektrik kesintisi durumunda kendi başlarına çalışmaya devam edemezler. Bu nedenle, pilin verildiği modellere tercih vermek daha iyidir.
Belirli bir kaplama için bir IR sistemi kurmak kendi özelliklerine sahiptir. Bu nedenle, linolyum veya halı gibi yumuşak malzemelerin son kat kaplama olarak kullanılması, ısıtma şeritleri arasında bir tabaka olarak planlanması ve lif levhası veya kontrplak tabakaları döşenmesi gerekmektedir. Sert bir tabaka, filmi ağır mobilya ayakları veya dişi topuklu ayakkabılarla itmeye bağlı olarak filmi "hasardan" koruyacaktır.
Her durumda, kızılötesi yerden ısıtma sisteminin kurulumu birkaç aşamada gerçekleştirilir.
Kızılötesi filmin kendisinin yanı sıra, sabitlenmesi için metalize ya da tek taraflı bir yapı bandının yanı sıra bir haddelenmiş yalıtım malzemesi satın almak da gereklidir. Filmin kendisi çift taraflı bantla tabana bağlanır.
İş için bir dizi araç gerekli:
Bir malzemeyi seçme aşamasında henüz bir düzen oluşturmamışsanız, bu sadece şu anda oda büyüklüğünü değil, kullanılan bantların genişliğini de dikkate alarak yapılmalıdır.
Filmlerin konumu hem uzunlamasına hem de enine olabilir. En iyi seçenek malzeme tasarruflarına göre seçim yapmaktır. Yine de uzmanlar, şeritleri uzunluğa yerleştirmenizi tavsiye ediyor. Bu bağlantı noktalarının sayısını en aza indirir.
IR sisteminin döşenmesi için temel hazırlanırken, eski kaplamanın sökülmesi gerekli değildir. Sökme işlemi sadece tabanın hasarlı olması ve yüzeyin derin çatlaklar ve oyuklarla “noktalı” olması durumunda gereklidir.
Normlara göre, film sistemi için taban tabanının yüksekliklerinde izin verilen fark, kontrol rayının ya da yüzeye uygulanan bina seviyesinin yönünden bağımsız olarak, her çalışan metre için sadece 0.2-0.3 cm'dir.
Teknoloji sistemi IR sistemi, yalıtım katının düzenini içermekte olup, ana görevi zemin plakaları boyunca ısı sızıntısını önlemek ve böylece sistemin verimliliğini arttırmaktır.
Bir ısıtıcı en uygun olanıdır:
Isıtmalı zeminleri, lavsan metalize veya folyolu kılıflı alt tabaka öncelikli olarak düzenlerken. Kendi yansıtma etkisinden dolayı ısı transferini arttırır.
Bu malzemelerin yapısı, nemin emilmesini engelleyecek, su yalıtım maddesinin işlevini yerine getirecek ve yansıtma yüzeyi, üretilen ısıyı, doğrudan alttaki odaya değil, odaya yönlendirecektir.
Alt tabaka, odanın tüm alanı boyunca duvarlara yayılmıştır. Zemine serilen şeritlerin derzleri boya veya alüminyum bant ile birbirine bağlanır. Malzemenin kalınlığı küçükse, parantez oluşturarak küçük bir bindirme ile serilmiş şeritleri sabitleyebilirsiniz.
İşaretlemeye uygun olarak, film, tek bir panelin maksimum uzunluğunun sekiz metreyi geçmemesi göz önünde bulundurularak ayrı parçalar halinde kesilir. Kesme makası ya da bıçağı ile yapılabilir. Şeritlerin kesilmiş fragmanları, yerleşik şemaya göre bir substrat üzerinde sırayla dizilir.
Filmin kesimleri, üreticinin el kitabının paragraflarına uygun olarak yukarı veya aşağı doğru yerleştirilir. Talimatlara göre, IR sisteminin bantları yerleştirilir. Örneğin, Caleo film tabanının şeritleri, yan kenar örtüsüyle istiflenir, böylece bitişik bakır lastikler arasında 1 cm'lik bir boşluk vardır.
Eğer üreticilerin, şeridi üst üste binmeden ve lastikler arasında daha etkileyici bir mesafeden döşemeleri tavsiye edilir. Yerleştirirken, 90 ° 'lik bir açıyla karbonik şeritlerin bükülmesine izin verilmez, çünkü bu sistem parçasına zarar verebilir.
Gerekirse, şerit, odanın çevresi etrafında kesilir ve filmde noktalı bir çizgi ile kesin olarak işaretlenmiş yerlerde kesikler oluşturur. İnsizyon için yaklaşık noktalı çizgiler genellikle her 18 cm'de bulunur.
Filmi çift taraflı bant kullanarak yüzeye sabitlemek için. Bu çözüm, öğelerin işaretlemeye ve birbirlerine göre kaymasını önlemenizi sağlar. Kızılötesi yerden ısıtma şeritlerinin serilmesi sürecinde, malzemenin zarar görmesini önlemek önemlidir; bu, genellikle kurulum sırasında kullanılan aletlerin kazayla düşürülmesiyle meydana gelir.
Her bir şerit, aynı malzemeden yapılmış bir iletkene sıkı bir şekilde bağlanan bir bakır klipsle donatılmıştır. Terminali bağlamak için, kesilen tabakadan 8-10 mm'lik alanı ayırmak ve kenardaki gümüş ve bakır baraları nazikçe pul pul dökmek gerekir.
Kontak, iletken barasının ucunun tam ortasına tam olarak sokulur, böylece bir tarafı ona temas eder ve ikincisi filmin iç tarafına birleşir. Kontaklar penselerle kıvrılarak, arkayı önlemeye çalışılır.
10-12 mm sıyrılmış tellerin “kuyrukları” ile akım taşıyan kablolar kontak terminallerine getirilir ve bir - “0”, diğerine - “faz” a bağlanır. Bağlı terminaller, pense veya pense ile yavaşça kelepçelenir. Lehimlenmesi mümkün ise, lastiklerin telleri kolayca lehimlenebilir ve ek yerleri yalıtım ile kapatılmalıdır.
Her film fragmanını bağladıktan sonra, kelepçenin sabitlenmesini biraz sarsarak kontrol etmek gerekir. Filme göre hareket etmemeli.
Bantların bağlanması bir paralel devre kullanılarak yapılır. Bu, kablolamanın sadece bir tarafa yapılacağı anlamına gelir. “Güç” için, 1.5 m kare kesitli çok telli bakır teller kullanırlar.
Kelepçenin pense ile kıvrılmasından sonra tellere bağlanması ve her iki taraftaki bakır blendajın kesilmiş kısımları mutlaka sisteme dahil edilen vinil-mastik yapışkan bant ile yalıtılmıştır.
Isıtma filminin tüm bölümlerine bağlı tellerin serbest uçlarında, devrenin direncini ölçün. İdeal olarak, hesaplanan yük değeri, seçilen termostat modelinin üreticisi tarafından belirtilenden% 20 daha düşük olmalıdır. Ortaya çıkan yük seçilen termostatın izin verilen maksimum oranına karşılık gelirse, bağlantıya geçin.
Termostatın düzgün çalışması için, yapışkan bant ile ısıtma tabakasının alt tarafına bir termik sensör sabitlenir. Kurulumu, orijinal ekipmana dahil olan 16 mm'lik oluklu borunun dahil olmasıyla gerçekleştirilir.
Termik sensörün montaj noktasında bir kaldırmayı önlemek için, taban ve yalıtım tabakasında sığ olukların yapılması tavsiye edilir. Cihazın konumu termostata mümkün olduğunca yakın seçilmiştir. Duvardan uzaklığı en az 30 cm olmalıdır.
Bir termostatın kurulumu için özel gereksinimler yoktur. Direkt güneş ışığından saklanan, erişilebilir herhangi bir yere yerleştirilebilir. Ancak, önceden yüklemek için bir yer seçin, çünkü Film sisteminin şeritleri, düzenleyici cihazın monte edileceği duvara temaslarla daha iyi yerleştirilir. Bu yöntem, bağlantı tellerinin uzunluğunu azaltır.
Kurulum seçeneği ayrıca şunlar olabilir:
Bir öğütücü veya perforatör kullanarak duvarda gizli kurulum yapmak için, elektrik kablolarının yerleştirildiği 20 mm derinlikte oluklar yapın.
Termostatın montaj teknolojisi, geleneksel bir elektrik prizinin kurulması işleminden çok farklı değildir. Duvardaki “yuva” nın düzenlenmesi için, bir taç yardımıyla, alt tarafa daldıkları bir niş oluşturuyorlar. Cihazı zemin seviyesinden 80-90 cm yüksekliğe yerleştirin.
Termostatı bağladıktan sonra, sadece sensör terminallerine oluklu boruya yerleştirilen sıcaklık sensörünün serbest ucunu bağlamak için kalır.
Kızılötesi ısı yalıtımlı katın montajı ve bağlantısı tamamlandıktan sonra sistemin çalışmasını kontrol etmek gerekir. Başlamadan önce, bağlantı noktalarının yalıtımının güvenilirliğini kontrol edin. İlk olarak, test bir test cihazı kullanılarak gerçekleştirilir. Sistem göstergeleri, üretici tarafından belirtilenlere uygun olmalıdır.
Sistemi çalıştırdıktan sonra, her bir elemanın ısınma düzgünlüğünü dikkatlice kontrol etmelisiniz. Bireysel parçalarda problemler varsa, bunlar yenileri ile şerit bölümleri tarafından elimine edilir veya değiştirilir.
Açıkken eşit şekilde ısıtılırsa ve kontaklar “kokmaz” ve kıvılcım çıkarmazsa, döşemenin kurulumuna devam edebilirsiniz. Planın kendisini, ürünün pasaportuna bağlayarak ya da garanti belgelerinin arkasına çizim yaparak IR sisteminin döşenmesi daha iyidir.
Sistem kurulumu için montaj kiti:
Yüzey altı inşaatı ve ısıtma şeritlerinin kurulumu:
Sensör ve termostatın kurulumu:
Film tipi sistem, uygulamada karmaşık değildir. Bu nedenle, ilgili beceriler olmadan bile, kurulum sadece bir günde yapılabilir. Ana şey - kesinlikle kurulum teknolojisine uygun. Bu, sistemin acil bir durumunun ve vaktinden önce hizmet dışı bırakılmasına karşı koruma sağlayacaktır.