Elektrik Kolon Hattı Nedir? Linye Sorti
Konutlarda sıva altı olarak boru içinden tesis edilir. Özel durumlarda sıva üstü de olabilir. En düşük kesit bakır için 4 mm², alüminyum için 6 mm² dir.
Ana Kolon Hattı
TEDAŞ’ tan enerji alınan nokta ile binanın ana panosu arasında çekilen hatta ana kolon hattı denir. Tesisin durumuna göre yeraltı veya hava hattı olarak tesis edilir. Elektrik tesisatında, ana kolon hattı için hattın kesiti bakır için en az 10 mm², alüminyum için 16 mm² dir. Bina üç faz ile besleniyorsa en düşük kablo cinsi 4×10 NYY, tek faz ile besleniyorsa 2×10 NYY’dir.
Linye Hattı
Dağıtım panosu ile son lamba veya prizin bağlandığı buata kadar olan hatta linye hattı denir. Konutlarda NYA (NV) kablolar ile boru içinden bağlanır. En düşük kesit bakır kablo için 2,5 mm², alüminyum kablo için 4 mm² dir.
Linye bir aydınlatma elemanına bağlıysa aydınlatma linyesi, prize bağlı ise de priz linyesi olarak adlandırılır. Aydınlatma linyeleri ile priz linyeleri ayrı ayrı bağlanır. Bir aydınlatma linyesine bağlanacak sorti sayısı, linyenin yükü (gücü) ve gerilim düşümüne bağlı olarak belirlenir. Linye hatları devre kesiciler ile korunmalıdır.
Aydınlatma Linyesi
Aydınlatma yapılacak yerde dağıtım tablosundan son aydınlatma aygıtının bağlı olduğu buata kadar gelen hatlara aydınlatma linyesi denir.
Sorti Nedir?
Son dağıtım buatından aydınlatma armatörüne, alıcıya veya prize kadar tesis edilen hatta sorti hattı denir.
Sorti hatları kullanım amacına göre lamba sortisi, priz sortisi, tv sortisi, telefon sortisi, zayıf akım sortisi gibi isimler alır. Priz sortileri en az 2,5 mm² kesitinde, lamba sortileri en az 1,5 mm² kesitinde NYA iletken ile tesis edilir.
Bir aydınlatma linyesine en çok dokuz lamba sortisi, bir priz linyesine de en çok yedi priz sortisi bağlanabilir.
Dağıtım Tablosu
Konutlarda daireleri, iş yerlerinde atölyeleri vb. besleyen ve üzerinde sigortalar, kaçak akım koruma röleleri vb. cihazların bulunduğu tablodur.
Buat
Ek kutusu anlamındadır. Kabloların bağlandığı kutuya buat denir.
Yapı Bağlantı Hattı (Beslenme Hattı)
Dağıtım şebekesi ile yapı giriş hattı arasındaki bağlantı hattına yapı bağlantı hattı denir.
Yapı Bağlantı Kutusu (Ana Buat veya Kofre)
Ana Dağıtım Tablosu (Ana Tablo)
Yapıdaki diğer bütün dağıtım tablolarını besler. Üzerinde sayaçlar, sigortalar ve kaçak akım koruma rölelerinin vb. bulunduğu tabloya ana tablo denir.