DIY Mini Bölünmüş Kurulum
Herkese merhaba, ben Jeremy Hoffpauir. İklimin yılın yarısından fazlasında çok sıcak ve nemli olduğu Güney Louisiana'da yaşıyorum. Atölyemde çok zaman harcadım, bu yüzden sıcaklık ve nem kontrolü için DIY mini split AC ve ısı pompası kurmaya karar verdim. Mr Cool DIY 18.000 BTU 1.5 Ton Kanalsız Mini Split Klima ve Isı Pompası (model: DIY-18-HP-230A) ihtiyaçlarımı karşıladı, bu yüzden üniteyi satın aldım.
Atölye ve Ev Ofisi
Atölyem, ana evimden ayrı bir bina ve 2 katlıdır. İlk seviye atölyem, ikinci seviye ev ofisim. Orijinal HVAC sistemini kaldırmanın en iyisi olduğuna karar verdim. Çok eski ve onarım maliyeti değmez.
Ev ofisi
2016 sonbaharında ev ofisime kanalsız bir mini split kurmaya karar verdim. Saatlerce araştırma yaptıktan sonra, Bay Cool DIY 18.000 BTU 1.5 Ton Kanalsız Mini Split Klima ve Isı Pompasını (model: DIY-18- HP-230A). Ben kış yakın olduğu için benim atölye soğutma veya ısıtma hakkında endişe etmedi. Ayrıca, atölyem için bir soğutma ve ısıtma sistemine karar vermeden önce ev ofisimdeki kanalsız mini split performansını test etmeye karar verdim. Atölye Ev ofisimdeki DIY mini split performansından hoş bir şekilde şaşırdım ve atölyem için aynı birimi satın almaya karar verdim. İlk kurulum sırasında nasıl bir mini split kuracağımı öğrendim, bu yüzden bir video yapmaya ve ikinci mini split kurulumumu belgelemeye karar verdim.
Neden bu Mini Split
DIY kurulumu, fiyatı, özellikleri ve boyutu nedeniyle Mr Cool DIY mini split'i (model DIY-18-HP-230A) seçtim.
Kurulum
Mr Cool DIY mini böler adından da anlaşılacağı gibi DIY birimleridir. Soğutucu akışkan hatları, profesyonel bir kurulum ihtiyacını ortadan kaldıran R410A soğutucu akışkan ile önceden doldurulmuştur. Mr Cool mini bölünmüş kurulum işlemi, orta ila ileri düzey bir DIY'er için basittir - videomu kontrol edin. Ünite ile birlikte verilen talimatları izleyerek göreceli olarak kolay bir mini split monte etmeyi öğrendim.
Fiyat
Mr Cool DIY Mini Split'in toplam fiyatı 1.457.00 dolar artı duvara montaj braketi için 50.00 dolardı. Toplam fiyat vergi öncesi 1507, 00 $ idi.
Bay Cool DIY-18-HP-230A'ya benzer bir ünite kurması üzerine HVAC uzmanlarından birden fazla teklif aldım ve fiyatlar Mr Cool DIY mini bölünmesinden 2, 5 ila 3 kat daha fazlaydı. Mini split veya konvansiyonel bir sistem kurmak için bir HVAC uzmanını işe almanın kesinlikle birçok nedeni ve avantajı vardır. Bu benim atölyem ve ev ofisimdi; Bu nedenle, DIY mini split ünitesini satın alıp kendim kurmanın riskine değer olduğuna karar verdim. Evim için aynı kararla karşılaşsaydım, muhtemelen bir HVAC uzmanı kiralamayı seçerdim. Saygın HVAC uzmanları kurulumlarını garanti eder, üretici garantilerini destekler ve servis anlaşmaları sağlar.
Mini Splits ve geleneksel merkezi HVAC sistemleri bu makalenin kapsamı dışındadır. Bu kararla karşılaşırsanız, bu konuları araştırmanızı ve durumunuz ve ortamınız için neyin en iyi olduğuna karar vermenizi öneririm.
Mr Cool DIY Özellikleri
Bay Cool DIY mini split'in özellikleri, daha pahalı markaların özelliklerine sahip olmasa bile ihtiyaçlarımı destekledi. Aşağıda en sevdiğim özellikler:
Çift ısı pompası ve AC ünitesi.
Soğutucu akışkan kaçak tespit sistemi, korozyon nedeniyle bozulmadan sistemin verimli bir şekilde çalışmasını sağlar.
WiFi adaptörü, internete bağlanmasına ve bir uygulama aracılığıyla uzaktan kontrol edilmesine olanak tanır.
7 yıl kompresör ve 5 yıl parça.
57dBA ondalık derece.
Değişken Hızlar
Panjur Konum Belleği ve Sallanma yeteneği.
Mr Serin DIY Mini Bölünmüş Boyutu
Farklı boyut alanları için farklı Mr Cool DIY mini bölünmüş boyut modelleri vardır. Satın aldığım ve kurduğum Bay Cool DIY mini split modeli 850 feet kare kaplıyor. Atölyemdeki 18′ yüksek tavanlarla ilgileniyordum, bu yüzden atölyemden daha fazla fit kare kapsayan bu birimi satın aldım. Atölyem yaklaşık 600 metre kare.
Mini Split'e Genel Bakış
Bay Cool DIY mini split'i kurmak için attığım ana adımları yapacağım. Bu adımlar, sürece iyi bir genel bakış sağlar. Bu işlem üreticinin talimatlarının yerine geçmeyi amaçlamaz; daha ziyade, tamamlayıcı bir yardımcıdır. Daha fazla ayrıntı için videoma baktığınızdan emin olun.
1. Adım: Araçlar ve Kutusundan Çıkarma
Bu projede kullandığım araçlar:
Mr Serin DIY 18 k BTU 16 SEER Kanalsız Mini Bölünmüş Isı Pompası w / WiFi
Dış Mekan Montaj Braketi
Milwaukee 3.5 "Delik Testere
Manyetik I-ışın seviyesi, 48 "
Dijital IR Termometre Çift Lazer
Stanley Metric ve SAE Hex Keys
Matkap / Sürücü Kombo
Ağır Hizmet Anahtarı
Unboxing
Mr Cool DIY mini split çevrimiçi sipariş ve 2 kutuya geldi: dış kondansatör ünitesi ve iç ünite. Her iki kutu da çok iyi paketlendi. Her parçayı hasar açısından çok dikkatli bir şekilde kontrol ettim. Soğutucu hortumu iç üniteye bağlanır ve plastik bir kaplama ve bağlama sargısı ile sarılır.
Adım 2: Duvar Braketini Birleştirin
Dış kondansatör ünitesi için duvar montaj aparatını ayrı olarak satın aldım. Üniteyi bir levha üzerine monte etmek yerine duvara montaj seçeneğini seçtim. Duvara montaj braketini kurulumdan önce, kurulumun ortasından ziyade monte etmek daha kolaydır.
Adım 3: İç Ünitenin Montajı
İç üniteyi monte etmek için metal braketi ve karton şablonu kullandım.
Devam etmeden önce, tahliye hortumunu bağladım ve içinden akan su ile herhangi bir bağlantı olup olmadığını kontrol ettim.
İç üniteyi atölyemin arka duvarına merdivenin altına monte etmeyi seçtim. Normal şartlar altında, iç ünite doğrudan bir duvara monte edilir, ancak mağazamdaki arka duvar hava akışı için ideal değildir. Arka duvar, atölyemin arkasına ve elektrik bağlantı kutusuna kolay erişim sağladı. Karton duvar şablonuyla eşleşen ahşap bir destek çerçevesi inşa ettim ve merdivenin altına güvenli bir şekilde monte ettim.
Ardından, soğutucu akışkan hatlarını yavaşça çıkış deliğini açmayı planladığım yere uyacak şekilde büktüm - düz geri. Soğutucu akışkan hatları üniteden sağa, sola veya doğrudan geriye doğru çıkabilir (varsayılan soldur).
Sonra plastik mandalları inceledim. Plastik mandallar kırılmadı veya hasar görmedi.
Üniteyi kaldırdım ve metal brakete yerleştirdim.
Adım 4: Delik Delin ve Rota Soğutucu Akışkan Paketi
Doğru drenaj için 3, 5 delikli bir delik testere ucu ve 3/8 mil ile aşağıya doğru açılı bir delik açtım.
Sonra, yuvarlak plastik kılıfı deliğe taktım.
Soğutucu borularını delikten besledim. Borular duvardan geçtikten sonra koruyucu pasif sargıyı çıkardım.
Ardından, borunun dibine 2 garaj bisiklet kancasını monte ettim, böylece boru demeti onlara yaslanıp düz duruyordu. Tahliye hortumunu soğutucu akışkan borusu demetinin altındaki deliğe koydum.
Plastik boruda bir trim parçası vardı, ama ben kullanmadım. Daha sonraki bir tarihte soğutucu borusunu gizlemek için bir kutu yapmayı planlıyorum, bu yüzden deliği kapatmak için sprey köpük kullanmaya karar verdim.
Adım 5: Dış Üniteyi Monte Edin
Kondenser ünitesi için dış duvar braketinin montajı kolaydır. Çapraz destek parçasının düz olduğundan emin oldum ve vidalarla duvara sabitledim. Sonra, 2 destek kolunu çapraz destek parçasına kaydırdım.
Sonra, 2 destek kolunu çapraz destek parçasına kaydırdım.
Braketi takarken uyluğumun etrafında vızıltı sesi duydum. Bacağımdan yaklaşık 6 inç uzakta bir yaban arısı yuvası fark ettim. Neyse ki, bunlardan biri tarafından sokulmadım!
Dış kondenser ünitesi 80 kilo ağırlığındadır. Çok ağır değil, ama kesinlikle garip. Üniteyi destek kollarına yerleştirdim ve lastik ayakların ve cıvataların doğru hizalandığından emin oldum. Sonra, onları bir anahtar ve soketle sıktım.
Ünitenin üst kısmının mükemmel seviyede olduğundan emin olmak için manyetik I-ışını seviyemi kullandım.
Adım 6: Soğutucu Hatlarını ve Elektrik Bağlantılarını Yapın
Sonra, aşırı soğutucu akışkan borularını braketin dışına geniş, gevşek döngüler halinde sardım. Elektrikli bileşenleri açığa çıkarmak için üst plastik kapağı ve soğutucu borularını açığa çıkarmak için alt su tepsisini çıkardım.
Yüksek ve alçak tarafın üstündeki plastik contaları çıkardıktan sonra, hemen soğutucu borularını bağladım.
Soğutucu borularını hizaladım ve gerilmediklerinden emin oldum. Her bir vida konektörünü elle sıktıktan sonra, talimatlara göre alt vida konektörünü ve ardından üstünü sıktım.
Talimatlar çok spesifik, bu yüzden dikkatlice okudum. Kaplinler kılavuz halkalarla çalışır, bu nedenle borular gevşetilir ve yeniden bağlanırsa sızıntı yapabilirler. Üst vanadaki kapağı çıkardım ve vanayı saat yönünün tersine 19 mm'lik bir altıgen anahtarla açtım. Bu işlemi alt vanada tekrarladım.
Sonra, şafak sabunu ve su içeren bir sprey şişesiyle sızıntıları kontrol ettim.
Sonra, elektrik kablosunu iç üniteden dış üniteye bağladım. Elektrik bağlantılarını yaptım, su kutusunu ve elektrik kutusunu bağladım ve boru tesisatını soğutucu borularının etrafına koydum.
Kurulum sürecinin elektriksel kısmını dahil etmiyorum, çünkü size bu tavsiyeyi verebilecek nitelikte değilim. Bu işi yapmak için profesyonel bir elektrikçi çağırmanızı öneririm çünkü riske değmez.
Adım 7: Uzaktan Montaj, Filtreler ve WiFi Adaptörünü Yükleyin
Sonra, uzaktan kumanda yuvasını ve pilleri taktım. Uzaktan kumanda yuvasını atölyemin kapısının yanına taktım.
Merdivenimi tırmandım ve hava filtrelerini taktım.
USB WiFi adaptörünün kurulumu da kolaydı. Liman kapının alt tarafındadır.
8. Adım: Kablosuz ve Uygulama'yı kurun
Ünitenin SSID'sine bağlandıktan sonra, Mr. Cool uygulamasını açtım ve üniteyi yapılandırdım. Uygulama, uzaktan kumanda ile aynı özelliklere sahip değildir, ancak yine de çok yararlıdır. 2 ünitem var ve atölye ünitesini seçtim.
Mod düğmesine basarak modları serin, kuru, ısı, otomatik ve tekrar soğuma olarak değiştirebilirim.
Ekranınızın sol alt kısmındaki güç düğmesine basarak üniteyi kapattım.
Ünitenin belirli bir zamanda açılıp kapanması için bir program ayarlayabilirim. Bu iyi çalışıyor, ancak kapanması gerekiyorsa hala giriş yapıyorum çünkü bazen kapanmadığını fark ettim.
Adım 9: Test Birimi
Kurulum kılavuzunda ünitenin test edilmesi için özel talimatlar bulunmaktadır. IR termometremi, üniteden çıkan soğuk havayı ölçmek için kullandım. Bu ünite 25'x25 'atölyemi 18' tavanlarla hızlı bir şekilde soğutdu. Bundan çok memnunum.
Bu projede kullandığım araçlar:
- Mr Serin DIY 18 k BTU 16 SEER Kanalsız Mini Bölünmüş Isı Pompası w / WiFi
- Dış Mekan Montaj Braketi
- Milwaukee 3.5 "Delik Testere
- Manyetik I-ışın seviyesi, 48 "
- Dijital IR Termometre Çift Lazer
- Stanley Metric ve SAE Hex Keys
- Matkap / Sürücü Kombo
- Ağır Hizmet Anahtarı
Kapanış
Umarım bu proje size bir değer sağlamıştır, çünkü bu nihai hedefimdir ve her zaman olacaktır. Projelerimin daha fazlasını görmek istiyorsanız, YouTube kanalıma abone olun ve web sitemi ziyaret edin.
Bir dahaki sefere kadar - Hayal et… Yarat… Paylaş
Adım 10: GÜNCELLEME (8-18-2017): Mini Bölme Çalışmayı Durdurdu!
Atölyemdeki DIY mini bölünmelerimden birinde garanti talebinde bulunmak zorunda kaldım. Daha fazla ayrıntı için blog yayınımı ve videoyu buradan inceleyin.