

Kesintisiz Güç Kaynaklarında Elektriksel Bağlantı


Küçük güçteki (3 kVA' ya kadar) UPS'lerin, KGK giriş kablosu firmamızca temin edilir, dağıtım hattı kullanıcı tarafından hazırlanır. Montajını kullanıcı kolaylıkla yapabilir. Büyük güçlerde ki UPS giriş ve çıkış hatları kullanıcı tarafından hazırlanır.
DİKKAT !!!
UPS elektrik panosundan müstakil bir giriş (besleme) hattı çekilmelidir.
Bu giriş hattı başka bir elektrikli cihazın beslenmesinde kullanılmamalıdır.
UPS'nin giriş bağlantısı için kullanılan kabloda kesinlikle ek olmamalıdır.
UPS' nin giriş besleme hattı üzerine giriş akımlarına uygun termik w-otomat
kullanılması tavsiye edilir.
Elektrik panosundaki bağlantıda, kesinlikle toprak hattı bağlanmalıdır.
Aksi halde UPS (KGK) ve çıkışına bağlı olan yükler topraksız kalacaktır. Kesintisiz Güç Kaynağının kurulacağı yerdeki toprak düzeni kontrol edilmeli, gerekirse güçlendirilmelidir. Nötr - Toprak gerilimi 3Volt AC 'den küçük olmalıdır.
UPS 'yE bağlı olan prizlerin diğer prizlerden renk veya yapı olarak farklı olması tavsiye edilir.