Bacaların iyi çalışması, yanma olaylarının fiziksel yanması, yanma dumanlarının havalandırılması ve tahliyesi kontrol edilerek gerçekleşir.
yanma, havalandırma ve tahliye yanma dumanlarının, kimyasal maddelerin düzgün işleyişiyle yakından ilgili üç fiziksel olayı vardır. şömineGenel olarak, bir termal jeneratör ve sonuç olarak onun tarafından desteklenen ısıtma sistemi.
Bir yanmanın gerçekleşmesi için yakıt varlığıbir yanıcı ve tutuşma sıcaklığına ulaşma; ayrıca, yanmanın tamamlanabilmesi için, yakıt ve yanma arasında kesin bir stokiyometrik oranın bulunması gerekir; Örneğin, metan durumunda, bir metreküpün tam yanması, yaklaşık 9.5 metreküp hava (2 metreküp oksijen ve 7.5 metreküp azot) ile yaklaşık 10.5 metreküp duman üretimi ile gerçekleşir..
stokiyometrik ilişkiler yanmaya izin veren yakıttan yakıta değişen, böylece belirli yanıcılık aralıklarını tanımlayan; yakmak için herhangi bir yakıt, havaya ihtiyaç duyar, geleneksel yakıtlar, karbon dioksit, kokusuz ve renksiz olan, yakıcı, karbondioksit, kokusuz ve renksiz, ancak boğucu CO2 ve su buharı H2O üreten karbon (C) ve oksijenden (O) yapılır Özellikle düşük sıcaklıklardaki günlerde egzoz dumanı.
yanma, havalandırma ve tahliye yanma dumanlarının, kimyasal maddelerin düzgün işleyişiyle yakından ilgili üç fiziksel olayı vardır. şömineGenel olarak, bir termal jeneratör ve sonuç olarak onun tarafından desteklenen ısıtma sistemi.
taslak
Baca taslağı, basit bir ilişki türü doğrulanırsa çalışır: T> R, T yeteneği baca çekme ve R, şöminenin ürettiği dumanın yolu boyunca karşıladığı dirençlerin toplamı atmosfere sokulacak. Terime dahil edilen basınç kayıpları şunlar olabilir: ortamdaki havalandırma açıklıkları, oksijen dengelemesi için mevcut; şöminenin içindeki yol ve ardından dumanlar; baca ve bağıl uzunluk ve sapmalarla baca.
Bir şömineye giren ve sıcaklıkta yükselen hava da hacmini arttırır: 250° C ile 300° C arasında havanın kapladığı hacim ve baca dumanı oda sıcaklığında kalanın iki katıdır.. Baca üst kısmındaki düşük yoğunluklu gazların ve / veya dumanların varlığı, alt kısımdakilere oranla baca taslağını tanımlayan basınç farkıDumanların sıcaklığından ve bacadaki etkin yüksekliğinden etkilenir (baca haznesi ile namludaki baca girişi arasındaki fark).
Dirençleri azaltmak, doğal olarak, doğru bir taslak olasılığı daha yüksektir ve bu nedenle havalandırma açıklıkları onlar olmalı, örneğin şöminenin gücüyle orantılı veya monte edilen ocağın, termal kW başına genellikle 6 santimetre kare.
Duman kanallarının kısıtlamaları, bacalarda duman girdabı oluşumunu sınırlandırmak için mümkün olduğu kadar sınırlı olmalıdır, benzer şekilde bacaların kanalları içinde, özellikle pürüzsüz yüzeylere sahip paslanmaz çelik olmalıdır; baca kabı baca borusunun iki katına eşit bir çapa sahip olmalıdır ve herhangi bir rüzgar koşulunda duman tahliyesini garanti etmelidir.