Boru hattından ve kanalizasyondan, ana kanallarla septik tanka son veren modern boru hatlarının çoğu, polimer parçalardan yapılmaktadır. Bu mühendislik ağlarının normal çalışması için, sadece malzeme seçimi değil, aynı zamanda boruların doğru döşenmesi de önemlidir. Aşağıda verilen detaylı talimatlar bu sürece ayrılmıştır.
Kanalizasyonun bağımsız düzenlenmesi
hafriyat
Kanalizasyon sistemlerinin düzenlenmesi için, kural olarak, turuncu veya kahverengi renkli özel plastik borular kullanılır.
Polipropilen boruların elleriyle döşenmesi bir siper kazılarak başlar. Bu aşama, görünür sadeliğine rağmen, tüm drenaj ağının verimliliği ona bağlı olduğu için dikkatli ve sorumlu bir şekilde ele alınmalıdır.
Bu kuralları takip etmeniz önerilir:
- Açmanın tabanı, toprak donma seviyesinin 30-40 santimetre altında olmalıdır.. Kural olarak, Rusya'nın merkezinde 2,6-3 metredir. Güneyde, polietilen borular yaklaşık 1,5 metre derinlikte döşenebilir. Her halükarda, ayrıntıları 50 cm'den az olmamak ve bu durumlarda yalıtmak için önlemler almak gerekir.
- Topraktaki borular üzerinde fiziksel etkinin mümkün olduğu noktalarda, arttırılmış mukavemete sahip özel çift katmanlı oluklu borular kullandığınızdan emin olun..
- Tüm parçalar özel olarak tasarlanmış bağlantı parçaları kullanılarak bağlanır.. Lastik kaplamalar, gerekli derz boşluklarını sağlayan borular için önceden oluşturulmuştur.
- Hendek genişliği drenaj sistemine normal erişim sağlamalıdır.. Genellikle 110 mm çapındaki ürünler için yaklaşık 60 cm genişliğinde bir hendek hazırlar.
- Yerde PND borusu döşenmesi hafif bir öngerilim ile gerçekleştirilir.. Kanalizasyonun her bir metre karesi için yaklaşık 1-2 cm olmalıdır. Daha küçük bir değere sahip olan atık, daha büyük olan bir mantarı oluşturabilir, duvarlar plakayı kendi kendine temizlemez.
- Açmanın tabanı, 15 cm kalınlığında ve hafifçe tamponlanmış bir çakıl tabakası ve kum tabakası ile doldurulmalıdır.. Menholleri ve iç kanalizasyon şebekesinin çıkış borusu ile birleşme noktasında, topraktaki kaymaları ve boru hattının bütünlüğünü ihlal etmemek için çakıl daha sıkı bir şekilde bastırılmıştır.
İpucu! Yastığın şekillendirilmiş parçalarının montajı ve bağlantı noktalarında, çukur yapılmalıdır, aksi takdirde boru ekseni yataydan sapacak ve bu da tıkanmalara neden olabilir.
Boru hattı kurulumu
Bir hendekte sıhhi tesisat boruları döşenmesi zorluklara neden olmaz, sadece bazı ipuçlarını takip etmek yeterlidir:
- Polimer parçalar, zilin drenaj kuyusu veya fosseptik yönünde (su akışı yönünde) bakacak şekilde konumlandırılmalıdır. Birleşmeden önce kenarları enkazdan, tozdan ve toprak parçacıklarından iyice temizlemeniz gerekir. Daha sonra borunun düz ucu silikon dolgu macunu ile yağlanır ve sokete sokulur.
Dikkat edin! Her çeşit polimer ürününün soketleri yoktur. Örneğin, metal boruların kendi elleriyle sıkıştırılması ya da pres parçaları kullanılarak döşenmesi.
- Tazminat boşluğu (evsel kanalizasyonun imalatında olduğu gibi) gerekli değildir. Ayrı elemanların birbirlerine karşı durması gerekir.
- Harici tahliye kanalizasyon sisteminin dönüşleri olmaması istenir. Bunun elde edilmesi mümkün değilse, küçük dönüş açılarına sahip özel musluklar kullanmanız gerekir. Bu yerlerde, menholleri donatmak gereklidir.
- Boru hattının uzunluğu 20 metreyi aşarsa, özel muayene delikleri ve buna bağlı olarak kuyucukların sağlanması gerekir. Aralarındaki mesafe 15 metreden fazla olmamalıdır.
Toprakla ısınma ve dolgu
Polipropilen veya başka tip plastikten yapılmış boru döşemenin maliyeti, mühendislik ağının uzunluğuna ve hafriyatın hacmine bağlıdır. Bununla birlikte, yetersiz bir girinti, kış dönemi boyunca borunun donmasına ve ek ısınmaya duyulan ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olabileceğinden, bir çukur kazılmasından tasarruf etmek gerekli değildir.
Her durumda, kanalizasyonun soğuk ihtiyacından korunmak için evin temelden çıkması gerekmektedir. Bu amaçla çeşitli tipte ısıtıcılar kullanılır: mineral elyaf, polietilen köpük ve diğerleri. Bazı ısı yalıtım malzemelerinin kullanılmasının sudan ek koruma gerektirebileceğini unutmayın.
Bir hendek doldurmadan önce, drenaj ağının çalışır durumda olduğundan emin olun. Preslenmiş toprak dolgu malzemesi olarak kullanılabilir, ancak plastiklere zarar verebilecek taş ve sert parçalar ondan çıkarılabilir.
Çukur, ara sıkıştırma ile 5 ila 10 cm kalınlığında tabakalarla doldurulmalıdır. Bu durumda, doldurma sadece boru hattının kenarları boyunca, yukarıdan hiçbir durumda sıkıştırılamaz.
Yerkürenin daha sonra daralacağı düşünüldüğünde, hendekin yaklaşık 20-30 cm yukarısında bir höyük yapılması tavsiye edilir.
Yeraltı boru hattını döşemenin alternatif yolu
Şu anda, HDD yöntemiyle (yatay yönlü sondaj) boru döşenmesi giderek yaygınlaşmakta, bu da mühendislik ağlarını hendek kazmadan monte etmenizi sağlamaktadır.
Bu yöntem, aşağıdaki durumlarda basitçe yeri doldurulamaz:
- karayolunu açmadan yolun açılması ve trafik akışının engellenmesi;
- mevcut olanları yok etmeden yeni mühendislik ağlarının kurulması;
- yeşil alanlar ve dekoratif unsurlar altında iletişim kurulması;
- toprak tabakasının bütünlüğünü ihlal etmeksizin döşeme.
Ayrıca, dikkate alınan inşaat yöntemi oldukça düşük bir fiyatla ayırt edilir. Sonuçta, bir siper kazmaya gerek kalmaz, sonra tekrar doldurup onarın.
Gaz sisteminin kurulum özellikleri
boru hattı
Temiz suyun taşınması ve kullanılmış gazın tahliyesi ve bertarafı sistemlerinin aksine, özel bir evde gaz borusunun döşenmesi özel kurallara göre yapılmalıdır.
Bunun üzerinde daha ayrıntılı olarak çalışalım:
- Gaz borusu sadece duvardan evin içine getirilebilir. Bina kodları, temeldeki gaz boru hatlarının düzenlenmesini yasakladı. Aynı zamanda, kenarları duvar malzemesinden en az 3 cm dışarı çıkıntı yapan çelik bir manşondan geçmelidir, evin ve manşonun yapıları arasındaki boşluk katran veya bazı elastik maddelerle yamalı olmalıdır.
- Gaz boru hattı tesis içinde sadece açık yöntemle yapılmalıdır. Boruların duvar kapılarına yerleştirilmesi, ancak daha sonra kolayca sökülebilen hermetik kalkanlar veya panellerle kapatıldıklarında mümkündür.
- Kapalı gaz borusu, parçaları korozyondan korumak için su itici boya ile boyanmalıdır.
- Gelen boru hattı derhal konut dışı binalara düşmelidir. Bu mümkün değilse, transit dahil olmak üzere kablolama, oturma odaları aracılığıyla gerçekleştirilebilir.
- Gaz boru hattı borular için dişli rakorlar kullanılarak bağlanmamalıdır. Konut alanlarında kesme vanalarını donatmak yasaktır.
- Boru hattını tüketiciyle kenetlerken, iki tip kilitleme cihazı sağlamalıdır:
- tüm gaz cihazını bir bütün olarak kesen bir gaz borusu üzerinde;
- Cihazda (alevsiz olarak her brülörü ayrı ayrı kapatır).
Çoğu zaman, modern gaz aletleri zaten uygun güvenlik cihazları ile donatılmıştır, bu yüzden sadece boru hattının üzerine bir valf takmanız gerekir.
- Yerli gaz boru hattının çeşitli parçalarını tek bir sisteme bağlamak için kaynak kullanılır. Dişler ve flanşlar sadece vanaları, ölçüm cihazlarını, basınç regülatörlerini ve benzerlerini kurmak için kullanılabilir.
Gaz aletleri
Ocaklar, su ısıtıcıları ve diğer gazlı cihazlar yerleştirilirken, belirli gereksinimlere de uyulmalıdır:
- odadaki tavanların yüksekliği en az 2,2 metredir;
- en az 15 metrekare taban alanı;
- Mutfak bir yemek odası veya oturma odası ile birleştirildiğinde, odanın alanı en az 30 metrekare olmalıdır;
- oda havalandırılmalıdır;
- Valflere ücretsiz erişim sağladığınızdan emin olun.
Sonuç
Boruların banyoya döşenip atılmadığına veya harici bir kanalizasyon şebekesinin kurulmasına bakılmaksızın, yukarıda açıklanan tüm kurulum kuralları dikkatlice ve titizlikle gözetilmelidir. Aksi takdirde, tahliye veya tesisat sistemi düzgün çalışmayabilir ve bu da maliyetli onarım ihtiyacını beraberinde getirir. Bununla ilgili daha fazla ayrıntı, bu makaledeki videoda bulunabilir.