Bu yaz bir kır evinde çok zaman geçirmek zorunda kaldık ve soru, odalardan en az birinin soğutulmasıyla ilgiliydi, çünkü vahşi ısı nedeniyle evde olmak imkansızdı. Yeni bir klima alıp takmak doğru bir karar gibi görünse de evden çıktığımızda ev başıboş bırakılmıştı ve yeni klimayı da kaybetmek istemezdik. Düşünce, aynı AVITO’da oldukça az satılan klimanın yalnızca iç ünitesini ucuza satın alırsanız ve freon yerine evaporatörüne soğuk su sağlarsanız ne olur? Bu düşünce bana doğru geldi.
Klimanın nasıl çalıştığını kısaca hatırlatayım. İç ünitede bir evaporatör vardır, kompresör tarafından oluşturulan basınç altında “kılcal” yoluyla sıvı freon verilir. Evaporatördeki basınç düşüktür ve freon kaynamaya başlar ve ısının emilmesiyle buharlaşır. Fan, havayı bu soğutulmuş evaporatörden geçirir, soğur ve odaya atılır. Evaporatörden hat boyunca buharlaşan freon, dış üniteye, kompresöre girer ve burada çok sıcakken sıkıştırılır. Daha sonra freon, dış hava tarafından üflenen kondansatöre girer, fazla ısısını verir, soğur ve sıvı faza geçer. Ve yine, “kılcal” yoluyla ve hat, iç ünitedeki evaporatöre girer. Ve böylece kapalı bir döngüde.
Eh, dedikleri gibi, söylendi ve yapıldı. Avito’nun açık alanlarında kısa bir süre sonra, şehrimde 3000 ruble için bir klima bulundu. arızalı, basitçe oyulmuş, yanan bir dış ünite ile böyle görünüyordu.
Satıcı, kompresörün içinde sıkıştığını ve klimanın artık yeni olmadığı için tamir etmediğini, eski klimaya yatırım yapmak istemediğini, ancak yeni bir klima aldığını ve bunu kaldırdığını açıkladı. ve ahıra koy. Ama bana iç ünitenin tamamen işlevsel olduğuna dair güvence verdi. Satın aldım. Bir kır evine getirildi ve kuruluma devam edildi. Duvarı deldim, blok montajını beklendiği gibi yatay seviye pozlama ile duvara tuttum. Duvardan iki hortum geçirdim, soğuk su besledim ve ısıtılmış suyu boşalttım, bunları evaporatör bobinine bağladım ve kelepçelerle sıkıştırdım. Üniteden sokağa kondensi boşaltmak için üniteye bir drenaj borusu bağladım ve duvara monte ettim. Su tahliye ve besleme hattının montajı eldeki malzemelerle, bir yere plastik borular lehimlenerek, bir yerde hortumlar kullanılarak yapıldı.
Hemen belirtmek isterim ki, kır evinde musluk suyu olmaması bu kararımı kolaylaştırdı, ancak suyun her zaman çok soğuk olduğu 18 metreküplük bir yeraltı beton su deposu var ve bu faktör karar vermede belirleyici oldu. Çünkü şebekeden gelen suyu kullanırken, evaporatör çıkışından çıkan atık sıcak suyun bertaraf edilmesi, sokağa boşaltılması gerekecekti ve mevcut su fiyatları ile bu yıkıcı olurdu. Ve bir yeraltı tankından su kullanırken, oradaki termal enerjisini, tabiri caizse soğuk zemine veren atık sıcak suyu içine boşaltmak mümkündür ve su kaybı olmaz. Su pompalamak için ısıtma sistemleri için bir sirkülasyon pompası kullandım.
Pompaya, dış ünitenin kompresörüne güç sağlamak için tasarlanmış iç ünitenin “beyninden” güç sağlandı. Böylece odada ayarlanan sıcaklığın korunması planlandı. Oda, ayarlanan sıcaklığa soğutuldu, bloğun “beyni” pompayı kapattı, sıcaklık yükselmeye başladı, pompanın “beyni” açıldı ve normaldeki gibi ayarlanan sıcaklık otomatik olarak korunacaktı. modu. Her iki hortum, “besleme” ve “geri dönüş”, neredeyse en alta kadar yeraltı konteynerine indirildi, ancak farklı açılarda, böylece aralarında mümkün olduğunca fazla mesafe vardı. Doğal olarak, “besleme” hortumuna bir filtre taktım. Tabii ki, “dönüş” hortumu suya daldırılamazdı, ancak daha sonra pompa durduğunda, su devreden tamamen boşalır ve havadar olur. Ve pompa açıldığında, hava kilidi nedeniyle bir yeraltı deposundan su kaldıramaz. Bu nedenle, “dönüş” hortumunu tanka daldırmak, herhangi bir çek valf olmadan havalandırma sorununu tamamen çözdü. İleride yeraltı deposundaki su seviyesinin yarının altına düşmemesine dikkat ettim, seviye ortalara yaklaşmaya başlarsa hemen su makinesi sipariş ettim.
Her şey monte edildikten sonra, test zamanı geldi. İlk başta, elbette, soğutma devresini suyla doldurmak için biraz bükmek zorunda kaldım. Bundan sonra, klima açıldı ve su, ünitenin evaporatöründe kalan havayla gürültülü bir şekilde savaşmaya başladı, ancak birkaç dakika sonra yabancı sesler azaldı ve üniteden soğuk hava üflendi.
Şimdi hangi sonuçlara ulaşıldığı hakkında. Klimayı açmadan önce odadaki sıcaklık 32 °C, yeraltı tankındaki su 9 °C, 10 dakikalık çalışmadan sonra “tahliye” hortumunun çıkışındaki su 18 °C, hava 10 dakikalık çalışmadan sonra iç ünitenin çıkışında 17 °C’den itibaren.
1 saatlik çalışmadan sonra, “besleme” hortumunun ve uzunluğunun 7 m’nin küçük olmadığını, tüm uzunluğu boyunca çok yoğun bir şekilde yoğuşma suyuyla kaplandığını, kelimenin tam anlamıyla her yerden su damladığını fark ettim. Bu, içinde güçlü bir soğuk kaybı olduğunu ve ısı yalıtım malzemesiyle sarılması gerektiğini gösterdi. Sonuç olarak, iç ünite çıkışındaki hava sıcaklığı 2 derece azalarak 15°C oldu.
Eh, iki veya üç saat sonra, odadaki sıcaklık, klimaya veya daha doğrusu geriye kalanlara kurulduğu için 24 ° C’ye düştü ve pompa periyodik olarak kapanmaya başladı. Bu sistemin avantajı, sirkülasyon pompasının gücünün yaklaşık 100 watt olmasıdır, bu da yaklaşık 600 watt olan dış ünite kompresörünün güç tüketiminden çok daha düşüktür. Böylece enerjiden de tasarruf etmiş oluyoruz.
Umarım makale sizin için ilginç olmuştur ve belki de fikri birileri için faydalı olacaktır.
Bu konuda ne düşündüğünüzü yorumlara yazın.