Nominal basınçlı hava ihtiyacı, tüm hava tüketicilerin özelliklerine göre belirlenir. Bu değeri elde etmek için bağlanacak olan tüm alet, makine ve proseslerin hava tüketimi toplanır ve her tüketicinin kullanım faktörü deneyime dayanarak tahmin edilir. İlk baştan kaçaklar, aşınma ve ileride hava ihtiyacında olabilecek değişiklikler de dikkate alınmalıdır.
Basınçlı hava ihtiyacını nasıl hesaplarız?
Mevcut ve ilerideki hava ihtiyacını tahmin etmenin kolay bir yöntemi, bağlanan ekipmanlar ve kullanım faktörünü kullanarak hava ihtiyacını elde etmektir. Bu tip hesaplamalarda makinelerin listesi, makinelerin hava tüketimi verileri ve beklenen kullanım faktörleri gereklidir. Hava tüketimi veya kullanım faktörü ile ilgili veri yoksa listedeki standart değerler kullanılabilir. Aletlerin kullanım faktörünü tahmin etmek zor olabilir, bu nedenle hesaplanan değerler benzer uygulamalarda ölçülmüş olan tüketim değerleri ile karşılaştırılmalıdır. Örneğin taşlama makinesi ve kum püskürtme makineleri gibi havayla çalışan büyük tüketiciler, düşük kullanım faktörlerine rağmen genellikle sürekli çalışarak uzun süreler boyunca (3-10 dakika) kullanılır. Buna tam olarak aralıklı çalışma denemez ve toplam hava tüketimini tahmin etmek için aynı anda kaç makinenin kullanılacağını tahmin etmek gerekir.
Kompresör kapasitesi, temelde toplam nominal basınçlı hava ihtiyacına göre belirlenir. Kompresörlerin serbest çıkış debisi bu hava tüketimi oranını karşılamalıdır. Hesaplanan yedek kapasite, büyük oranda olası basınçlı hava arızalarından kaynaklanan üretim kaybının maliyetine göre belirlenir. Kompresör sayısı ve karşılıklı boyutları, temel olarak gereken esneklik seviyesi, kontrol sistemi ve enerji verimliliğine göre belirlenir. Tüm basınçlı havayı tek bir kompresörün temin ettiği bir sistemde (maliyet sınırlamaları nedeniyle) sistem, servis işlemleri kapsamında seyyar bir kompresöre hızla bağlamak için hazırlanabilir. Yedek kaynak olarak kullanılan eski bir kompresör de düşük maliyetli bir yedek güç kaynağı olarak kullanılabilir.
Hava ihtiyacını nasıl ölçeriz?
Çalışma analizi, basınçlı hava ihtiyacı hakkında önemli bilgiler verir ve üretilecek basınçlı hava için en uygun miktarı değerlendirirken bir temel oluşturur. Çoğu sanayi şirketi sürekli olarak değişim geçirmektedir, bu nedenle basınçlı hava ihtiyaçları da değişir. Bu yüzden basınçlı hava kaynağının mevcut geçerli koşullara uygun olması ve sistemde genişleme için uygun bir pay bırakılması önemlidir.
Çalışma analizi, belirli bir süre boyunca mevcut bir basınçlı hava sistemini inceleyerek destekleyebileceğiniz çalışma verilerinin ölçümü ile gerçekleştirilir. Bu analize en az bir haftalık çalışma dahil edilmelidir ve ölçüm süresini dikkatle seçerek tipik bir durumu temsil ettiğinden ve işinize yarayacak bilgiler sağladığından emin olunmalıdır. Kaydedilen veriler de kompresör faaliyetlerindeki farklı ölçüm ve değişiklikleri simüle etmek ve sistemin genel maliyeti üzerindeki etkiyi analiz etmek için fırsat sunar. Yükte çalışma ve boşta çalışma süreleri gibi etkenler de kompresör faaliyetlerini genel olarak değerlendirirken kullanılır. Bunlar yükte çalışma faktörünü ve basınçlı hava ihtiyacını bir gün veya çalışma haftası boyunca değerlendirmek için bir temel oluşturur. Ayrıca yükte çalışma faktörünü kompresörün çalışma saati göstergesinden okuyamazsınız.
Çalışma analizi ayrıca enerji geri kazanımı için de temel oluşturur. Genellikle temin edilen enerjinin %90'ından fazlası geri kazanılabilir. Ayrıca analiz boyut belirleme ve kurulum için çalışma yöntemi ile ilgili sorularınıza da yanıtlar sağlayabilir. Örneğin çalışma basıncı genellikle belirli zamanlarda azaltılabilir ve üretimde değişiklikler olduğunda kompresör kullanımını iyileştirmek için kontrol sisteminde değişiklik yapılabilir. Kaçakları kontrol etmek de çok önemlidir. Geceleri ve hafta sonları az miktarda hava üretmek için bu ihtiyacı karşılayacak küçük bir kompresör kullanmanın daha uygun olabileceğini düşünmelisiniz.
Aşağıda kompresör sistemlerinin kapasitelerini belirleme ile ilgili farklı konular hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.
Kompresör kurulumu, eskisine göre daha kolaydır. Yine de hala dikkate almanız gereken bazı şeyler vardır. Bunlardan en önemlisi kompresörün nereye konacağı ve kompresör etrafındaki odanın nasıl düzenleneceğidir. Burada daha fazla bilgi alabilirsiniz.
İşletmeniz için bir hava kompresörü seçerken dikkate almanız gereken birçok nokta vardır. Bu makalede uygulamanıza ve ihtiyaçlarınıza dayalı olarak size en uygun kompresörün hangisi olduğunu açıklıyoruz.