VAV terminal ünitelerine ait modüler kontrol bileşenleri
Uygulamaya dayanan modül seçimi
Seçili servomotor kuvvetlerine sahip servomotorlar
İsteğe bağlı ekipman
'damper klapesi AÇIK' ve 'damper klapesi KAPALI' emniyet fonksiyonlarına sahip servomotorlar (yay geri dönüşlü servomotorlar)
Uygulama
Uygulama
Universal (dinamik) Tipi elektronik hava debisi kontrolörleri, VAV terminal üniteleriyle birlikte kullanmak üzere tasarlanmıştır.
Dinamik fark basınç transdüseri ve elektronik kontrolör hep beraber bir gövdede takılıdır.
Servomotor veya yay geri dönüşlü servomotor ayrıdır.
Oda sıcaklığı kontrolörü, merkezi bina yönetim sistemi, hava kalitesi kontrolörü veya benzer ünitelerin çıkış sinyalleri, hava debisi referans değeri kontrol eder.
Siviçler ve röleler aracılığıyla manüel (override) kontrol
Hava debisi gerçek değeri, lineer voltaj sinyali olarak kullanılabilir.
Kontrolör parametreleri fabrika ayarlıdır.
Sahada ayarlamaya gerek yoktur.
Rahat hava iklimlendirme sistemlerinde standart filtrasyon, ek toz koruması olmaksızın üfleme havasında kontrolörün kullanımına olanak sağlar. Hava debisini ölçmek amacıyla transdüserinden kısmi bir hava akışı geçtiği için lütfen şuna dikkatin edin:
Odada ağır toz seviyeleriyle uygun emiş havası filtreleri sağlanmalıdır.
Eğer hava, döküntü veya yapışkan parçacıklarla kirlenmişse ya da agresif ortam içeriyorsa Universal (dinamik) kontrolörleri kullanılamaz.