Boru hatlarının yer döşemesi belirli kurallara göre yapılmalıdır. Borular, onlar için özel olarak kazılmış bir çukura döşenir. Hendek genişliği polietilen borunun çapına bağlıdır. Polietilen boruların zemine yerleştirilmesi önemli ve sorumlu bir konudur.
Hendek genişliği nasıl seçilir
1. Böyle bir genişlikte, boruların döşenmesi ve bağlantısının daha uygun olacağı bir hendek çekmek gereklidir.
2. Gelecek bir kanalizasyon sistemi veya su kaynağı için bir hendek döşenirse, genişliğinde, polietilen borunun dış çapını 40 santimetre aşmalıdır.
3. Bir zincir ekskavatörü kullanılarak bir siper oluşturulduğunda, genişliği biraz azaltılabilir.
Açmanın tabanı ne olmalıdır?
1. Bir kazıklı çukurun dibinde oldukça yoğun bir katı toprak olması durumunda, kum serpilmelidir. Açmanın altındaki kum tabakasının kalınlığı yaklaşık 10 santimetre olmalıdır.
2. Polietilen borular, zemindeki bir hendekte sadece eşit olarak döşenir. En altta düzensizlikler ve toprak kayalar olmamalıdır. Taşların kazılmasından sonra kalan tüm oluklar doldurulmalı ve alt kısım iyice sıkıştırılmalı ve düzleştirilmelidir.
3. Kazıklı bir çukurun tabanı, yumuşaklık ve gevşeklik ile karakterize edilirse, sıkıştırma ve güçlendirme üzerine bir dizi çalışma yapılması gerekir. Hendek tabanı jeotekstil malzeme ile güçlendirilmiştir.
Polietilen boruların altına yastık
Açmanın dibinde bulunan tüm polietilen boruların altında, özel bir yarım kılıf kapatılmalıdır.
1. yastık çakıl (kum) yapılır.
2. Yastığın kalınlığı 10 ila 15 santimetre olmalıdır.
3. Yastığın kapatılmasına gerek yoktur. Mümkün olduğunca yumuşak olmalı.
4. Polietilen boru döşemek için açılan bir kanalın dibi çok pürüzsüz ise, yastık gerekli değildir. Sadece üst katı toprak tabakasını kaldırabilir ve daha yumuşak bir tabaka ile değiştirebilirsiniz.
Bir siperde yatan polietilen borular püskürtme
1. Polietilen boruların ilk serpilmesi için, kazma sırasında kazma işleminden çıkarılan büyük taşlar içermeyen toprağı kullanabilirsiniz.
2. Siperden çıkan toprak boruları tozlamak için uygun değilse, çakıl veya kum ile değiştirilebilir. Bu durumda en büyük çakıl fraksiyonları büyüklüğü 20 milimetredir. Ayrıca bu amaçlar için, kırılan taşı 4 ila 20 milimetre arası fraksiyonlar ile kullanabilirsiniz.
3. Açmanın dibine serilen boruların ilk serpilmesi tüm genişliği boyunca yapılmalıdır. Tozlanma yüksekliği, polietilen borunun yüzeyinden en az 15 santimetre olmalıdır.
4. Püskürtme işlemi sırasında toprak sıkışabilir. Toprak 20 cm'lik katmanlarda sıkıştırılır.
5. İkinci toz tabakası tüm boruları tamamen kapatmalıdır. Bu tabakanın kalınlığı 20 santimetreyi geçmemelidir. Mühür gerekli değildir.
açmada yatan 6. gerçekleştirme toz PE boruları, göz önünde bulundurulması gerekmektedir, içinde meydana gelen boru miktarından az 30 cm toz koruyucu tabakanın kalınlığı taşları 6 cm aşmamalıdır bu.
PND boru döşemek için bir siper kazmak nasıl, nüanslar nelerdir?
Genel olarak, HDPE'nin altında bir çukur kazmak, ya elle ya da ekskavatör ve diğer ekipmanlarla olağan bir yol olabilir. Burada temel gereksinimler yoktur, ancak hendek düzenlemesinde ve HDPE borusunun içine yerleştirilmesinde birkaç önemli nüans vardır. HDPE esas olarak yumuşak bir malzeme olduğundan, plastik, o zaman dikkatle kullanılmalıdır.
SNiP 3.05.04-85'in aşağıdaki değerlerini gözlemlemek önemlidir:
- Bölgeniz için toprak donma seviyesini dikkate alarak siper derinliği yeterli olmalıdır;
- açmanın dibinde kumdan bir yastık dökmek gereklidir;
- Dolgu sırasında borunun üstünde, koruyucu bir kum yastığı da yapılır;
- PND otoyollarının altında, sadece daha büyük çaplı bir çelik boruda uzanır;
- çelik boruda, temasları dışında, HDPE için stand yapılır;
- PND, hatlara uymaz, ancak dalgalarda, büzülme ve genişleme kuvvetlerinden aşırı yükleri ödemek için;
- Anlaşılan bir projeyi hazırlamak için gereken tüm işler için.
Düzgün döşenen boru, kırılgan plastiği hasara karşı koruyacak bazı yastıklama ve hareketliliğe sahip olacaktır.
Soğuk su sistemi: HDPE borularının montajı
İçme suyunu eve sokmak için HDPE boruların (düşük basınçlı polietilen) seçim ve kurulumunun önemli noktaları hakkında konuşalım.
En verimli iş için herhangi bir sistem, yüksek kaliteli bileşenler gerektirir. Özerk bir su kaynağı sistemi olmamak.
İlk olarak, HDPE borunun özelliklerini, yüksek kaliteli bir HDPE borusunun nasıl bulunacağını not ediyoruz. HDPE boru, bir eve (örneğin bir kuyuda) soğuk su girmesi için en popüler boru tiplerinden biridir. Yeni başlayan geliştiriciler, kural olarak, bu tip boruların kullanımıyla ilgili çok fazla soruya sahiptir.
Bu sorular arasında:
- PND borusu nedir?
- Güvenilir bir HDPE boru nasıl seçilir?
- Neyi hesaba katmalı, bir sahtekârın sahibi olmamak?
- HDPE boru dayanıklı mı?
- Ürünü kurarken nelere dikkat edilmelidir?
HDPE borusuyla tanışın!
HDPE boru - genellikle PE boru olarak adlandırılır. Tabii ki, PE boruları söylemek daha doğrudur, yani. Polietilen. Yine, GOST 18599-2001 “Polietilen basınçlı borular” ile uyumlu olarak yapıldıklarını göz önünde bulundurarak. HDPE borusunun hizmet ömrü, besleme stoğunun durumuna bağlı olacaktır. Bazı durumlarda, HDPE borusundan ortaya çıkan boru hattı bir düzineden fazla yıl boyunca çalıştırılacak ve hatta bazen bile 1–1.5 yıl içinde bile yeterli şekilde monte edilmiş bir boru akmaya başlayacaktır.
Böylesine farklı bir ürün yaşamının sebebi nerede?
Çoğu şirket, "ikincil" plastik atık olarak adlandırılan HDPE boruların imalatında kullanılmaktadır. Kullanılıp atılan şırıngalar bile kullanılabilir.
Kendiniz için bu “ürünlerin” kalitesini, dayanıklılığını ve güvenilirliğini değerlendirebilirsiniz. Resmi tamamlamak, bu borulardan akan soğuk suların sert ve hoş olmayan bir kimyasal kokusu. Bu koku zamanla bile erozyona uğramaz.
Uyarı: sadece doğru seçim!
Yüksek kaliteli bir HDPE boru seçmek için yüksek kaliteli ve uzun süreli içme suyu temin etmek için. Bu dikkati ürünün görünümüne ödüyoruz. Düşük kaliteli HDPE boru koyu gri veya siyah renktedir, bir harf veya dijital işarete sahip değildir. Borunun yapıldığı malzemede, şeritler veya yabancı maddeler görülebilir. Böyle bir boru kokusu, hoş olmayan bir kimyasal koku kokusu alacaksınız. Sonundan bakarsanız, boru duvarlarının farklı kalınlıklarda olduğu fark edilecektir.
Bu borular sadece su sağlamak için kullanılabilir.
İçme suyu boruları tamamen mavidir. Ya da siyah mavi çizgili bir PND boru. Böyle bir borunun rengi eşittir, malzeme herhangi bir şerit veya leke içermez. O pürüzsüz. Borunun duvar kalınlığı GOST'ye karşılık gelir.
İşaretlemenin bulunması gerekir: “Damgalama boru GOST 18599-2001”, damgalama ya da boruları işaretlemek için kullanılan bir yazıcı.
Eklediğinizden emin olun:
- HDPE boru üreticisi;
- duvar kalınlığı;
- boru çapı;
- boru malzemesinin mukavemetinin değeri. Bu durumda, bir ön koşul, işaretlemenin varlığıdır;
- kendini işaretleme (PE100 veya PE80).
Polietilen PE100 ve PE80, PE100'ün daha fazla yoğunluğa ve dolayısıyla dayanıklılığa sahip olmasıyla ayırt edilir. Polietilen PE80'den daha yüksek olan yüksek basınca dayanıklıdır.
Tavsiye No. 1
Üreticinin işaretlendiği boruları satın almanız önerilir;
Yani, GOST 18599-2001'e göre, su tedariki için hangi boruların yapıldığına bağlı olarak, bir PND borusunda mavi bantların olmaması veya varlığı, içme suyu için ne kadar amaçlandığını doğru olarak göstermez.
Kararsız üreticiler, teknik amaçlı düşük kaliteli HDPE borularına ve borularına mavi şeritler koyuyorlar. Bu nedenle, borunun kendisinde yazanlara bakmak önemlidir.
GOST 18599-2001'e göre, su borusu düşük basınçlı polietilenden ve ikincil ham madde eklenmeden yapılır.
Tavsiye No. 2
Ürünün maliyetine dikkat etmek önemlidir. Ürünün maliyetini birkaç üreticiden karşılaştırın. Üreticinin bir zarara uğramayacağını unutmayın. Fiyat, piyasa ortalamasından önemli ölçüde düşüktür, ürünün doğru olmadığını size bildirmelidir.
Ardından, HDPE borudan eve su ekliyoruz. Yüksek kaliteli bir PND borusu seçmek, güvenilir bağlantıların yanı sıra doğru şekilde katlamanın ne kadar önemli olduğunu unutmayın. Çoğu zaman boruların PND bağlantıları bir bağlantı parçası üzerine yapılır.
HDPE boruların halka bağlantı parçaları üzerine montajı sırasında bir dizi özelliği hesaba katmak gerekir.
HDPE boru hattı sisteminin korozyon direnci, sıkıştırılan bağlantı parçalarının akış kısmında metal parçaların bulunmamasıyla artmaktadır.
Keten, çekme veya FUM bant (bir bant şeklinde üretilen, floroplastik sızdırmazlık malzemesi, ince ve sentetik dolgu macunu), penset montajının montajı sırasında güvenilirliğin artması umuduyla kullanılmamalıdır.
Bilye bağlantılarını elle sıkmanız yeterlidir. Bağlantı parçasının, orijinal olarak kabul edilen uzunluktan daha uzun olması durumunda, bunu sıkıştırmak için daha fazla dönüş yapmak gerektiğine dikkat edin.
Bağlantı parçasına boruları sızdırmazlık macununa kadar sokmayın - bunlar tam olarak buraya yerleştirilir.
Sahadaki boru PND'sini yerleştirin. Bir PND borusunun zemine serilmesi durumunda boruya hiçbir şey olmayacağı konusunda bir görüş vardır. Bununla birlikte, HDPE borular güneş ışığına dayanıklı değildir. Bunu GOST standartlarına uygun olarak, güneş altında en fazla iki ay depoda saklanmasına izin veriyoruz. İdeal koşulların varlığını göz önünde bulundurarak ve imalatçı işletme teknolojisini tam olarak gözlemlediğinde, boru polietilenini kullanır. HDPE boru zemine gömmek için daha güvenilirdir. Derinlik, toprağın donmasının altında olmalıdır.
Doğru yapılmış bir PND borunun çözülme döngülerine dayanabildiği ve zarar görmeden donabileceği gerçeğini hesaba katarak bile, donma, bağlantı parçaları için oldukça yıkıcıdır.
PND boru döşenmesi teknolojisi
- Önce özel bir siper kazın. Dar olmalı ve 1.5 metre derinliğe kadar yerde durmalıdır.
- Taşların boru duvarlarından geçmesini önlemek için, çukurdan çıkarılmalıdır.
- Ardından boruyu yatırın, ancak uzatmayın. Boruyu kumla serpiştirin.
- Gerekiyorsa boruyu yalıtın.
- Hendek tamamen gömün.
Yerde fitin bileşikleri olmayan katı bir boruyu gömmenizi tavsiye ederiz. Yerle viewingtirme ve görsel inceleme için eri anilebilir bir yere monte edilmek üzere tasarlanmı coll bir dü fme teçhizat kullanılmalıdır. Gerekirse, halka bağlantılarını sıkın. Bunları düzenli olarak incelemek önemlidir.
Armatürleri zemine gömerek, tüm sistemin sürdürülebilirliğinin önemli ölçüde düşme ihtimalini varsayalım.
Boruların bağlantısının gerçekleştirilmesi gerekiyorsa, zeminin altında gerçekleştirilir ve örneğin HDPE borusundan bir dal yapılması gerekirse, “yeraltı” bağlantısı durumunda soket kaynağı için öngörülen HDPE bağlantılarını kullanın.
HDPE boruyu lehimleme polipropilerine benzer şekilde bağlayın. Böylece, bir ipliksiz monolitik lehimsiz bağlantı elde edersiniz.
Uyarı! Sadece aynı tipteki bağlantı parçaları ve borular kaynak yapılabilir. Bu amaçla, PP-RC lehimleme için tasarlanmış özel bir havya kullanın.
Bu kaynak teknolojisinin ana yönleri, bağlantı ve borunun kaynak yapmaya hazır olmasıdır. Yani, borunun uzunlamasına eksene dik kesilmesi gerekir. Daha sonra yağı ve izopropil veya izobütil alkol ile fitilini temizleyin (bu alkol nezamerzayke'de kullanılır).
Makine açıldıktan sonra. Bu durumda, sıcaklık anahtarı hemen 200 ila 260 ° C arasında belirtilen derecelere ayarlanmalıdır. Buradaki en önemli şey, ince duvarlı boruyu aşırı ısınmadan korumaktır. Dikkatinizi HDPE'nin erime sıcaklığının PP'nin değerinden daha düşük olduğu gerçeğine çekiyoruz. Kaynak ağzı üzerindeki buhar nozulunu takın.
Aynı zamanda, armatürü yeterince ısıtılmış ağızlık üzerine kaydırın. Boruyu kendisi kuplaj memesine yerleştirin. Bu lehim demirinin kullanım kılavuzu, farklı çaplardaki borular için yaklaşık ısıtma süresini gösterir.
Daha sonra parçaları ısıtdıktan sonra memeleri çıkarın, bağlayın ve düzeltin. Boruyu armatürde 10–50 saniyeliğine sabitleyin. Bunu yapmak çok önemlidir, çünkü kaynakta artan basıncın ortaya çıkması nedeniyle, termal genleşmenin bir sonucu olarak, boru bağlantı parçasından dışarı itilebilir. Ayrıca, bu prosedür sırasında boruların yanı sıra armatürün yerini değiştirmeyin ve değiştirmeyin.
Serin detaylar sonra. Bağlantı yerine monte edilebilir ve ardından yük tamamen soğutulduktan sonra uygulanır.
Dişli parçaları da takabilirsiniz. Sökülmesi zor bir anaerobik bileşik üzerinde gerçekleştirilir. Bu bağlantıyı ancak yeterli ısıtmadan sonra açmak mümkündür.
Üç halka elemanını bağlarken, lastiği silikon macunla özledim ve sonra hepsini gömdüm. Hiçbir şey akmaz ve yaklaşık 10 yıl geçti.
Aynı hendekteki su ve kanalizasyon borularını dikkatlice gömmeyin!
Tavsiye numarası 3
HDPE borunun girişini, büyük çaplı, manşonlu HDPE borudan geçirmeniz gereken ev veya binaya uygulayın. Çapı, örneğin 50 mm'ye ulaşabilir. Ve sıhhi tesisat için daha fazla boru olmalıdır. Manşonun altında daha ucuz bir HDPE borusu alın. Teknik su temini için tasarlanmalıdır. İçinde içme suyu transferi için gerekli olan özel bir yolu gerebileceksiniz.
Bu durumda, siper kazmadan ana hattı onarmanız gerekirse, PND borusunu soğuk su ile değiştirebilirsiniz.
HDPE borularımızı döşerken mümkün olan minimum bükülme yarıçapını dikkate alın. Borunun dış çapına bağlı olacaktır.
Polietilen boruların zemine döşenmesi
PND kısaltmasının, düşük basınçlı polietilenden yapılmış borulara değindiğini öğrendikten sonra, bunun, düşük basınçlı sıvıların ve gazların taşınabileceği bir malzeme olduğu varsayılmaktadır. Bununla birlikte, bu adı taşıyan polietilen boruların döşenmesi, hem kanalizasyon sistemlerinde hem de sıcak ve soğuk su besleme sistemlerinde boru hatlarında gerçekleştirilmektedir. Yeraltı kablolarını korumak için polietilen borular kullanılabilir.
HDPE borularının döşenmesi, hem kanalizasyon sistemlerinde hem de sıcak ve soğuk su tedarik sistemlerinde boru hatlarında gerçekleştirilmektedir.
HDPE boruların ayırt edici özellikleri
HDPE boruların diğer tiplerden farkı, üretim teknolojisidir ve "düşük basınç" kavramı, etilenin polimerizasyonunun düşük basınç koşulları altında gerçekleştirildiği anlamına gelir.
Bu, HDPE borularının performansını hemen değiştirdi. Ve geleneksel polietilen boruların ana farkı, 20 ° C daha yüksek erimeye başlamasıdır ve bu, bu tipteki uygulama alanını büyük ölçüde genişletmiştir, örneğin, herhangi bir su sıcaklığında sıcak su sistemlerinde kullanılabilirler.
Plastik boru üretimi için ekstrüzyon hattı: 1 - yükleme cihazı; 2 - ekstrüder; 3 - kafa şekillendirme; 4 - kalibrasyon kılıfı; 5 - su vakum banyoları (vakum kalibratörleri); b - kalınlık ölçer; 7 - su soğutma banyoları; 8 - sayma cihazı; 9 - çeken cihaz; 10 - kesme cihazı; 11 - alıcı cihaz; 12 - sargı cihazı.
Bu borular elastiktir ve onlara karmaşık bir şekil vermek kolaydır, yani hem gerginlikte hem de sıkıştırmada “iyi çalışırlar” çünkü bükme sırasında, kenarlarından birinin, çökmeden, gerilme yükü, ancak karşı basınç yükü yaşar. Aynı zamanda iyi bir darbe mukavemetine sahiptirler ve zeminde olmak, ciddi şok yüklerine dayanabilir, bu nedenle yüksek mukavemet olarak adlandırılırlar. Kış koşullarında, kuzey bölgelerinde bile HDPE boruları ile açık havada çalışmak mümkündür.
HDPE boruları, kimyasal reaksiyona girebilecekleri sıvıları ve gazları taşımak için kullanılamaz. Bu şartlar altında, HDPE borularının ömrü, doğal özelliklerini kaybetmeden bile, toprakta 50 yıldır.
Aşağıdaki değerler aralığına sahip olan iç basınç için tasarlanmıştır: 0.5 0.63 0.8 1.0 1.25 ve 1.6 MPa; Neredeyse her çaptaki boruları 16 ila 1,200 mm aralığında ve 5 ila 12 m uzunluğunda ve 0.25 m.
HDPE boruları çelikten ve özellikle bakırdan daha ucuzdur. Makul olarak geleceğin malzemesi olarak kabul edilebilirler.
Kanalizasyon siperi hazırlanması
Kanalizasyon için genellikle yumuşak turuncu polietilen borular kullanılır. Sıcak su, hatta kaynayan su bile kanalizasyon sistemine boşaltılabileceğinden, HDPE borularının kullanılması tavsiye edilir. Çapları en az 110 mm olmalıdır. Özel konut yapımında kanalizasyon imha arazisindeki cihaz zor değildir ve bu çalışma bağımsız olarak yapılabilir. Ancak bu sistemin yapımının tam bir sorumlulukla ele alınması ve yerdeki boruların döşenmesiyle ilgili temel kuralların bilgisi engellenmeyecektir.
Araziye bağlı olarak, zemindeki boru döşeme derinliği farklı olabilir, ancak her durumda 0,5 metreden az olmamalıdır.
- Zemindeki derinlik 3-3.5 m'yi geçmemelidir, bu derinlik, zeminin kayda değer bir derinliğe dontuğu kuzey bölgelerinde gerekli olabilir. Orta şeritte yeterli 2.5-3.0 m, güneyde - 1.25-2 m.Taraja bağlı olarak, zemindeki boru tesisatının derinliği belirtilen değerlerden farklı olabilir, ancak her durumda 0.5'ten az olmamalıdır. m.
- Boru üzerinde dinamik etkinin mümkün olduğu yerlerde (patikalar ve nakil yollarında) oluklu polietilen borulardan kesici uçlar yapmak gerekir.
- Borular arasında bağlantı parçaları bağlayın.
- Açmanın tabanına göre 110 mm çapında borular için, 600 mm genişliğinde 50 mm'lik bir girinti yapılır.
- Her m için yatay kesitte borunun eğimi yaklaşık 1-2 cm olmalıdır, uzunluğuna göre bir siper kazarken onu kontrol etmeniz tavsiye edilir. Bu, örneğin, 5 m uzunluğunda bir borunun eğiminin, başlangıç ve bitiş (soket yüksekliği olmadan) arasındaki farkın, normal bir seviyeyle kontrol edilmesi kolay olan 5-10 cm olacak şekilde olması gerektiği anlamına gelir.
- Çukurluğun tüm uzunluğu boyunca bir çakıl ya da kum yastığının döşenmesi gerekir, böylece sıkıştırmadan sonra 10–15 cm kalınlığındadır, yastık mazgaldan 2 m mesafede ve boru hattının giriş borusu ile kavşağında ram edilmelidir. Soketin bulunduğu yerlerde priyamki.
Kanalizasyon boru döşenmesi teknolojisi
Borular, soket eğim yönünde olacak şekilde döşenir.
- Borular, soket eğim yönünde olacak şekilde döşenir. Daha fazla çalışma, iç yüzeyin saflığını kontrol etmekten oluşur. Takmadan önce, soketin iç kısmı ve bir sonraki borunun dış yüzeyi kirden iyice temizlenmeli ve genellikle borularla birlikte gelen özel bir yağla yağlanmalıdır. Sadece silikon yağa izin verilir. Yağlar kullanılamaz.
- Yağlayıcıyı uygulamadan önce, boru sokete sokete sokulur ve dış yüzeyde bir işaret oluşturulur. Yağlayıcıyı uyguladıktan sonra, sokete işaretin seviyesine kadar girmelidir.
- Cihaz, temeldeki kanalizasyon çıkışından döner, 15, 30 ve 45 derece dönme açılarına sahip virajları kullanır. Boru hattının her 15 m uzunluğunun temizlenmesi durumunda revizyonların yapılması gerekmektedir.
Kanalizasyon borularının ısıtılması ve siper kapanışı
Evin çıkışında kanalizasyon boruları yalıtılmıştır. Toprak üzerinde donma derinliğinin üzerine serildikleri takdirde, yeraltı kısmı için yalıtım üzerinde çalışmak gerekebilir. Energoflex veya stenoflex izolatörler olarak kullanılır. Boru hattı, tüm uzunluk boyunca yalıtım ile sarılır ve yalıtım sağlam bir şekilde sabitlenir.
Dolgu işleminden önce, yalıtım ve boru birleştirme işleminde boru hattının eğiminin değişmediğinden ve tüm uzunluktaki gereksinimleri karşıladığından emin olmanız önerilir. Geri doldurma için, bir çukur kazma üzerinde çalışırken elde edilen toprağın kullanılmasına izin verilir, sadece doldurmadan önce taş kaldırmak ve büyük ve yoğun blokları gevşetmek gerekir. Zemindeki büyük formasyonların büyüklüğü 30 cm'yi geçmemeli, siper 5 cm kalınlığında ve iyi korunmuş tabakalarla kaplıdır. Ramming sadece boru ve siper duvarları arasında yapılır. En iyi, ilk tabakanın 10-15 cm kalınlığında kumdan oluşacağı dolgu malzemesi olacaktır. Açmanın üstünde 0.3 m yüksekliğinde bir tepe tepesi oluşmalıdır.
Sıhhi tesisatınızı kendimiz yapıyoruz
En büyük zorluk, merkezi soğuk su tedarik ağına bağlanmak için ilgili kuruluşlardan izin aldıktan sonra, boru hattının kaldırım veya yolun altına yerleştirilmesi gerektiğinde ortaya çıkabilir. Burada, yatay delme olmadan ve delinmesi gereken ve özel ekipman gerektirmeyen büyük bir mesafeye ihtiyaç vardır. Her durumda, toprağın fiziksel özelliklerini ve su kaynağının döşeneceği şemayı dikkate almak gerekir. Toprağın özelliklerinin bilinmesi gereklidir, çünkü su kaynağı sistemi için malzeme seçimi buna bağlıdır ve girişlerin sayısını (çıkışları) ve dallanmayı bilmek için şema gereklidir.
Bir sondaj makinesi kullanarak HDPE borularının kazısız şekilde döşenmesi şeması
En uygun olanlar PND PN10 markasıdır. Bunlar bir içme suyu tedarik sisteminin döşenmesi için özel borulardır. Doğal olarak, paslanma yapmazlar, 10 atmosfere kadar olan basınçlara, yani yaklaşık 1 MPa'ya kolayca dayanırlar, donma sırasında patlamazlar ve çözüldükten sonra mukavemet kaybetmezler. Satın alırken, ucuz PN6 marka boruların cazibesine kapılmayın, elbette daha ucuzdur, ancak operasyon sırasında bunlarla ilgili problemler ortaya çıkacaktır ve belki de yapılan tüm işler boşuna olacaktır.
Boru hattının döşenmesi için bir çukur, toprak donma derinliğinden daha büyük bir derinliğe kadar, yaklaşık 20 cm kadar kazılmalıdır. Donma derinliği ile ilgili veriler, yıl boyunca iş yapan herhangi bir inşaat organizasyonundan elde edilebilir. Her halükarda, derinlik 1,6 metreden daha az olmamalıdır Eğer toprak, gerekli derinliğe bir siper kazmaya izin vermiyorsa, borular yalıtılmalıdır.
Isı yalıtım malzemeleri
Poliüretan köpük kabuk, monte edildiğinde, 1 m uzunluğunda bir silindiri temsil ettiğinde, hafif bir yalıtım malzemesidir.
Isı yalıtım malzemesinin seçilmesi, montaj kolaylığı ve boru hattının düzenlenmesi gerekmektedir. Tüm ısı yalıtım malzemeleri, malzemenin içindeki havanın ısı yalıtım özelliklerine göre aynı prensibi kullanır. Bazı yalıtım borularının kullanılması için beton tepsi üzerine serilmelidir.
Monte edildiğinde bu hafif yalıtım malzemesi 1 m uzunluğunda bir silindirdir Silindirin duvarları farklı kalınlıklara sahip olabilir. Bu malzeme pratik olarak, kapalı bir hücre ile ince hücresel yapısı ile kolaylaştırılan nemi emmez. Kabuğun nem direncini artırmak için plastik sargı, neme dayanıklı kağıt veya folyo ile kapatılabilir. Boru hattı yalıtım çalışmaları her türlü hava koşulunda yapılabilir. Kabuğun iç çapı, boru borusunun çapına göre seçilir. Kabuğun iki yarısı boru hattının başlangıcına bağlandığında, bunlar yaklaşık 10-20 cm kadar kaydırılırlar Boru hattında, kabuk şaplarla sabitlenir. Kullanabilir ve çevirebilirsiniz. Boru hattına kolay erişim sağlar. Malzeme tekrar tekrar kullanılabilir. Tepsileri kullanmanıza gerek yoktur.
Fiberglas veya cam yünü esas olarak metal-plastik boruları yalıtmak için kullanılır.
Yalıtım, daha çok cam yünü olarak bilinir. Metal boruların yalıtımı için kullanılır. Malzemenin düşük bir yoğunluğuna sahiptir, bu da diğer ısıtıcılara göre avantajlıdır, ancak mutlaka çatı malzemesi veya cam bezi ile yalıtım gerektirir.
Strafor (aka köpük)
Çoğu zaman izolasyon için bağımsız olarak üretilmiş sıhhi tesisat kullanılır. Bu yalıtımın tasarımı ve kurulumu, köpük kabuğuna benzer.
PPU ile aynı şekilde yapılmıştır. Ek tepsilerin kurulumu gerekli değildir. Çatı kâğıdı, parşömen veya folyo ile ek koruma gerektirir. Maliyetle en pahalı malzeme.
Bağlı bir kablo için HDPE boru döşenmesi
Yeraltı iletişim hatlarının döşenmesi ile ilgili düzenleyici belgelerin gereklerinden biri de PND 32T polietilen borularda bir haberleşme kablosu döşenmesi gerekliliğidir. Bu markanın polietilen boru dış çapı 32 mm, iç çapı 25 mm'dir. Önceden siperlere serilmeli. Polietilen boru, önemli bir kablo uzunluğunu germenize ve kablo eklemlerinin sayısını azaltmanıza olanak tanır. Çalışma sırasında, kabloların yeni bir iletişim hattına döşenmesi, borularda olmayan büyük bir kablo döşenirken, onarım çalışmaları sırasında ve önceden döşenen kabloların çıkarılması sırasında hazırlık çalışmaları yapıldığında iletişim kablosunu hasara karşı koruyacaktır.
Yeraltı haberleşme hatları için polietilen borunun dış çapı 32 mm'dir, iç çap 25 mm'dir.
Bir bobin içine sarılmış olan polietilen boru, hareketli bir tambur üzerine monte edilir ve mümkün olan maksimum açıklık uzunluğuna derhal çözülür. Bu, bu geçişte mevcut olan her geçiş kuyusunda yapılacak olan trim borusu dikkate alınmalıdır. Notların uzunluğu, kanallar artı 400-450 mm arasındaki mesafenin toplamı olarak kabul edilir. Sonuç olarak, uzunluğu, son kuyucuk kesme işleminde minimum düzeyde olacak şekilde olmalıdır. Açıklığın tüm uzunluğunu germek mümkün değilse, bir şerit ölçüsü ile ölçülür ve daha sonra erişilebilir yerlerde polietilen boru kesilir. Güzergâh yönünün değiştiği kuyularda (köşe kuyuları) her birinde bitmelidir.
Boru bir uç ile donatılmıştır ve açıklığın tüm uzunluğunu itmiştir. Açıklık içinde geçiş kuyular varsa, kabinler bir sonraki kuyuya itmeye yardımcı olur. Eğer bir yer bir engelin ucunu çarptıysa ve ilerlemesi imkânsızsa, kabileler birlikte çalışmalı ve yayılma boyunca hareketini sürdürmeye çalışmak için boruyu saat yönünde çevirmelidir.
Boru, aralığın üzerinden gerildikten sonra, kanallardan 200-250 mm mesafede kesilir ve dış yarıçapına eşit olan girintilerle metal plakalar (anti-kaçırmalar), çıkıntı yapan parçalara monte edilir. Levhalar, boru boyunca hareket etmeyecek şekilde birbirine vidalanır. Bu duraklar, kabloyu içinden çekerken hareketlerini ortadan kaldırmalıdır.
PND borulardan tasarruf etmek için, uzunluğu 70-80 m'yi geçmeyen genişliklerde kullanmak için düşük boyutlu kalıntıların yerleştirilmesine izin verilir, derzleri 150 mm uzunluğunda ve 1.5-2.0 mm kalınlığında metal bir manşon kullanılarak birleştirilir. Boruların içinden pah kırmadan önce, 30 ° 'lik bir açıyla chamfeler çıkarılır. Manşetin her iki yanında, borulara bir sevilen kuşak (iki kat halinde) uygulanır veya bir GIPK-14-13 yapıştırıcısı tabakası uygulanır. Kemerlerin üstüne 250 mm uzunluğunda ısıyla daralan bir boru yerleştirilmiştir. Kuyularda, enkazlardan plastik yapıştırıcı bant katmanları ile sarım bağlantıları ile girmelerine karşı korunurlar.
Boru hattı bir hendekte nasıl döşenir ve hangi borular buna uygundur?
Boru hattını bir açmada döşemek, boru hattının döşenmesi karmaşık sürecinin aşamalarından biridir. Bu aşamanın başarısı, önceki operasyonlar sırasında teknolojiye bağlı kalmaya ve boru seçiminin doğruluğuna ve montaj ve kurulum sırasında özelliklerinin dikkate alınmasına bağlıdır. Bir açmada boruların uygun şekilde yerleştirilmesi, sistemin daha da başarılı çalışmasının anahtarıdır.
Tren yolu döşeme yöntemi çeşitli amaçlarla otoyol yapımında kullanılmaktadır.
Boru hattı döşeme yöntemlerinin sınıflandırılması
Döşeme, boru hattı sisteminin nasıl döşendiğine bağlıdır. Boru hattının konumuna bağlı olarak üç ana kurulum yöntemi vardır:
Döşeme yöntemleri de şu faktörlerin etkisine bağlı olarak seçilir:
- toprak yapısı;
- boru hattının çapı;
- iş yöntemleri;
- trafik yoğunluğu.
Bu faktörlerin etkisinin kombinasyonu, boru hattının döşenmesi yöntemini belirler:
Boru döşeme yönteminin seçiminde birçok faktör etkilidir, toprağın yapısı çok önemlidir.
Bir siperde geniş çaplı borular döşerken operasyon sırası
Boru hatları için tasarlanan ürünler iki kez kontrol edilir:
- Üretim tesisi.
- Bir siper döşemeden önce.
Bu önemli! İnceleme sırasında, çatlaklar, kabarcıklar, lekeler, yabancı maddeler ve sistemin sorunsuz çalışmasını tehdit eden tüm kusurları olan tüm borular reddedilir.
El ile, basit cihazların yardımıyla veya küçük ölçekli mekanizasyonun kullanımıyla, sadece küçük çaplı borular döşenir, diğer durumlarda ise vinç kullanımı gereklidir. Boru ya da kesiti kazıya indirmek için, yapılan işin zamanlamasını ve maliyetini etkileyen zahmetli ve yavaş bir işlem söz konusudur. Aşağıdakileri içeren büyük boyutlu bağlantı elemanlarının kullanımı:
- dikey kalkanlar;
- yatay çalışma;
- aralama çerçeveleri, birbirinden 3-3,5 m aralıklı.
Büyük boyutlu montajları kullanırken, iki düzenden biri kullanılır:
- İki akışta. İlk olarak, boru dibine vinç kullanan montajcılar tarafından döşenir, pozisyonu kontrol edilir ve geçici sabitleme yapılır. Daha sonra başka bir montajcı grubu, bir kompresör ve pnömatik çekiç kullanarak eklemleri bıçakladı.
- Üç derede. İki borunun aynı anda döşenmesi, kaynaklanması, hizalanması ve geçici olarak sabitlenmesi, iki musluk kullanılarak gerçekleştirilir. Üçüncü iplik, eklemlerin bir sabitlenmesini gerçekleştirir.
Bir daldan oluşan gövdeyi döşemek, iki derede üretilir.
Sabitleme tozu topraklayarak veya takozlar kullanarak yapılır. Serbest akış borularının derzleri, katranlı kum veya asbestli çimento karışımları, basınç boruları - kauçuk halkalar veya manşonlar yardımıyla kapatılır. Çelik ürünlerin bileşikleri kaynaklı, polimerik yapıştırılmış ve kaynaklıdır.
Bir hendekte beton, betonarme ve seramik boru döşeme
Çapı 250 mm'den fazla olan beton ve betonarme boru döşenmesi için, kendinden tahrikli vinçler ve boru tabakaları kullanılmaktadır. Süreci hızlandırmak için ürünler 2-5 parçalı bölümlere (linkler) önceden bağlanır. Bir travers kullanılarak indirme yapılırken bölümlerin yatay pozisyonunun sabitlenmesi.
Öngörülen bağlantıda, ilk bağlantının düştüğü sokete önceden bir beton durdurucu takılır. Borular, yükleme hareket ederken ve çalışma ortamının akışına karşı, vinç tarafından ileri yönde bir soket ile beslenir.
Dikkat edin! Yerleştirme, sızdırmazlık kauçuk halkalar, katranlı kenevir ve asbest-çimento karışımı kullanılarak kuplaj ve soket bağlantıları kullanılarak gerçekleştirilir.
400-800 mm çapındaki ürünlerin dikiş bağlantıları için, dikişlere uygulanan çimento çözeltisi kullanılır. 1000 mm'yi aşan çaplarda, kavşağın tüm çevresi kenevir tellerle kapatılır ve çimento harcı ile ovulur. Kalıbın dış tarafına kalıp monte edilir, takviye kafes serilir ve çimento harcı uygulanır.
Beton ve asbestli çimento borularının döşenmesi, soket ön tarafından yapılır.
Seramik boruların derzlerinin doldurulması, bazen soketin iç yüzeyinde ve düz ucun dış yüzeyinde önceden takılan bitüm macun halkalarına başvururlar. Konik halkaların yüzeyi, çözücü veya erimiş sıcak bitüm uygulayarak yumuşatılır. Böylece, soğuk bir şekilde güçlü ve sıkı bir bağlantı yapılır.
Ev boruları için polimer boruların seçimi
Boru hattının işlevsel amacı, imalatta kullanılan boru tipi, çap ve malzeme tipini seçerken koşulları belirler. Boru hatlarının döşenmesi için geleneksel olarak kullanılan malzemeler, mukavemet ve sıkılıktan daha düşük olmayan fakat nispeten düşük bir maliyete sahip olan daha hafif olan polimerlere yol açar. Polimer yapıların boru hattı daha yüksek bir verime sahip olacak ve bileşenlerin ve bağlantı parçalarının seçimi zor değil ve önemli maliyetler gerektirmiyor.
Kaynak materyal sıcaklık farklarına ve zemin basıncına dayanıklı olduğundan, yeraltı boru hattının döşenmesi için polietilen borular tavsiye edilir. Ev sıhhi tesisatında, on basınca kadar sabit basınca dayanıklı bir şekilde dayanabilen bir düşük basınçlı polietilen boru PN10 modelinin satın alınması arzu edilir. Düşük yoğunluklu yeraltı boru hatları PN6 için önerilmez. Polietilen boru hattının montajı özel aletler olmaksızın gerçekleştirilebilir.
Polietilenin nispeten yüksek termal genleşmesini hesaba katarak, boru hattı tasarımı bir L veya U şeklinin bükülmelerini sağlar.
Ev tesisat ve kanalizasyon boruları için farklı polimerler kullanılabilir
Polipropilen borular polietilenden daha sağlam ve daha güçlüdür. Montajı da kolaydır, esnekliğin olmaması adaptörlerin ve köşelerin montajı ile telafi edilir. Ek olarak. Diğer malzemelerden yapılmış malzemelerle birleştirmek kolaydır.
15 metre uzunluğa kadar ev sıhhi tesisat için, 20 mm çapında borular 30 mm - 25 mm uzunluğunda, daha uzun bir uzunlukta - 32 mm. (Hesaplama, sistemdeki su hızının ortalama değeri dikkate alınarak 2 m / s'yi geçmeyecek şekilde verilmiştir). Sıcak su temini için, takviye edici bir alüminyum folyo veya fiberglas (PN20 veya PN25) tabakalı polipropilen borular gereklidir. Boru hattının polimerik malzemelerden döşenmesi, tüm elemanlarının bir imalat şirketinden seçilmesi tercih edilir. Düzensizlik ve pürüzlülük olmamalıdır.
Polietilen boruların avantajları
Polietilen boru hattı, bir evde kurulum için en ekonomik ve pratiktir. Düşük basınçlı polietilen vaatler sistemi döşenmesi:
- korozyon problemi yok;
- bireysel bağlantıları kesme ve istifleme kolaylığı;
- artan iş hacmi;
- elastik iç duvarlara yapışmayacak şekilde çalışma sıvısında bulunan skala ve tıkanma süspansiyonlarının yokluğu;
- kimyasal olarak inert malzemenin korozif ortamlara ve başıboş elektrik akımlarına maruz kalmadan ek korunmasına gerek yoktur;
- Malzemenin inanılmaz esnekliğinden dolayı, 25 boru çapındaki minimum bükülme yarıçapını elde etmeyi sağlayan bağlantı parçaları, tasarım ve döşeme üzerinde tasarruf;
- ulaşım, kurulum ve döşemenin basitleştirilmesi;
- aşırı sıcaklıklara karşı direnç;
- hijyenik ve hijyenik güvenlik.
Polietilen boruların kullanımının avantajlarından biri, yüksek kurulum hızıdır.
Dikkat edin! Polietilen boru hattının donma toprağında serilmesi, azalan sıcaklıkla bükme yarıçapının özel hesaplanmasını gerektirir. Bu, polietilen yapının, toprak donarak, deformasyona neden olduğu düşey bir düzlemde düzensiz hareketinden kaynaklanır.
HDPE boruları ile mühendislik ağlarının kurulumu
HDPE kullanan kamu hizmetlerinin açılması, aşağıdaki durumları göz önünde bulundurmayı gerektirir:
- Çalışmanın gerçekleştirileceği bölge alanı;
- toprak özellikleri, sert kaya varlığı. Gevşek toprak güçlendirmek. Yoğun ve sert toprakta serilirken, siperlerin temizlenmiş tabanına en az 10 cm kalınlığında paketlenmiş bir kumpas yerleştirmek gelenekseldir.Küçük fraksiyonların çakısı buna eklenebilir;
- nesnenin hedefi;
- toprak donma derinliği. Bu, HDPE boru hattının, sisteme zarar vermemek için maksimum toprak donma seviyesinin en az 20 cm altına düşürülmesi gerektiği için çok önemli bir durumdur. Gerekli penetrasyon mümkün değilse, boru izolasyonu yapmak gerekir. PND kanalizasyon sisteminin 2.5-3 m işaretinin altında gömülmesi tavsiye edilmez.
- alın kaynağı Büyük çaplı boruları bağlamak için kullanılır;
- elektrofüzyon kaynağı. Sıkışık koşullarda döşendiğinde, vazgeçilmez olarak kabul edilir;
- çan şeklindeki yöntem. Sızdırmaz kauçuk halkaların kullanımı ve sızdırmazlık malzemesi kullanımı ile güçlendirilen, harici serbest akışlı kanalizasyonun döşenmesi;
- sıkıştırma parçaları kullanıyor. Genellikle iç iletişimleri kaldırıyordu. Sökülebilir bağlantılar olan borunun çapı kurallara göre 63 mm'yi geçmez.
63 mm'den büyük çaplı PE borular sadece kaynak ile birleştirilir
HDPE kullanarak boru hattının döşenmesi, işletme maliyetlerini azaltır ve sistemin uzun süreli verimli çalışmasını sağlar.
Polipropilen boruları monte ederken kaynak kullanımı
Kaynak, boru hattının döşenmesi sırasında elemanların bağlanması için birincil araç görevi görür. Tasarımda meydana gelen değişiklikler hariç kalıcı bağlantılar almak, kanal açma için son derece uygundur. Polipropilen boru hattı, bölümlerin ön kaynaklarının nakledilebilen bir boyuta dahil edilmesini içeren rota yöntemi kullanılarak döşenebilir. Son bağlantı sitede yapılır.
Çapı 25 mm olan borular dokuz ila on saniye, 32 mm - iki ila üç saniye daha uzun kaynak yapılır. Havya 260-270 ° C'ye kadar ısınır. Isıtma sıcaklığını ve zamanını yakından izlemek gerekir. Yetersiz ısıtma ile bağlantının istenen gücünü elde edemeyecektir. Aşırı ısınma, plastiğin plastikleşmesiyle kendini gösterir; bu da alanın hasarlı olduğu ve çıkarılması gerektiği anlamına gelir.
Polipropilen elemanları kaynak ile bağlarken, bunlar önceden temizlenir. Kavşaktaki boşlukları önlemek için, borunun ucunda fitingin derinliği önceden işaretlenmiştir. Kaynak işleminin tamamlanması sırasında, sonuçtaki taşmaların soğumasına izin verilir, çünkü havanın çıkarılması boruyu deforme eder.
Polimer boru döşerken olası problemler
Polimer boruların hendek yöntemiyle döşenmesi boru hattı için en uygun seçenek olarak görünmektedir. Toprağın çok sert olduğu ve çukurlaşmanın zor olduğu bir sahada çalışmak gerekiyorsa, hava koşullarının yüksek nemle beklenmesi önemlidir. Benzer bir etki, contanın yerinde toprağın nemlendirilmesiyle sağlanabilir.
Yeraltı borusu için gevşek toprakta ponksiyon yöntemi kullanılır.
Boru hattının gevşek toprakta serilmesi, toprağın sürekli olarak dökülmesine eşlik eder. Bu, sistemdeki deformasyonlara ve kullanım dışı bırakılmasına neden olabilir. Bu nedenle, gevşek topraklar genellikle diğer jeotekstiller kullanılarak güçlendirilir. Bu durumun başka bir yolu da delme yöntemini kullanmaktır. Daha sonra, polimerik malzemelerden gelen boru, daha önce koruyucu bir kılıf olarak yerleştirilmiş olan çelik borunun içine yerleştirilecektir.
Bilmek güzel! Boru hattında büyük bir nesne olduğu zaman, hendeksiz döşeme yöntemine başvurmak gerekir. Bu durumda, polimer yapılar ek olarak bir çelik mahfaza ile izole edilebilir.
Boru hattı yalıtımının iletimi
Çoğu dış boru hatları, düşük sıcaklıklardan ek koruma gerektirir. Hendekleme yaparken, sistemin buzunun çözülmesinin sonuçlarından kaçınmak için, önceden bilinen yöntemlerle ısınma yapılır:
- bir durumda, yani daha büyük çapta bir boru döşenmesi;
- monolitik bir köpük beton tabakası ile doldurma;
- nem ve küçük kemirgenler tarafından zarar görmeyecek olan köpük veya poliüretan köpük gibi sargı yalıtımı;
- borunun dışında veya içinde spiral şeklinde sarılmış bir ısıtma kablosunun bir veya iki paralel hatta sarılması;
- Fiziksel izolasyon yapılması mümkün olmadığında sistemdeki basıncın arttırılması.
Sulama için ısınma sistemleri kabul edilmez, çünkü sadece sıcak mevsimde kullanılırlar. Ancak, kurulum sırasında sistemin donmaya karşı dayanıklılığı dikkate alınmalıdır, çünkü inşaat malzemelerinin yapısı zarar görebilir.
Boru hattının bir hendekte döşenmesinde teknolojik standartların gözetilmesi, özellikle modern polimerik malzemeler kullanılıyorsa, onlarca yıl boyunca bakım ve işletimiyle ilgili sorunların önüne geçilmesini sağlayacaktır.