Güç faktörü, kısaca iş gücünün görünür güce ya da talep gücüne oranıdır. Güç faktörü, enerji verimliliğinin bir ifadesidir. Daha yüksek yüzde daha verimli güç kullanımını, daha düşük yüzde ise daha az verimli güç kullanımını gösterir. Güç faktörünü hesaplamak için iş gücünü (kW) görünür güce (kVA) bölün. %100 verimlilik pek gerçekçi olmasa da güç faktörünün iyileştirilme sürecini etkileyen birkaç unsur bulunur.
Güç faktörü düzeltme kapasitörleri, belirli durumlarda güç faktörünü iyileştirmenize yardımcı olabilir.
İdeal güç faktörü nedir?
Düşük güç faktörü, para ödediğiniz gücü verimli bir şekilde kullanmadığınız anlamına gelir. Daha düşük güç faktörlerinde iş gücü (kW) üretmek için daha çok görünür güç (kVA) gerekir. Daha yüksek güç faktörü daha düşük güç faktöründen daha idealdir, çünkü gücü daha verimli bir şekilde kullandığınız anlamına gelir. Güç faktörü için sık görülen bir hedef sayı %95 olarak belirtilebilir. Kullanılan kesme noktasını tesisinizle teyit edin. Birçok tesis, düşük güç faktörüne sahip olmaları nedeniyle müşterilerinden ücret alır.
Enerji kullanımını ölçme ve yönetme
Enerjiyi ve güç kalitesini ölçerek tesisinizin ritmini anlayabilir, tesisinizin sorunsuz ve verimli çalışmayı sürdürmesi için gereken bilgileri edinebilirsiniz. Stratejik enerji yönetimi, enerji kullanımını ve enerji maliyetlerinizi azaltmak için önemli bir yoldur. Güç faktörünüzü iyileştirmenin bir nedeni de tesisinizden ceza ve ek ücretleri azaltmak, hatta ortadan kaldırmaktır.
Bunu yapmak için enerjinizin her ay nereye gittiğini bilmeniz gerekir. Öncelikle ekipmanınızda ve sistemlerinizde enerji verilerini ölçmeniz ve kaydetmeniz gerekir. Bu işlemi yapmak için ihtiyacınız olacak araç türü, tesisinize ve ihtiyaçlarınıza bağlıdır. Çok amaçlı bir araç enerji kaybını hesaplayabilir, ayrıca üç fazlı yüksek çözünürlüklü gerilim ve akım dalga formlarını yakalayabilir. Bu sırada başka bir araç anlık güç kalitesi sağlık verilerini sağlayabilir. Akımınızdaki harmonik seviyelerini bilmek önemlidir. Toplam harmonik bozulma (THD) ölçümü, filtrelemenin gerekli olup olmadığını anlamanıza yardımcı olabilir. Ayrıca unutmayın, bir tesis yalnızca gerilim kalitesini etkileyebilir. Yalnızca onaylanan yüklerin bağlı olmasını talep edebilirler ve müşterilerin kurulumları nedeniyle akışta olan akımdan sorumlu değildir.
Daha iyi güç faktörü için adımlar
Motor endüktansı ve harmonik akımlar, zayıf güç faktörüne neden olan iki sık görülen etkendir. Güç faktörünü iyileştirmek için kötü güç faktörünün ana nedenini tespit etmeniz gerekir.
Endüktif akımla çalışırken tesisinizin güç dağıtım sistemine güç faktörü düzeltme kapasitörleri (enerji depolama cihazları) eklemek, sık kullanılan bir çözümdür. Güç faktörü düzeltme kapasitörleri düzenli denetim gerektirir ve önleyici bakım önerilmektedir, bununla birlikte normal şartlar altında yıllar boyunca sorunsuz bir şekilde çalışırlar.
Harmonikler düşük güç faktörüne neden oluyorsa uygun maliyetli bir pasif LC (endüktör-kapasitör) filtreleme ideal çözüm olabilir.
Daha karmaşık durumlar için aktif filtreleme gereklidir. Bu filtreleme türü; reaktif akımları, harmonik akımları ve dengesiz akımları dengeler.
Sık yapılan bir hata, harmonik akımları gidermek için kapasitörler kullanmaktır. Kapasitör, daha yüksek harmonikler için kısa devre gibi davranır. Dahili direnç nedeniyle kapasitör ısınır ve dahili elektrolitin buharlaşması nedeniyle kullanım ömründe hatırı sayılır bir azalma meydana gelir.