YAKACIK PN 16 Yerüstü Yangın Hidrantı
Bu sistemin diğer sistemlere göre getirdiği avantajlar şunlardır:.Diğer hidrantlarda subap site yukarıdan aşağıya doğru bastırarak kapatır. Yakacık hidrantlarında ise kapatma tersine olarak, aşağıdan yukarı doğrudur. Yani akış yönündedir. Subap, şebekeden gelen suyun basıncı altında kaldığından mükemmel sızdırmazlık sağlanır.
Diğer hidrantlarda, yukarı doğru olan açılmalarda hareket borusu boşta kaldığı için titreşim yapmakta ve mille bağlandığı yerde oynama, aşınma, kopma gibi arızalar meydana getirmekte, böylece hidrantın ömrü kısalmaktadır. Yakacık Yangın Hidrantlarında ise subap, aşağı hareketle açıldığından kanatçıklar vasıtasıyla alt gövdeye oturmakta ve böylece hareket borusu alttan ve üstten yataklandığı için titreşim önlenmektedir.
Subapın alt kanatçıkları suyun türbülansını da önlemekte, üst kanatçıkları ise lineer bir akış temin etmektedir. Türbülanssız ve lineer bir akış hidrantın ömrünü uzatttığı gibi basınç kayıplarını da azaltarak daha uzak mesafelere su püskürtülmesini sağlar.
Hidrantlarda su kullanma işi bittikten sonra, yani hidrant kapanınca, hidrant içinde kalan su, çek valf sistemiyle otomatik olarak boşalmakta ve hidrant dona karış korunmaktadır.
Bilgi: 0216. 309 72 50