Örnek Olay İncelemesi: Güney Afrika Su Arıtma George Belediye su işleri Belediye Su Arıtma
Aşağıdaki George Belediye su işleri de DMI 65 vs geleneksel silika kum kullanarak deneme hakkında kısa bir rapor. DMI 65 filtresinin daha ince kuma izin verecek yeni memeleri olduğunu lütfen unutmayın. Tüm filtreler Degremont tasarımvardır. George suyu humik ve Fulvik asitler içeren yüksek renklidir – ham su rengi yaklaşık olarak. 800 PtCo renk ünitesi. Bu su türünün filtre edilmesi en zor sulardan biri olduğuna inanılmaktadır. Fabrika 07 Ocak başından beri çalışıyor ve biz mükemmel sonuçlar almaya devam ediyor.
George Belediyesi’nde DMI 65 denemeler raporu:
Demir Kaldırma
Bu demir kaldırma ne olursa olsun pH çok etkili olduğu görülmektedir. Bulunan en yüksek kalıntı demir 0.01 mg/l idi. (SANS 241 0,20’den az gerektirir)
Manganez Kaldırma
Manganez kaldırma da çok etkilidir. Bulunan en yüksek kalan manganez 0.06 mg/l (SANS 241 0.10’dan az gerektirir)
flocculation süreci ve yüksek pH. Manganez giderme için optimum pH belirlemek için daha fazla araştırma gereklidir.
Alüminyum Kaldırma
Alüminyum testleri 13 Aralık’ta sadece bir kez yapıldı ve 0.03 mg/l bulundu. (SANS 241 0,30’dan az gerektirir). Biz yüksek pH bile alüminyum kaldırma ek bir fayda elde gibi görünüyor.
Bulanıklık
Operasyonun ilk 48 saatinden sonra kaydedilen en yüksek bulanıklık 0.06 NTU oldu. (SANS 241 1,0’dan az gerektirir) Bu flokülasyon sorunları sırasında,
Normal kumlu filtreler tekrar tekrar yıkanırken DMI 65 ile filtrasyon sonrası suyun kalitesi çok iyi kaldı.