Temel göstergeler üreticiler tarafından sağlanır ve iç ünite ile dış klima ünitesi arasındaki mesafe ve yükseklik farkını tanımlar.
Endikasyonları temel, klima makinelerinin montajı için, üreticiler tarafından tedarik edilir ve öncelikle mesafe İç ünite ile dış ünite arasında ve fark; Bir klima cihazının, yoğunlaştırma ünitesinin harici makinesinin montajı, genellikle dış çevreyi ifade eder.
Yoğuşma ünitesi, cihaza mümkün olduğunca yakın monte edilmelidir. iç, ayrıkBüyük olasılıkla, iç arabanın kullandığı ortama yakın bir teras veya balkonda uzay operasyonlar için zorlukları azaltır taşıma ve montaj.
Motokondenser bir üzerinde desteklenebilir plan veya çoğu durumda olduğu gibi, bazı parantez ve ilgili titreşim önleyici cihazlar; Titreşim önleyici cihazların bulunmaması, makinenin monte edildiği ortamda da rahatsızlıklara neden olabilir, titreşim uzun vadede aynı makineye zarar verebilecek baskıları da azaltırlar.
yelpaze
motor yoğunlaştırma makinesinin akünün ısı değişimlerini hava ile sınırlayan engeller olmadan serbestçe çalışabilmesi gerekir;
eğer daha fazla yoğuşma ünitesi mevcutsa, bunların her biri onları engellemeyecek şekilde düzenlenmelidir. termal değişimler bazıları hava ile.
Motor yoğunlaşma etrafında olmalı gerekli alan bakım için; yönlendirme makinenin komşuları tarafından rahatsız etmeyecek şekilde olması gerekir gürültü ürün;
üretilen gürültüyü sınırlamak için ve amplifiye Yoğuşma ünitesinin kurulu olduğu duvardan aynı duvarın ortasına monte etmeyin.
Motocondensante kurulum alanı çok ise enayiSonuncusu, fan tarafından üretilen hava akışının rüzgara dik olacağı şekilde kurulmalıdır.
Deşarjı kondensat, hem iç hem de dış makinalar boru ile yapılmalıdır, genellikle yağmur;
Yoğuşma suyunun demineralize edileceği ve dolayısıyla su gibi başka kullanımlar bulabildiği vurgulanmaktadır. buharlı ütüler.
Gerçekten gerekliyse, motor yoğunlaştırma da bir kapalı ortamBununla birlikte, içinde termal olarak enerji birikmesi makineyi engelleyebilir.
Örneğin, bölmeli bir odanın ısıtılması ve kondansatörün bir odada olması ile kapalıikincisinin sıcaklığı, artık izin verilmemesi nedeniyle özellikle soğuk olur ısı değişimi Aynı motor yoğunlaşan akünün havası var ve bloke olmasına neden oluyor.
Bu soruna bir çözüm, dışa açılan ve buna izin veren iki delik açmak olabilir. hava sirkülasyonu yoğunlaşma hareketinin termal olarak değiştiği, iki delik atılacak olan termal güç ile orantılı olarak boyutlandırılmalıdır.