Güç Kablolarını Bağlama
|TEHLİKE|


ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Kablo boyut sınırlaması nedeniyle güç kablolarının ayrıldığı single besleme sistemlerde, ikinci giriş kablosu seti için bypass baralarını kullanın. Single besleme atlatma baraları nedeniyle giriş baralarına iki giriş kablosu seti yerleştirmek için yeterli alan yoktur.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
|DUYURU|


EKİPMAN HASARI TEHLİKESİ
Paralel sistemde bypass işleminde doğru yük paylaşımını sağlamak için:
Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.
- Sadece 480 V katı topraklamalı sistemler için (nötr kablo bağlantısız):
- RFI braketini çıkarın. İki vidayı saklayın.
- Sol taraftaki vidayı sökün ve saklayın.
- Sol taraftaki RFI braketini üç vidayla takın.
- Sadece giriş ve bypass ortak olmayan şebeke sistemi için : Üç adet single besleme atlatma barasını çıkartın.
- Güç kablolarını açıklanan sırada gösterildiği gibi bağlayın:
- Ekipman topraklama çubuğunu/PE kablosuna bağlayın.
- N kablolarını bağlayın. Akü orta noktasını bağlayın (Akü tipinde varsa).
- DC+ kablolarını bağlayın.
- Çıkış kablolarını bağlayın.
- DC- kablolarını bağlayın.
- Sadece giriş ve bypass ortak olmayan şebeke sistemi için : Bypass kablolarını bağlayın.
- Giriş kablolarını bağlayın.NOT: Giriş kablolarını, UPS'in sol üst tarafındaki doğru giriş baralarına bağladığınızdan emin olun.
DİKKATEKİPMAN HASARI TEHLİKESİKablo pabuçlarının sabitlenmesini kontrol edin. Kablo pabuçları kabloları çekmeye bağlı olarak hareket ederse, cıvata gevşeyebilir.Bu talimatlara uyulmaması yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.