Isıtma için bir pompanın montajı: pompa ekipmanının nasıl kurulacağı
Sirkülasyon pompası, otonom ısıtma sisteminin verimliliğini artırır, tüm ısıtma devrelerinin% 100 kullanılmasına izin verir.
Pompanın ısıtma için profesyonel kurulumu, yüksek performans sağlar, çalışma gürültüsünü azaltır ve bakım ve onarım maliyetini azaltır.
Isıtma pompasının randevusu
Daha önce, dolaşım tipi pompalar sadece merkezi ısıtma sistemlerinde ve özel konut yapımı için kullanıldığında, soğutma sıvısının sıcaklık farklılıklarından kaynaklanan doğal hareketi normdu.
Artık küçük evlerin ve evlerin ısıtma ağlarına hizmet vermek için tasarlanan kompakt ve ucuz modellerin görünümü sayesinde her yerde zorunlu sirkülasyon uygulanmaktadır.
Boru hattındaki soğutucu akışkanın hareket hızındaki artışa bağlı olarak, termik enerji sırasıyla radyatörlere daha hızlı teslim edilmekte ve odalar daha hızlı ısınmaktadır. Su da daha hızlı ısındığı için kazan üzerindeki yük azaldı.
Hacimli ve elverişsiz büyük çaplı boru hatlarının kurulması ihtiyacı ortadan kalktı, zemin kaplamasının altındaki kontürleri maskelemek veya duvarlara gömülmek daha kolay hale geldi.
Isıtma sistemleri için pompaların ana dezavantajı elektrik bağımlılığıdır. Güç kaynağı aralıklıysa veya belirli bir süre boyunca tam bir elektrik kesintisi riski varsa, yedek bir elektrik jeneratörü veya en azından bir yedekleme sistemi kurmak gerekir.
Kalan dezavantajlar, farklı tipteki cihazların tasarımı ve işlevselliği ile ilgilidir. Örneğin, monoblok üniteleri ve kuru rotorlu cihazlar daha gürültülüdür ve sürekli bakım gerektirir ve ıslak rotorlu bir pompa soğutma sıvısının kalitesi üzerinde talep gerektirir ve basınç sınırlaması vardır.
Doğru ekipman seçimi için kriterler
Yanlış ekipmanı seçerseniz tüm kurulum çabaları sıfıra indirilecektir. Yanlış olmamak için, önce belirli bir ısıtma sisteminin tüm taraflarını analiz etmek ve gerekli hesaplamaları yapmak gerekir.
Ana pompa türleri
Tasarım özelliklerine göre, tüm cihazlar 2 kategoriye ayrılır: ıslak ve kuru rotorlu. Özel evler için uygun seçenek "ıslak" tip. Kompakt, neredeyse sessiz ve bakım ve onarım için uygun modüler bir yapıya sahiptir.
Ancak maalesef, yüksek performansta farklılık göstermiyor: modern modellerin maksimum verimliliği% 52-54'e ulaşıyor.
Kuru rotorlu üniteler, yüksek basınç altında çalışabilen ve boru üzerinde kesinlikle yatay bir konum gerektirmeyen soğutma sıvısının kalitesine göre üretken, üretken. Ancak daha gürültülüdürler ve çalışmalarına titreşim eşlik eder. Birçok model bir temel veya metal destek çerçevesi üzerine monte edilir.
Konsol, monoblok veya “In-line” modellerin montajı için ayrı bir odaya ihtiyaç vardır - kazan dairesi. Tüketim 100 m³ / s'den fazla olduğunda, yani evler veya apartman gruplarına hizmet etmek için bunları kullanmanız tavsiye edilir.
Teknik özelliklere genel bakış
Bir pompa seçerken, teknik özellikleri incelediğinizden ve bunları ısıtma sisteminin gereksinimleriyle karşılaştırdığınızdan emin olun.
Gibi önemli göstergeler:
- Devredeki hidrolik kayıpları kapsayan kafa;
- performans - belirli bir zaman aralığı için su veya akış hacmi;
- soğutma sıvısı, max ve min çalışma sıcaklığı - ortalama modern modeller için +2 ºС... +110 ºС;
- Güç - hidrolik kayıpları hesaba katarak, mekanik güç, faydalı olanın üzerinde hakimdir.
Yapısal detaylar, örneğin boruların giriş / çıkış çapları gibi önemlidir. Isıtma sistemleri için ortalama parametreler 25 mm ve 32 mm'dir.
100 m²'lik bir konut ağını donatmak için bir birim örneği, 32 mm'lik bir boru bağlantısına, 62 l / s kapasiteli ve 3.65 kg'lık bir ağırlığa sahip bir Grundfos UPS pompadır. Kompakt ve düşük gürültülü dökme demir cihaz, ince bir bölümün arkasında bile duyulmaz ve gücü 2. kata sıvı taşımak için yeterlidir.
Dahili elektronik sistemli pompalar, ağdaki sıcaklık veya basınç değişikliklerine bağlı olarak ekipmanı daha uygun bir moda hızlı bir şekilde transfer etmenizi sağlar. Otomatik cihazlar, pompa çalışması hakkında maksimum bilgi sağlayan dijital ekranlarla donatılmıştır: sıcaklık, direnç, basınç vb.
Bir sirkülasyon pompası için kurulum gereksinimleri
Isıtma sisteminde sirkülasyon pompasının kurulmasını yasal düzeyde düzenleyen bir dizi kural vardır. SNiP 2.04.05 "Isıtma..." da belirtilen kuralların bir kısmı. Örneğin, ısıtma ağlarında zorunlu sirkülasyonun önceliğine işaret eder.
Hemen hemen tüm gereklilikler, sistemin bir bütün olarak ve özellikle de sirkülasyon cihazının verimliliği ile doğrulanmaktadır. Örneğin, bir ıslak rotorlu bir cihazın şaftı, yatay olarak yatay bir şekilde boruya monte edilmeli, böylece hava tapaları içeride oluşmayacak ve pompa parçaları zamandan fazla yıpranmayacaktır.
Monolitik modeller kurulurken bile, her durumda kir ve aşındırıcı parçacıklara karşı bir filtreye ihtiyaç vardır. Filtreli soğutma sıvısı, pompa parçalarına kum ve tortu ile sıvıdan daha az hasar verecektir.
Karter, direnci azaltmak ve sistem bakımını kolaylaştırmak için su hareketi yönünde bir durdurucu ile birlikte monte edilir.
Bazı kurallar üreticiler tarafından belirlenir. Örneğin, yüksek sıcaklıklara dayanamayacakları için, belirli markaların eski modellerini yalnızca dönüş borusuna monte etmek alışılmışdı.
Artık pompalar daha evrensel hale geldi ve herhangi uygun bir yere monte edilebilir, ancak güç parametrelerinin gözetimi ile.
Kurulum teknolojisinin analizi
Kurulum prosesi hızlı bir şekilde gerçekleşir, bu nedenle kasaya sabitlemek için iki kapak somununu sabitlemek gerekir. Daha fazla bakım ve onarım için çok uygundur. Ancak kurulumdan önce kurulum için doğru yeri seçmek gerekir, aksi takdirde pompa ya aralıklı olarak çalışacak ya da çok geçmeden başarısız olacaktır.
Ağdaki bağlama pompası şemaları
Şemalardan birini seçerek, ısıtma sistemi tipini, kazan modelini ve bakım kolaylığı göz önünde bulundurmak gerekir. İlk seçenek en yaygın olanıdır: pompa, soğutulmuş soğutucunun kazana geri döndüğü, "dönüş borusu" üzerine monte edilmiştir. Sıcak su cihazın parçaları üzerinde çok agresif davranmaz, bu yüzden daha uzun sürer.
İkinci seçenek, bir sebepten ötürü "geri dönüş hattı" na bir pompanın kurulması mümkün değilse kullanılır. Daha sonra, devrenin başında, beslemede değil, ancak kazana değil, güvenlik grubundan sonra sabitlenir.
Modern cihazlar kolayca yüksek sıcaklıklara dayanabilir, ancak yine de böyle bir planı reddeden uzmanlar vardır.
Devrenin en yüksek noktasında kurulu bir genleşme tankı ile açık bir sistem olarak ısıtma ağının bir çeşidi vardır.
Bir sirkülasyon pompası kurarsanız, iki modda çalıştırılabilir: doğal ve zorlanmış. Elektrikte kesintiler olduğunda doğal dolaşım yararlıdır.
Sonraki şema sadece katı yakıtlı bir kazanla ağlara uygulanır. Patlama tehlikesi nedeniyle besleme sırasında pompa kurulmaz. Gerçek şu ki, katı yakıtlı kazanlarda, su kaynağının bir sonucu olarak ısıtma işleminin hızlı bir şekilde durdurulması mümkün değildir.
Buharla kaynatma suyu pompanın içine girer, verimliliği azaltır, devredeki soğutulmuş su kaynatıcıya gerekli miktarlarda geri akışı için zamana sahip değildir - ve daha da ısınır. Aşırı ısınmanın sonucu ve bir patlama olur.
Devredeki soğutulmuş su ısıtma kazanı içinde ısıtılırsa yoğuşma meydana gelir. Bunun olmasını önlemek için, su önce küçük bir devrede +55 ° C'ye ısıtılır ve daha sonra termostatik vana büyük bir devreye yumuşak bir geçiş yapar.
Sonuç olarak, soğuk su, önceden ısıtılmış ve “sıcaklık şoku” ile karıştırılarak kazan oluşmaz.
Borulama nasıl yapılır
Sirkülasyon pompasının bağlanması, düzgün çalışması ve tüm ısıtma sisteminin düzgün çalışması için gerekli ekipmantır.
Öncelikle kaç pompa olacağına karar vermelisiniz. Basit bir kontur için, bir cihaz yeterlidir, ancak karmaşık kablolama ile, iki veya daha fazla yüklenebilir.
Evdeki "sıcak zemin" sistemini kullanmayı planlıyorsanız veya dolaylı bir ısıtma kazanı kurmayı planlıyorsanız, bu durumda cihaz sayısını ikiye çıkarmak daha iyidir. İki kazan monte edildiğinde - katı yakıt ve elektrik - her ünite için ayrı bir pompa da gerekli olacaktır.
Yukarıda belirtildiği gibi, gerekli elemanlar küresel vanalardır. Pompa ile birlikte monte edilirler ve acil durumlarda bunları kullanmak zorundadırlar.
Soğutucunun belirli bir yönde hareket etmesi için pirinç veya dökme demirden yapılmış bir çekvalf gereklidir. Su hareketi yönünde pompadan hemen sonra boru üzerine monte edilir.
Katı partiküllerin cihaz gövdesine girmesini önlemek için bir “karter” filtresi gerekecektir. Isıtma devrelerinde ince filtreler ayarlanmamış. Temiz suya ihtiyacınız varsa, sisteme dökmeden önce önceden temizlenir.
Ağa giren hava riski vardır, bu nedenle bir hava valfi takmaya ihtiyaç vardır. Otomatik moda dahil edilebilir, ancak manuel modeller de vardır.
Tüm cihazların montajından sonra pompa güce bağlı. Büyük bir hata, topraklama olmadan sıradan bir soket kullanmaktır. Bu bir güvenlik ihlalidir ve kaza anında hayat pahalıya mal olabilir.
Gücün daha makul yolları vardır:
- bespereboynik (UPS) aracılığıyla;
- diferansiyel otomatik koruma ile;
- Kazanın otomasyonuna bağlanarak.
Bir devre kesici kullanmak en kolay olanıdır: 8 A anahtarına, kontaklara, kablolara ihtiyacınız olacaktır. Ancak pratik kullanım için bir termostat ile çok uygun bir çözümdür.
KGK'nın kurulması planlanıyorsa, hem pompaya hem de kazana aynı anda bir bespereboynik bağlanması mümkündür.
Hızlı kurulum kılavuzu
Yaygın bir seçenek, pompayı bypass'a monte etmektir. Bunun nedeni iki iyi nedenden kaynaklanmaktadır: örneğin şebekeyle ilgili sorunların giderilmesi veya şebekeden geçici olarak ayrılma olasılığı.
Bitmiş pompalama ünitelerinin çeşitli modifikasyonları mevcuttur: kaynak veya flanş bağlantısı için, musluk veya vanaların yerleştirilmesi için yerler, pompa için ayrılmış özel bir bölüm.
Ancak eğer bitmiş ünite elde edilemiyorsa veya montajı için yeterli alan yoksa, baypas kablo demetini bağımsız olarak düzenleyebilir ve tüm detayları kendileri için ayrılmış yerlere sabitleyebilirsiniz.
İş aşağıdaki araçları ve malzemeleri gerektirir:
- montaj için bir dizi açık uç veya ayarlanabilir anahtar;
- pense:
- keten ip veya kopça;
- Unipak sızdırmazlık maddesi.
Amerikan fıstığı genellikle pompa ile tedarik edilir, ancak musluklar, adaptörler veya şaftlar da hazırlanmalıdır. Takviye ve ürünlerin çapı için daha güvenilir bir malzemeye dikkat edilmelidir.
- Vinçli montaj düğümleri. Pompanın kenarlarına iki tane yerleştirilecek, üçüncüsü düz bir borunun parçası olacaktır. Bir parçayı vinçle doğru şekilde kaynaklamak için "geri dönüş" alanını ölçmek önemlidir.
- Pompa devresinin montajı. Somunların sıkılması, kurulumun son aşamasına taşınmalıdır, ancak şimdilik vidalanmalıdır.
- Döngü baypasını deniyorum. Borudaki pişirme düğümlerinin yerini not edin.
- Kaynaklı bir kaynakçıya emanet edilme.
- Alt düğümün montajı - "dönüş çizgisi".
- Pompanın güç kaynağına bağlanması.
Örnek olarak - GRUNDFOS pompasının kurulumu.
Özel bir evde ısıtma için sirkülasyon pompası nasıl kurulur
Isıtılmış suyun borulara daha fazla akması, özel evlerin ısıtma sistemlerinde sirkülasyon pompası kurulumu sağlanmıştır. Böyle bir çözüm, size bildirdiğimiz somut faydalar sağlar. Ancak, ev sahiplerine duyulan endişe ve bu malzemede aydınlatılan ana konu, pompayı yerleştirmenin ve doğru şekilde takmanın daha iyi olduğu yerdir. Sonuçta, anlaşmazlıkların ve şüphelerin ana kısmı tam olarak birimin bağlandığı yerdir. Ve aynı zamanda, kendi ellerinizle evin elektrik şebekesine nasıl bağlanacağını anlayacağız.
İyi pompalama ısıtma sistemleri nedir
30 yıl önce, özel evlerde, söz konusu buharlı ısıtma, boru hatları ve bataryalar aracılığıyla yerçekimi ile dolaşan ısı taşıyıcı kullanılarak yayıldı ve ısı kaynağı bir gaz kazanı veya odun sobasıydı. Pompalama suyu için pompalar sadece bölgesel ısıtma ağlarında kullanıldı. Daha kompakt birimler ortaya çıktığında, özel avantajlara sahiplerdi, çünkü şu avantajları sağladılar:
- Soğutucunun artan hızı. Kazanın ürettiği ısı, radyatörlere teslim edilmek ve tesislere aktarılmak üzere daha hızlı hale geldi.
- Buna göre evin ısınma süreci önemli ölçüde artmıştır.
- Akış oranı ne kadar yüksekse, borunun verimi de o kadar büyük olur. Bu, daha küçük çaplı otoyollardaki odalara aynı miktarda ısı iletilebildiği anlamına gelir. Basitçe ifade edersek, boru hatları pompadan gelen su sirkülasyonu nedeniyle yarısı kadar azaldı, ki bu da daha ucuz ve daha pratikti.
- Karayolları şimdi minimum eğimle döşenebilir ve keyfi olarak karmaşık ve genişletilmiş su ısıtma şemaları yapabilir. Ana şey - güç ve basınç için pompa biriminin doğru seçimi oluşturuldu.
- Isıtma için ev sirkülasyon pompası, yerden ısıtma ve daha verimli kapalı basınç sistemlerinin organizasyonunu mümkün kıldı.
- Odalardan geçen ve her zaman iç mekanla uyumlu olmayan boruların gözlerden temizlenmesi mümkün oldu. Giderek artan bir şekilde, ısıtma iletişimi duvarlarda, döşeme altında ve asma (gergin) tavanların ardında döşenir.
Not. Onarım veya bakım yapılması durumunda şebekeyi boşaltmak için 1 m'lik boru hattı başına 2–3 mm'lik bir minimum eğime ihtiyaç vardır. Önceden en az 5 mm / 1 m yapıldı.
Pompa sistemleri ve dezavantajları var, onlar olmadan. Bu, elektrik mevsimi ve ısıtma mevsiminde pompalama ünitesi tarafından tüketilmesine bağlıdır. Bu nedenle, sık elektrik kesintilerinde sirkülasyon pompası, kesintisiz bir güç kaynağı ünitesiyle birlikte monte edilmeli veya bir elektrik jeneratörüne bağlanmalıdır. İkinci dezavantaj kritik değildir, eğer cihazın gücünü doğru seçerseniz, o zaman elektrik tüketimi kabul edilebilir.
Referans için. Grundfos (Grundfos) veya Wilo (Vilo) gibi önde gelen ısıtma ekipmanı üreticileri, elektrik tasarrufu yapabilecek yeni ünite modelleri geliştirdiler. Örneğin, Grundfos markasından bir Alpfa2 sirkülasyon pompası alır ve kurarsanız, ısıtma sisteminin ihtiyaçlarına bağlı olarak performansı otomatik olarak değiştirecektir. Doğru, fiyatı 120 yıldan başlıyor. e.
Grundfos - Alpfa2 ve Alpfa2L modellerinden yeni nesil ürünler
Pompayı nereye koyacağınız - akışta veya dönüşte
İnternetteki bilgi bolluğuna rağmen, kullanıcının kendi evinizin sistemindeki suyun sirkülasyonunu sağlamak için bir pompayı nasıl ısıtmak gerektiğini doğru olarak anlamak oldukça güçtür. Nedeni tematik forumlarda sürekli anlaşmazlıklara neden olan bu bilginin tutarsızlığıdır. Sözde uzmanların çoğu, birimin yalnızca geri dönüş hattına yerleştirildiğini ve bu gibi sonuçların verildiğini ileri sürüyor:
- Akıştaki soğutucu sıcaklığı geri dönüş hattından çok daha yüksektir, bu nedenle pompa uzun sürmez;
- besleme hattındaki sıcak suyun yoğunluğu azdır, bu yüzden pompalanması daha zordur;
- dönüş hattındaki statik basınç daha yüksektir, bu da pompanın çalışmasını kolaylaştırır.
İlginç bir gerçek. Bazen bir kişi yanlışlıkla dairelerin merkezi ısıtma sağlayan kazan dairesine girer ve geri dönüş borusuna gömülen yerel birimleri görür. Bundan sonra böyle bir kararı sadece doğru olanı düşünür, ancak diğer kazan dairelerinde santrifüj pompalarının besleme borusunda durabileceğini bilmez.
Verilen ifadeleri noktalara göre cevaplıyoruz:
- Ev sirkülasyon pompaları, 110 ° C'lik bir maksimum soğutma sıvısı sıcaklığı için tasarlanmıştır. Yerden ısıtma şebekesinde, nadiren 70 derecenin üzerine çıkar ve kazan 90 ° C'den daha fazla su ısıtmaz.
- Suyun 50 derece yoğunluğu 988 kg / m³ ve 70 ° C - 977.8 kg / m³ arasındadır. 4-6 m su sütunu basıncını geliştiren ve 1 saat içinde bir ton soğutma sıvısı pompalayabilen bir ünite için, hareketli ortamın yoğunluğundaki fark 10 kg / m³ (on litrelik bir teneke kutunun hacmi) olarak göze çarpmaktadır.
- Uygulamada, akışkanın akış ve geri dönüş hatlarındaki statik basınçları arasındaki fark eşit derecede önemsizdir.
Bu nedenle basit bir sonuç: ısıtma için dolaşım pompalarının hem özel bir evin ısıtma sisteminin geri dönüş borusuna hem de besleme borusuna gömülmesine izin verilir. Bu faktör ünitenin performansını veya binanın ısıtma verimliliğini etkilemeyecektir.
Uzman odamız Vladimir Sukhorukov tarafından yapılmıştır. Uygun erişim, pompalar dahil tüm ekipmanlara uygulanır.
İstisna - doğrudan yanmalı ucuz katı yakıtlı kazanlar, otomatik olarak donatılmamış. Aşırı ısındığında, içlerindeki soğutma suyu kaynar, çünkü yakacak odun yakmak bir anda söndürülemez. Sirkülasyon pompası beslemeye kurulursa, ortaya çıkan buhar su ile karıştırılır ve pervane ile gövdeye akar. Daha fazla süreç şöyle görünür:
- Pervane pompalama aygıtı gazları taşımak için tasarlanmamıştır. Bu nedenle, cihazın performansı keskin bir şekilde azalır ve soğutma sıvısının akış hızı düşer.
- Kazan tankında soğutma suyunun daha azına girerek aşırı ısınmaya neden olur ve buhar daha da oluşur.
- Buhar miktarındaki artış ve pervaneye girişi, sistemdeki soğutucu akışkanının tamamen durmasına yol açar. Acil bir durum ortaya çıkar ve basınçtaki artışın bir sonucu olarak bir güvenlik vanası tetiklenir, buhar doğrudan kazan dairesine atılır.
- Yakacak odun söndürme önlemleri alınmazsa, valf basınç tahliyesi ile baş edemez ve kazan kabuğunun tahrip edilmesiyle bir patlama meydana gelir.
Referans için. İnce metalden yapılmış ucuz ısı jeneratörlerinde, emniyet vanasının eşiği 2 bardır. Yüksek kaliteli TT-kazanlarda bu eşik 3 Bar düzeyinde sağlanır.
Uygulama, aşırı ısınma işleminin başlangıcından vana aktüasyonuna kadar, 5 dakikadan daha az sürdüğünü göstermektedir. Dönüş borusuna bir sirkülasyon pompası monte ederseniz, buhar buna girmeyecek ve kaza bitene kadar geçen süre 20 dakikaya kadar yükselecektir. Yani, ünitenin geri dönüş hattına kurulması, patlamayı önlemez, ancak geciktirir, bu da sorunu düzeltmek için daha fazla zaman verecektir. Bu nedenle tavsiye: odun ve kömür üzerinde çalışan kazanlar için pompalar, dönüş borusu koymak daha iyidir.
İyi otomatik pelet ısıtıcılar için, kurulum alanı önemli değildir. Uzmanımızın videosundan öğreneceğiniz konu hakkında daha fazla bilgi:
Çeşitli sistem tipleri için kurulum şemaları
Başlangıç olarak, kazanın içinden suyu sirküle eden ve zorla ısıtma sisteminin radyatörlerine yönlendiren akış pompasını nereye kuracağınızı açıklığa kavuşturacağız. Tecrübesi güvenilir olan uzman Vladimir Sukhorukov'a göre, montaj yeri, ünitenin bakımı uygun olacak şekilde seçilmelidir. Güvenlik şemasından ve kazanın kesilmesinden sonra valf, tesisat şemasında gösterildiği gibi, üzerinde durmalıdır.
Ekipmanın çıkarılması ve bakımı için kesme vanalarının kurulması gerekir.
Geri dönüş borusunda, pompa doğrudan ısı üreticisinin önüne yerleştirilmeli ve bir filtre karteri ile birlikte yerleştirilmeli ve böylece ekstra musluklar satın almanız ve kurmanız gerekmez. Pompa ünitesinin bağlanma şeması şöyle:
Dönüş borusuna monte edildiğinde, 1 musluk daha az kullanılır
Öneri. Bir sirkülasyon pompasını bu şekilde hem kapalı hem de açık bir ısıtma sistemine monte etmek mümkündür, büyük bir fark yoktur. Açıklama, aynı zamanda, soğutucu akışkanın dağıtım tarakına bağlı ayrı borularda radyatörlere hareket ettiği kolektör sistemi için de geçerlidir.
Ayrı bir konu, 2 modda çalışabilen bir sirkülasyon pompalı, zorlamalı ve yer çekimi olmayan açık bir ısıtma sistemidir. İkincisi, elektrik kesintilerinin sıklıkla meydana geldiği evler için faydalıdır ve gelirler, sahiplerinin kesintisiz bir güç kaynağı ünitesi veya jeneratör satın almasına izin vermez. Daha sonra kapama valfi bulunan cihaz baypas üzerine yerleştirilmelidir ve vinç şemada gösterildiği gibi düz bir çizgiye sokulmalıdır:
Bu devre zorlamalı ve yerçekimi modunda çalışabilir.
Önemli bir nokta. Satışta, pompalı hazır baypas üniteleri vardır, bunun yerine kanaldaki bir valf yerine bir çekvalf vardır. Bu tür bir karar doğru olarak adlandırılamaz, çünkü yay tipindeki bir geri dönüşsüz valf, bir yerçekimi ısıtma sistemi için çok fazla olan yaklaşık 0.08-0.1 Bar'lık bir direnç oluşturur. Bunun yerine, bir kapak valfi kullanabilirsiniz, ancak sadece yatay bir konumda ayarlanmalıdır.
Son olarak, katı yakıtı yakan bir kazana sirkülasyon pompasının nasıl takılacağını ve bağlanacağını açıklayacağız. Yukarıda belirtildiği gibi, ünite, şemada gösterildiği gibi, ısıtma sisteminden çıkan ısı jeneratörüne giden hattı koymak için daha iyidir:
Gördüğünüz gibi, bypasslı kazan devresine ve üç yollu karışım vanasına pompa bağlantısı trimte kullanıldı. Bu çemberleme elemanlarının önemli rolü burada detaylı olarak açıklanmaktadır.
Kurulum kuralları
Herhangi bir üreticiden bir iç sirkülasyon pompasının tasarımı, boru hatlarına veya vanalara kap somunlarından (Amerikan) bağlanmasını sağlar.Bu, gerektiğinde, örneğin değiştirme veya tamir için hızlı bir şekilde sökmenizi sağlar. Pompa ünitesini kurarken, aşağıdaki önerilere uyun:
- Cihazı herhangi bir boru hattına yerleştirin - yatay, dikey veya eğimli, ancak bir koşulu ile: rotor ekseni yatay konumda olmalıdır. Yani, "başın" yukarı veya aşağı monte edilmesine izin verilmez.
- Kasanın tepesinde bulunan elektrik kontakları olan plastik kutuya dikkat edin, aksi halde kaza durumunda su ile taşar. Evet, ve hizmet ürün kolay olmayacak. Bunu başarmak kolaydır: kapağı sabitleyen vidaları sökün ve istenen açıya çevirin.
- Vücudun üzerindeki okla gösterilen akış yönünü unutmayınız.
- Sistemi boşalmadan ürünü çıkarmak için, önceki bölümde yer alan şemalarda gösterildiği gibi kesme vanalarını önce ve sonra takın.
Konsey. Bu şekilde, dolaşım ünitesinin ağırlığından gelen yükün, 1 veya 2 küresel vanaya (uzayda alanın yönüne bağlı olarak) düşeceği görülmüştür. Bu nedenle tavsiye: zaman içinde konutları mekanik yükten çatlamayacak olan yüksek kaliteli valfleri saklamayın ve satın almayın.
Ek birimlerin kurulumu hakkında
Kural olarak, ısı kaynağının tek bir kazan olduğu kapalı veya açık bir radyatör ısıtma sisteminde, bir sirkülasyon pompası kurmak yeterlidir. Daha karmaşık şemalarda, su pompalamak için ek üniteler kullanılır (2 veya daha fazla olabilir). Bu gibi durumlarda konurlar:
- özel bir evi ısıtmak için birden fazla kazan tesisi kullanıldığında;
- Tampon kapasitesi bağlanma şemasında yer alıyorsa;
- ısıtma sistemi, çeşitli tüketicilere hizmet veren birkaç şubeye sahiptir - aküler, ısıtılmış zeminler ve dolaylı ısıtma kazanı;
- hidrolik ayırıcı ile aynıdır (hidrolik oklar);
- Sıcak zeminlerin kıvrımlarında su sirkülasyonu organizasyonu için.
Farklı yakıt türlerinde çalışan çeşitli kazanların doğru boruları, elektrik ve TT-kazanı bağlantılarının şemasında gösterildiği gibi, her birinin kendi pompalama ünitesine sahip olmasını gerektirir. Diğer makalemizde nasıl işlediği anlatılmaktadır.
İki pompalama cihazı ile elektrik ve TT-kazan bağlama
Bir tampon tankı olan şemada, ek bir pompanın kurulması gerekir, çünkü en az 2 dolaşım devresi - kazan ve ısıtma - buna dahil olur.
Pratikte daha fazla olmasına rağmen, tampon kapasitesi sistemi 2 devrelere böler.
Ayrı bir hikaye - 2-4 katlı büyük kulübelerde uygulanan birkaç dalla karmaşık bir ısıtma planı. 3 ila 8 pompalama cihazından (bazen daha fazla), zemine göre soğutucu zemin ve farklı ısıtma cihazlarına tedarik edilebilir. Böyle bir şemanın bir örneği aşağıda gösterilmiştir.
Son olarak, ev su ısıtmalı zeminlerle ısıtıldığında ikinci sirkülasyon pompası yerleştirilir. Karıştırma ünitesi ile birlikte, 35-45 ° C'lik bir sıcaklıkta bir soğutma sıvısı hazırlama görevini yerine getirir. Aşağıdaki şemanın çalışma prensibi bu materyalde açıklanmaktadır.
Bu pompa ünitesi, soğutucunun sıcak zeminlerin ısıtma devreleri boyunca dolaşmasına neden olur.
Hatırlatma. Bazen ısıtmaya takılacak pompalama cihazları gerekli değildir. Gerçek şu ki, duvar tipindeki elektrik ve gaz ısı üreticilerinin çoğu, gövdeye yerleştirilmiş kendi pompalama üniteleriyle donatılmıştır.
Sirkülasyon pompasının şebekeye bağlanması
Güç kaynağını cihaza bağlamanın çeşitli yolları vardır:
- her zamanki diferansiyel otomasyon yoluyla;
- termostat kontrollü;
- Kesintisiz bir güç kaynağı ünitesi (UPS) ile birlikte ağa bağlantı;
- Üniteyi kazanın otomasyonundan beslemek.
Dikkat. Çoğu zaman, ev sahipleri, kabloları satın alınan fişe bağlayarak pompayı sıradan bir prize takarlar. Bu tür bir yaklaşımı tavsiye edemeyiz, çünkü topraklama olmadan bağlama ve güvenlik ağı tehlikelidir. Cihazla arızalandığında veya suyla doldurduğunuzda elektrik çarpması riskiyle karşı karşıya kalırsınız.
Diferansiyel makineli şema
İlk bağlantı şeması oldukça basittir ve herhangi bir kullanıcının gücü altında kendi ellerinizle toplamaktır. 8 A, tel ve kontaklara sahip diferansiyel devre kesici gereklidir. Şemadaki yere ve diğerlerine bağlayın.
Soğutucunun belirli bir sıcaklığa soğutulduğunda hareketini otomatik olarak durdurmak için, bir sirkülasyon pompasını bir termostat ile bağlamak için bir elektrik devresi kullanılır. İkincisi, besleme borusuna bağlıdır ve su sıcaklığı önceden belirlenen bir değerin altına düştüğünde güç kaynağı devresini kırar.
Faz termistinin fatura termostatı üzerinden pompaya bağlanması
Uyarı! Böylece termostat, zaman içinde dolaşımı kapatmaz ve kapatmaz, otoyolun metal bölümüne sabitlenmelidir. Polimerler ısıyı zayıf bir şekilde iletir, bu nedenle plastik bir boruya monte edildiğinde, cihaz doğru şekilde çalışmayacaktır.
Güç kaynağını, UPS'in özel konektörlere sahip olduğu UPS üzerinden bağlamakta zorluk yoktur. Elektriğe ihtiyaç duyarlarsa, ısı üreticisini de bağlamalılar. Ancak pompanın kazanın kontrol paneline veya otomasyonuna bağlanması - prosedür daha karmaşıktır. Burada elektrikçiler alanında bilgi ve beceri sahibi olmak arzu edilir.
Kombi, elektrik ihtiyacı varsa kesintisiz birime de bağlanır.
Pompanın ısıtma sisteminde hangi hızda çalışması gerekir?
Zorlu sirkülasyonun amacı, en sıcak radyatöre kadar, sistemin tüm tüketicilerine ısının güvenilir bir şekilde iletilmesi nedeniyle evin etkili bir şekilde ısıtılmasıdır. Bunu yapmak için, pompa ünitesi, ideal olarak mühendisler - boru hattı ağının hidrolik direncinin tasarımcıları tarafından hesaplanan gerekli basıncı (aksi halde - basınç) geliştirmelidir.
Ev tipi pompaların çoğu, kapasitenin ve yaratılan kafanın artırılıp azaltılabilmesi nedeniyle 3 ila 7 rotor hızına sahiptir. Hidrolik hesaplamalar ile size eziyet vermemek için, en uygun hızı seçmenin aşağıdaki yöntemini sunuyoruz:
- Bir lazer yüzey termometresi (pirometre) bulun. Isıtma sistemini çalışır duruma getirin.
- Kazanın girişindeki borunun yüzey sıcaklığını ve çıkışını ölçün.
- Sıcaklık farkı 20 ° C'den yüksekse, rotor hızını artırın. 30 dakika sonra ölçümü tekrarlayın.
- Sıcaklık farkı 10 ° C'den az olduğunda, su debisi azaltılmalıdır. Görev, yaklaşık 15 ° C'lik akış ve dönüş akışı arasında bir delta elde etmektir.
Konsey. Pompanın farklı bir sirkülasyon hızına geçirilmesi “anında” gerçekleştirmez. Şebekeden ayırın, regülatörü başka bir konuma getirin ve tekrar başlatın.
Termometreler akış ve dönüş hatlarına monte edildiğinde bir pirometre olmadan yapmak mümkündür. Ayarların sınırları sıcaklık farkının 10–20 ° C aralığına girmesine izin vermezse, sisteminiz yanlış seçilmiş sirkülasyon pompası nedeniyle verimli bir şekilde çalışmaz. Karşılığında çok soğuk su, kazanda ve yükte daha fazla yük sağlar. Çok sıcak su almak, çok hızlı aktığını ve ısıtıcılar için ısıyı iletmek için zamanının olmadığı anlamına gelir.
Referans için. Avrupa'nın önde gelen markası Grundfos (Grundfos), yüke bağlı olarak performansı bağımsız olarak seçebilen ve böylece işleri değişen koşullara adapte edebilen en yeni nesil dolaşım üniteleri Alpfa3'ü sunuyor. Uzmanlarımız bir sonraki videoda anlattıkça, yardımlarıyla ısıtma sistemini dengeleyebilirsiniz:
Sonuç
Artık sirkülasyon pompasını su ısıtma sisteminde nasıl kuracağınızı ve onu bir kır evinin elektrik şebekesine nasıl bağlayacağınızı biliyorsunuz. Bu sizi küçük ve büyük sorunlara yol açacak her türlü hataları yapmaya karşı koruyacaktır. Yine, birimin montajını ve kayışını kendi ellerinizle yapabilirsiniz. Tek zorluk, kaynakla bağlanan çelik boru hatlarına kesmektir. Ama bir çıkış yolu var: boru iplerini elle kesmek için bir set Lerok bul, bir taşlama makinesiyle bir boru parçasını kes ve pompa tertibatını monte et. Asıl mesele, bunu yerine getirme arzusu ve zamanıdır.
Do-it-yourself sirkülasyon pompası kurulumu: talimat, bağlantı, çalışmaların fotoğrafı
giriş
Doğal dolaşımı olan bir kır evinin özerk ısıtması, ortak bir problemle karakterize edilir. Soğutma sıvısının sistemden dengesiz hareketi, özellikle ısıtma sistemi yeterince uzunsa, ısıtma cihazlarının dengesiz ısınmasına yol açar. Soğutma suyu ısı pompalarının ısıtılmasının dengesiz hareketi problemini çözer ve ısıtmayı bir zorunlu sirkülasyon ısıtma sistemine çevirir.
Dolaşım pompası neden koymuyor
Evin etrafında ısıtma sisteminin dengesiz ısınması ile ilgili problemlerle karşılaşırsanız, bunu iki şekilde çözebilirsiniz:
- Daha büyük çaplı boruları monte ederek tüm ısıtma borularını değiştirin;
- Veya sisteme bir sirkülasyon pompası takın.
Dolaşımlı bir pompanın montajının boruları değiştirmek için çok daha ucuz ve daha pratik olduğu açıktır.
Sisteme bir sirkülasyon pompası yerleştirdikten sonra çeşitli görevler çözülebilir:
- Isıtıcının ısıtılması daha düzgün olacaktır;
- Isıtma sisteminin konturu önemli ölçüde genişler;
- Pompa hava tıkanıklığı sorununu ortadan kaldıracaktır.
Bir sirkülasyon pompası kurmak için, hazır bir ısıtma sisteminde karmaşık kurulum işleri yapmanız gerekmeyeceğini belirtmek gerekir. Kullanılan teknoloji bağlacı.
Sirkülasyon pompasının seçimi (hesaplanması)
Bir sirkülasyon pompası seçmek için, güç hesaplamasını yapmak gerekir. Eğer karmaşık bir ısıtma sisteminiz varsa, pompanın hesaplamasını bir uzmana emanet etmek daha iyidir. Basit bir ısıtma sisteminde, gerekli pompanın gücü aşağıdaki formülle hesaplanır:
Hesaplama, parametreyi bir pompa seçmenizi sağlar: maksimum su kapasitesi veya verimi.
Dikkat et
Lütfen sirkülasyon pompasının çalışması için elektriğin gerekli olduğunu unutmayın. Elektrik gücü, pompanın işaretinde değil, 100-250 W olup, bunları evde herhangi bir elektrik prizine bağlamanıza izin verir. Ancak, elektrik çarpmasına karşı korunmak için, pompanın güç hattı 30 mA RCD ile korunmalıdır.
Bu önemli! Operasyon sırasında, sirkülasyon pompaları oldukça güçlü bir "uğultu" sesi çıkarır. Bu parametre, pompanın açıklamalarında belirtilebilir ve buna dikkat etmeniz gerekir, ne kadar küçükse, o kadar iyidir.
Isıtma sisteminde sirkülasyon pompası kurmak
İş için malzeme
İhtiyacınız olacak materyallerden:
- Pompanın kendisi;
- Pompa ekleme için bağlantı parçaları;
- Çek valf veya baypas valfi;
- Pompanın her iki tarafına monte etmek için iki kapama valfi (küresel vana);
- Kaba filtre;
- Kilit somunlu kaplin bağlantısı;
- Makara ve macun sıhhidir.
İş için aracı
İş için aşağıdaki aracı hazırlayın:
- Doğru boyutta ayarlanabilir somun anahtarları ve anahtarlar;
- Kaynak.
Pompa montaj yeri seçimi
Modern sirkülasyon pompası "ıslak" tipi, tersine ve doğrudan ısıtma dalına monte edilebilir. Geleneksel olarak sirkülasyon pompası, kazanın önündeki "geri dönüş borusuna" yerleştirilir:
- Aşınmayı azaltın ve pompa rotorunun ömrünü artırın;
- Kombiden gelen havanın pompalanması nedeniyle kazanın kaynatılmasından kaçının;
- Kombinin, özellikle katı yakıtın kaynatılması nedeniyle pompada hasar.
Doğrudan boru hattındaki pompanın diyagramı ve dönüş boru hattındaki pompanın diyagramı
Sirkülasyon pompasını bağlama talimatları
Not: Pompanın takılması için iki seçenek vardır: bir kapatma vanasının takılması veya ana kılavuz hattında bir küresel vananın takılması.
- Pompayı mevcut ısıtma sistemine kurarken, tüm soğutma suyunu önceden boşaltın;
- Gerekirse, ısıtma borularını temizleyin;
- Pompanın kurulum yerinde baypas kuruluyor. Baypas borusunun çapı ana borunun çapından daha küçük olmalıdır;
- Pompadan önce kirli bir filtre koymuşuz. Filtrede su hareketinin bir ok vardır. Çamur sistemini durduracak;
- Pompa mili yatay olarak monte edilmelidir. Pompa gövdesi soğutucu hareketinin bir okunu gösterir;
- Durdurma vanaları (küresel vanalar) pompadan önce ve sonra monte edilir. Onarım durumunda teknik bir rol oynarlar.
- Ana soğutma borusu üzerine bir stop vanası veya küresel vana yerleştirilmiştir;
- Montajda şemaya bağlıyız;
- Pompanın montajından sonra sistem soğutucu ile doldurulur. Daha sonra, pompa vidası hava tahliyesine açılır (vida deliğinde su görünecektir).
Bu önemli! Sirkülasyon pompasının kurulumu tamamlandı. Isıtma sistemi 80 metreden kısa ise, bir sirkülasyon pompası yeterlidir.
Bir küresel vana ile sirkülasyon pompasının dikey montajı Fotoğraf
Üç valfli pompanın dikey kurulumunun fotoğrafı
Pompanın elektrik bağlantısı
Pompanın içinden suyun akması nedeniyle, pompanın elektrik besleme devresi, 30 mA'lik bir kesme akımı ile bir RCD (artık akım cihazı) ile korunmalıdır. Pompayı güç kaynağına bağlayabilirsiniz:
- Topraklama kontağı ve IP44 koruma derecesi ile soket aracılığıyla;
- Doğrudan, prizsiz, kablo, pompa kitine veya kablo PVA 3 × 1,5 mm'ye dahildir.
Özel bir evin ısıtma sisteminde pompanın montajı
Çok uzun zaman önce, özel bir evin özerk bir ısıtma sistemi için yüksek kaliteli pompa ekipmanı satın almanın büyük bir problem olduğu durumlarda, genellikle soğutucu akışkanın doğal dolaşımı ile devrelere verilmişti. Ancak, bu yaklaşımın tüm görünen basitliği ile, bu sistemler çok verimli ve uygun maliyetli değildir. Buna ek olarak, evin belirli bölgelerinde hassas sıcaklık kontrolü olasılığı önemli ölçüde azalmıştır ve birçok modern ısı eşanjörü ve sistemi ile, bu tür bir ısı taşıyıcı transferi organizasyonu mümkün değildir.
Özel bir evin ısıtma sisteminde pompanın montajı
Evet ve şemanın doğal sirkülasyonla birlikte bildirilen montaj kolaylığı da çok şartlıdır, çünkü eğimin zorunlu olarak uygulanması, kesin olarak belirlenmiş bir tertibat düzeni ve boruların kendileri de daha büyük çapta olmalıdır. Bazen beton bir binada, normal dolaşımın sağlanması için mevcut tüm zorunlu koşullara uyum zorlaşır ve hatta imkansız bir görevdir. Tüm bu problemler, pompanın özel bir evin ısıtma sistemindeki kurulumunu çözmeye yardımcı olacaktır.
Bu yayında bu soru bloğu dikkate alınacaktır. Birkaç ana bölüme ayrılabilir:
- Sirkülasyon pompası nedir ve kurulumunun avantajları nelerdir?
- Isıtma sistemi için sirkülasyon pompası nasıl?
- En iyi model nasıl seçilir?
- Bir sirkülasyon pompası kurmak daha iyi nerede?
- Montaj işi nasıl yapılır?
Soğutma sisteminin zorlanmış sirkülasyonu ile ısıtma sisteminin avantajları.
Soğutma sistemlerinin doğal dolaşımına sahip ısıtma sistemlerinin ateşli destekçileri, böyle bir şemanın lehine bir dizi görünüşte reddedilemez argümana yol açar.
- Bir pompa satın alma ve yükleme için ekstra bir maliyettir.
- Herhangi bir elektrikli ekipman ek bir pahalı elektrik tüketicisi olur.
- Pompa ekipmanının güç kaynağının kararlılığı üzerindeki bağımlılığı, ısıtma sistemini, güç kaynağı şebekesindeki acil durumlarda aşırı derecede hassas hale getirir.
- Bir pompa, mekanik hasara karşı savunmasız olan isteğe bağlı bir sistem düğümüdür.
İlk bakışta görünürdü - her şey adil. Ama eğer kişi tarafsız olarak anlarsa, her noktada, resim tam anlamıyla tam tersine değişir.
Doğal dolaşım sistemi ile ısıtma sisteminin şemasına bakalım:
Soğutma sisteminin doğal dolaşımı ile ısıtma sisteminin en basit şeması
Böyle bir şema kurulumu ve ucuz olması çok mu kolay? Hiç de değil!
Kazandan (poz. 1), büyük çaplı bir borudan, tercihen 1½ inç veya daha fazla bir borudan, hızlanmayan dikey bir bölümün (konum 2), hatasız monte edilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda, mümkün olan en yüksek noktaya ulaşmalıdır - herhangi bir ısı değişim cihazının üstünde. Aynı yerde, maksimum yükseklikte, açık bir genleşme deposu (konum 3) takmak gerekir.
Besleme manifoldu (konum 4), en az% 5'lik zorunlu bir eğim (konturun her bir lineer metresi için 5 cm) ile konumlandırılmalıdır. Aynı zamanda, boru çapı 1¼ inçten daha az olmamalıdır.
Soğutucuların doğrudan radyatörlere (pos. 6) beslendiği dikey yükselticiler (poz. 5), en az inç çapındaki borulardan yapılır.
Son olarak, “geri dönüş” toplayıcı eğiminin (konum 7) çapı ve gözetimi için gereksinimler, besleme borusuyla aynıdır. Her durumda, kazanın en altta bulunan radyatörlerin altında olması gerektiği ortaya çıkıyor.
Kompakt alanlı küçük bir binada, bu yaklaşım hala mümkün ve hatta her zaman değil. Geniş çaplı borular, sadece daha pahalı değil, kurulumu daha zor. Sık sık son derece zordur - ve saklanmaları imkansızdır, böylece iç mekânı bozmazlar. Radyatörlerin gizli alt bağlantısının olasılığı neredeyse tamamen dışlanmıştır. Pompanın kendisi ve montajı (bağımsız olarak da yapılabilir), yukarıda listelenen maliyetlerle kıyaslanamaz.
Isıtma devresinin borularının gizli düzenini kullanmak için sistemdeki radyatörlerin alt bağlantısı ile soğutucu akışkanın doğal dolaşımı imkansızdır.
Devrenin tüm elemanlarının doğal dolaşımla en düşünceli ve en uygun şekilde yerleştirilmesinde bile, yalnızca sıcaklık düşüşleri ve 0.6 atmosferden yüksek yoğunlukta bir farklılık nedeniyle, aşırı basınç yaratmak zor değildir. Ve böyle bir baskı, birçok modern ısıtma cihazı için kesinlikle yeterli olmayacaktır. Dahası, bir su zemini ısıtma sistemi oluşturmak için bile planlarınız olamaz.
Üstelik, boruların kıvrımlarında veya bu olaydan etkilenebilecek başka bir yerde küçük bir tıkanıklık bile, soğutma sıvısının boruların içindeki hareketini tamamen felç edebilir. Ve bu sistem, eğer kendi hidrolik direncine sahip olduğu için yeterli derecede olgunlaşırsa, muhtemelen daha muhtemel olacaktır.
Sistemden nominal kapasiteye doğal dolaşımdan çıkmak için güçlü bir başlangıç enerjisi “dürtü” gereklidir. Bunlar ekstra enerji maliyetleri ve oldukça dikkate değer. Eh, kazanın bir sebepten ötürü kısa süreli durması bile, ısıtma sistemini normal çalışmaya geri döndürmek için biraz çaba ve zaman gerektirecektir. Soğutucunun düşük hızı ve kazanın ürettiği enerjinin bir kısmı, sadece hareketi için - bu, tüm sistemin verimliliğinde genel bir düşüştür. Ve bu ekstra enerji maliyetlerinin mutlaka sabit bir yük ile çalışan bir kompakt sirkülasyon pompasının toplam tüketimini aşacağına inanıyoruz.
Enerji tüketimi "B" sınıfına ait olan nispeten ucuz pompalar bile, saatte sadece 20 ÷ 30 W tüketir. Ve daha gelişmiş A Sınıfı cihazlar için bu rakam daha da düşük.
Düşük sirkülasyon oranı da, böyle bir devrede kurulan ve tesislerin etrafına yerleştirilmiş ısı değişim cihazlarının açıkça eşit olmayan şekilde ısıtılmasıdır. Evin tesislerine yerleştirilmiş ısı transfer radyatörlerinin seviyesini ayarlamak, sadece kantitatif prensip ile, yani cihazlardan geçen sıvı hacmini değiştirerek mümkün olur. Bu yöntem çok doğru değildir ve borulardaki düşük basınç koşullarında, bir veya daha fazla radyatörün veya devrenin bir bölümünün kilitlenmesine bile yol açabilir. Bu koşullarda, örneğin geri dönüş borusundan bir soğutucu karışımı ile kalite ayarlaması hakkında konuşmak saftır.
Sonuç aynıdır - sistemin verimsizliği doğrudan enerji tüketiminin verimliliğini etkiler, yani ısıtma işleminin tüm süresi boyunca gereksiz maliyetlere neden olur. Bir defada bir pompaya para harcamak daha karlı...
Son olarak, pompalama ekipmanının gücünün kullanılabilirliğine karşı olan bir kaç kelimesi.
Bu doğrudur, ama aynı şekilde evde tüm elektrikli aletler de bağımlıdır. Otomasyon ile donatılmış - ve en modern ısıtma kazanları. Problem çözüldü - kazan ekipmanı için kesintisiz bir güç kaynağı kurmak yeterlidir.
Bölgede güç kaynağı kesintileri meydana gelirse, sorun, kombi ve ısıtma sisteminin diğer ekipmanı için kesintisiz bir güç kaynağı kurularak çözülür.
Pompanın düşük güç tüketimi ile, en pahalı ve güçlü UPS bile, ekipmanın çalışmasını birkaç saat süre ile sağlayabiliyor. Bu oldukça yeterli.
Son olarak, hiçbir şey pompanın monte edilmesini engeller, böylece acil durumlarda sistemdeki doğal dolaşıma geçmek mümkün olur. Bu genellikle yaptıkları şeydir - pompa boru devresi bir baypas (jumper) ve birkaç valf içerir (otomatik valf de kullanılabilir).
Soğutucunun cebri sirkülasyondan doğal ve geriye hızlı geçiş yapmanıza imkan veren bir sirkülasyon pompası borusu örneği
Peki, pompanın sistemin bir diğer savunmasız parçası haline gelmesiyle ilgili. Okuyucuyu güvence altına alabilirsiniz: istatistikler, dolaşımdaki pompaların başarısızlığının daha çok kasıtlı bir durum olduğunu, çok nadir olduklarını göstermektedir. Önde gelen imalatçıların cihazlarının tasarımları mükemmel güvenilirlikle ayırt edilir ve tabii ki, operasyon kurallarının ihlal edilmemesi durumunda onlarca yıldır hizmet verebilirler. Ve sonuç olarak, sistemin ekonomisi biçimindeki kâr, iki ya da üç yıl içinde pahalı bir pompanın bile satın alınmasını haklı çıkarır. Yani bu taraftan, “bir hile beklemek” en az sahiptir.
Okuyucunun sirkülasyon pompası kurma ihtiyacından emin olduğunu umuyoruz. Bu yüzden doğru bir şekilde nasıl seçileceğini düşünmek için zamanı.
Optimum sirkülasyon pompası nasıl seçilir
İki ana tip sirkülasyon pompası
Sirkülasyon pompaları elektrikle çalışan cihazlardır. Ancak, elektrik parçasının hidrolik parça ile doğrudan teması kabul edilemez. Bu ayrım, kuru ve ıslak cihazlara bölünmelerini önceden belirleyen cihazların düzenine iki yaklaşımla sağlanır. Çoktan başlıktan zaten belli oluyor.
- "Kuru rotorlu" pompalar, arkadaşlarından önce ortaya çıktı. Ana şemaları, elektrik tahrikinin, pompalama kısmından tamamen izole edilmesi ve dönüşün, çarkın içinden pervaneye iletilmesidir. Harici olarak bile, bu tür pompalar harici motor ünitesine bağlı olarak uzatılmış bir gövde ile ayırt edilebilir. Bir kural olarak, bu tür cihazlar oldukça muazzamdır, bu yüzden konsol montajı en sık uygulanmaktadır - bu amaç için parantezler veya montaj platformları kasa üzerinde sağlanmıştır.
Kuru rotorlu sirkülasyon pompalarına örnekler
“Kuru” tip sirkülasyon pompaları, hem kendilerinden geçen soğutucu akışkanın çok yüksek akış hızını hem de sistemdeki yüksek basıncı sağlayan güçlü ve üretken cihazlardır. Onlar olmadan yapmak zor. Örneğin, güçlü bir kazan dairesi tasarlanıyorsa, birkaç katlı büyük bir konakta. Ancak, bir apartman dairesi veya orta büyüklükteki özel bir evin koşullarında, kullanımları, özellikle dezavantajları olduğu için, artık gereksiz olarak görülmektedir.
- Büyüklük, kitle ve montaj özellikleriyle ilgili zorluklar hakkında - daha önce bahsedildiği gibi.
- Dönel şanzıman şaftı, basınçlı sıvının sızmasını önleyen karmaşık bir sızdırmazlık sistemine sahiptir. Bu mühürler kademeli olarak yıpranır ve bu da yenileriyle değiştirilmesi de dahil olmak üzere düzenli bakım çalışmalarına duyulan ihtiyacı belirler.
- Bu tür pompaların çalışması, her zaman, elektrik tahrikinin hava ile soğutulması ihtiyacından dolayı, bir gürültü etkisi ile birlikte gelir. Ayrıca kurulum yeri seçimi konusunda kendi kısıtlamalarını da uygulamaktadır.
Kısacası, ısıtma sistemi özellikle yüksek kafa ve soğutucu akış hızları gerektirmiyorsa, en iyi seçenek hala bir “ıslak rotor” pompası satın almak olacaktır.
- Islak rotorlu pompalar farklı şekilde tasarlanmıştır. Şematik diyagram aşağıdaki resimde gösterilmiştir:
Islak rotorlu sirkülasyon pompasının şematik diyagramı
Güç ünitesinin (konum 1) durumu, birkaç vida yardımıyla (konum 3) pompa çalışma haznesine (konum 2) bağlanan halka şeklindeki contalar vasıtasıyla hermetik olarak sızdırmaz şekilde kapatılmıştır. Çalışma odasının “salyangozları” nın her iki tarafında, bu veya bu bağlantılar borulara bağlanmak için sağlanmıştır - bunlar, bağlantı ve flanşlar için dişli nipeller (konum 4) olabilir.
Stator sargısı güç ünitesinin içinde bulunur (konum 5) - bu sıvı ortam ile temas halinde olmayan tek bölmedir - tüm diğerlerinden paslanmaz çelikten bir “cam” ile hava geçirmez bir şekilde ayrılmıştır (konum 6). Böylelikle, contalar sadece statik parçalara dayanır, yani sürtünme nedeniyle yıpranmazlar.
İçinde, pompa pervanesinin (konum 8) sabit olarak monte edildiği bir rotor (konum 7) bulunmaktadır. Rotor, soğutucudan sabit yağlama yapan yataklara dayanır. Pompanın tüm iç alanını dolduran sıvı ortam da mükemmel bir ısı emicidir ve cihaz aşırı ısınmayla tehdit edilmez, ilave motor soğutma sistemine gerek yoktur. Tüm pompa hacminin tümüyle soğutucu ile doldurulmasını sağlamak için, hava tahliyesi için özel bir fiş (konum 9) sağlanmıştır.
Pompa rotorunun sıvı bir ortamda dönüşü, elbette, belirli enerji kayıplarını, yani cihazın verimliliğinde bir düşüşü beraberinde getirir. Ancak, düşük elektrik tüketiminin arka planına karşı - bu faktör, özellikle önem verilmez - kayıpların önemsizliği için.
Pompa neredeyse sessizdir, cihaz kompakttır ve montajı kolaydır - herhangi bir ek bağlantıya ihtiyaç duymadan borunun sağ bölümüne keser. Doğru, aynı zamanda önemli bir durumun karşılanması gerekir - rotor ekseni, vücudun konumuna bakılmaksızın, yatay bir pozisyon almalıdır. Bu konumda, rulmanlar asla kuru olmayacak ve aşırı ısınmadan kaynaklanan arıza onları tehdit etmeyecektir.
Bir başka ayrıntı ise, sistemde iyi bir şekilde oluşturulabilen yataklarda katı süspansiyonların engellenmesinin imkansız olmasıdır. Bu nedenle, doğrudan pompanın önünde, her zaman bir mekanik temizleme filtresi - bir “karter” takılması tavsiye edilir.
Seçerken dolaşım pompasını değerlendirmek için kriterler
Mevcut bir ısıtma sisteminde kurulum için bir sirkülasyon pompası seçerken, bir takım kriterler dikkate alınmalıdır.
- Güç kaynağı. Daireler ve özel evler için otonom ısıtma sistemleri ölçeğinde, 220 V 50 Hz tek fazlı güç kaynağı olan pompalar kullanılmaktadır. Düşük akım tüketimi, herhangi bir özel güç hattı kurma ihtiyacından kurtulur - yeterli güç çıkışı vardır. Sağlanması gereken tek şey, yukarıda bahsedilen kesintisiz güçtür.
- Güç tüketimi Doğal olarak, daha düşük olan (kalan performansı korurken), cihaz daha ekonomiktir. En iyi seçenek, daha pahalı olsa bile, enerji sınıfı "A" nın bir aygıtı olacaktır. Sınıf (“B”, “C”, vb.) Ne kadar düşükse, güç tüketimi de o kadar büyük olacaktır.
En ekonomik operasyonda - enerji sınıfı "A" olan sirkülasyon pompaları
Modern pompaların çoğu, yaratılan başın farklı göstergeleriyle iki veya üç çalışma modundan birini seçme şansına sahiptir. Buna göre güç tüketimi değişir. Tipik olarak, göstergeler bir plaka formunda cihaz isim plakasına yerleştirilir.
Üretilen basınç ve güç tüketimi değerleri ile plaka. Basınç değerleri yerine veya bunlarla birlikte pompa performans göstergeleri belirtilebilir.
Isıtma sisteminin işleyişini etkileyen tüm operasyonel karakteristiklere - yani yaratılan performansa ve baskıya - değinildiğinde, bu göstergeleri daha ayrıntılı olarak ele almamız mantıklıdır.
Gerekli parametreleri yaklaşık olarak belirleyebileceğiniz tablolar vardır - bunlardan biri aşağıda yer almaktadır.