Eski elektrikli veya gazlı su ısıtıcınızı değiştirmeyi düşünüyorsanız, ortam havasından kalori alarak sıcak su üreten termodinamik su ısıtıcısını düşünün. Açıklamalar.
Termodinamik su ısıtıcısı nasıl çalışır?
Bir termodinamik su ısıtıcı, küçük bir otonom hava / su ısı pompası ve ısı yalıtımlı bir tank ile donatılmış bir sıcak su tankıdır. Pompa, ana enerji kaynağı olarak ortam havasında bulunan kalorileri ve ayrıca çamaşır makinesi veya dondurucu gibi elektrikli cihazların kaybettiği ek bir elektrik direnci ile ilişkilidir. Bu serbest enerji geri kazanılır ve ısıtılan suyun depolandığı tanka iletilir. Güneş enerjili su ısıtıcıdan daha kolay ve ucuz bir şekilde monte edilen termodinamik su ısıtıcısı, yıl boyunca sıcak su ihtiyaçlarını (60 ° 'ye kadar) karşılayabilir. Bir elektrikli su ısıtıcısına kıyasla kullanım sıcak suyu üretiminde yılda% 70 ila 75'lik bir potansiyel tasarruf sağlar ve çok daha az CO2 yayar. Kendinizi bir termodinamik su ısıtıcısı ile donatmak,% 26 vergi kredisine sahip olmanızı sağlar.
Termodinamik su ısıtıcısının verimliliği nasıl ifade edilir?
Verimi COP olarak ifade edilir, yani Performans Katsayısı. Bu, tüketilen enerji ile geri dönen enerji arasındaki orana karşılık gelir. COP = geri dönen enerji (sıcak su üretimi için) / tüketilen enerji (kompresör ve fan tarafından kullanılan elektrik).
Beş farklı termodinamik su ısıtıcı teknolojisi
Teknoloji seçimi, muhafazanın yapılandırmasına bağlıdır. Ortam havasındaki termodinamik su ısıtıcısı: çamaşır odası ve garaj gibi ısıtılmamış odalarda hava emer ve reddeder. Odalar en az 20 m3 ölçülmeli ve uygun şekilde yalıtılmalıdır. Dış havaya kılıflanmış termodinamik su ısıtıcı: dış havayı emen ve reddeden kanallarla donatılmıştır. Yaşanabilir ve ısıtmalı bir odaya monte edilebilir (örneğin çamaşır odası, bulaşıkhane). Dış havadaki split termodinamik su ısıtıcısı: iki bölümden oluşur: yaşanabilir bir odaya monte edilen tank ve dışarıya monte edilen ısı pompası. Boşaltma havasındaki termodinamik su ısıtıcı: yaşanabilir bir odaya monte edilir ve havalandırma sistemine bağlanır, çift bir işlevi vardır: havalandırın ve sıcak su üretin. Temiz hava, pencerelerin üzerinde bulunan hava girişlerinden girer. Bayat hava, sıcak olduğunda, su özelliklerinin aspiratörleri tarafından emilir ve bir kanal ağı tarafından sıcak su üretmek için kullanan su ısıtıcısına iletilir. . Isıtmalı zemindeki termodinamik su ısıtıcısı: yaz aylarında, evin ortam sıcaklığına bağlı devrede bulunan kalorileri alır.
Termodinamik su ısıtıcısı monte etmeden önce ne kontrol edilmelidir?
Termodinamik su ısıtıcısı "NF Electricité Performance" olarak işaretlenmelidir. Bu işaret, cihazın elektrik güvenliği, kullanılan malzemelerin kalitesi, mekanik direnci ve düzgün çalışması hakkında bir garanti sunmaktadır. Depo, suyun kalitesi ne olursa olsun, iyi bir demir / su dengesini garanti ederek maksimum koruma sağlayan korozyon önleyici bir sistemle donatılmalıdır. Termodinamik su ısıtıcı yedeklemesiz 55 ° 'de sıcak kullanım suyu üretebilmelidir. Topun kapasitesi hane halkının ihtiyaçlarına göre ayarlanmalıdır. Örneğin, dört kişilik bir aile için, 200 L kapasiteli bir tanka ihtiyacınız vardır. Cihazı aşırı basınca karşı korumak için "soğuk su" girişine bir güvenlik grubu monte etmek gerekir. patlamasına ve kondensatın çıkarılmasına neden olabilir. Sıcak su çıkışı, genel olarak verilen özel bir konektör kullanılarak evin sıcak su şebekesine bağlanmalıdır. Bu bağlantı parçasının takılması zorunludur. Aksi takdirde, bir sorun varsa garanti çalışmaz.