IP64 elektrik üniteleri, Maxos IP64 kanal bölmelerine hızlı ve güvenilir montaj için tasarlanmıştır. Beyaz kaplamalı çelikten yapılmışlardır. IP64 elektrik ünitelerinde, kanal bölmeleri ve contalı vida halkalarına sahip lamba duyu arasındaki özel mühürler sayesinde yüksek IP sınıflandırması mümkündür. Maxos IP64, sürekli nemli ortamlardaki uygulamalar için tasarlanmamıştır.Elektrik bağlantısı için kanala bir konnektör bloğu monte edilmiştir. Elektrik üniteleri, elektronik balastlar (dimlenebilir ve DALI dahil) veya alçak kayıplı klasik balastlarla donatılmıştır. Klasik balastlar, paralel dengelenmiş (IC) veya indüktif (I) olarak bulunur. Üniteler, W'lık 1 ya da 2 TL-D lambası tutabilir.Dimlenebilir modeller, TL-D lamba ışık çıkışının %3'ten %100'e düzenlenmesine olanak tanıyan HF-R elektronik balastlar ile birlikte teslim edilir. HF-R ve HF-DALI üniteleri, 7 telli kablosu olan kanal bölmelerine monte edilmelidir.Elektrik üniteleri, IP64 özel trapez reflektörler ve alüminyum reflektör çeşitleriyle kombine edilebilirler. Bu alüminyum reflektörler, 1 x 58 W için dar ışık saçma, asimetrik ışık saçma ve çok dar ışık saçma seçenekleri sunar. İstek üzerine FF kurallarına (sınırlı yüzey sıcaklığı) uyan reflektörler bulunur.1 veya 3 saatlik (EL1/EL3) acil durum pil paketi ile donatılmış olan özel elektrik üniteleri bulunur. Bu üniteler, 7 telli kanal bölmeleri ile kullanılmalıdır.