Elektrik Prizleri Nasıl Takılır Ve Değiştirilir
- Giriş
- Gerekli araç ve gereçler
- Önce güvenlik
- Hasarlı bir soket nasıl değiştirilir
- Çift soketli bir tekli priz soketinin nasıl değiştirileceği
- Bir prizi sağlam bir duvara monte etmek nasıl
- Bir çiviyi bir saplama duvarına monte etmek nasıl
Giriş
Yuvalar yüzey veya gömme monte edilebilir. Elektrikli bağlantı elemanlarını yüzeye monte etmek daha kolaydır, ancak gömme montajlı versiyonlar daha iyi görünür ve kazara hasara daha az eğilimlidir.
Elektrik devresine bir soket eklemeden önce, IEE elektrik yönetmeliklerine uygun olmasını ve devrenin RCD koruması gerektirip gerektirmediğini kontrol etmelisiniz.
Gerekli araç ve gereçler
Önce güvenlik
Güvenliğiniz için, bu ürünler yerel Yapı Yönetmeliklerine uygun olarak kurulmalıdır. Herhangi bir şüpheniz varsa veya yasaların gerektirdiği yerlerde, bir elektrik sertifikasyon şemasına kayıtlı yetkili bir kişiye danışın. Daha fazla bilgi çevrimiçi veya yerel yetkililerinizden edinilebilir.
Elektrik güvenliği ile asla risk almayın. Herhangi bir elektrikli çalışmaya başlamadan önce, aşağıdaki güvenlik önlemlerine uymalısınız:
- Tüketici ünitesindeki / sigorta kutusundaki ana gücü kapatın. Devre sigortasını çıkararak üzerinde çalışmayı planladığınız devreyi izole edin. Kazayla değiştirilmesi önlemek için bunu cebinize koyun.
- Ya da kesiciyi kapatın ve yapabiliyorsanız kilitleyin.
- Devre üzerinde çalıştığınızı bildirmek için üniteye bir not ekleyin.
- Aydınlatma devreleri için bir soket test cihazı veya voltaj test cihazı / metre ile devrenin öldüğünü kontrol edin.
Kablo, yeni soketin terminallerine zorlamadan ulaşmazsa, çekmeyin. Yeni bir kısa kablo uzunluğu eklemek için özel olarak tasarlanmış bir kıvrım veya terminal bloğu kullanın. Sadece montaj kutusunun içinde yer varsa bunu yapın - tüm kablo bağlantıları erişilebilir olmalı ve duvarın arkasına gömülmemelidir.
Hasarlı bir soket nasıl değiştirilir
Yuvalarınızdan biri yakılmışsa, genellikle fişteki aşırı yüklenmelerden veya gevşek bağlantılardan kaynaklanır. İlk önce problemle uğraşmadan cihazlarınızı tekrar takmayın veya tekrar gerçekleşir.
Önce güvenlik
Elektrik güvenliği ile asla risk almayın. Herhangi bir devrede yapılacak değişiklikler, en son IEE Kablolama Yönetmeliklerine uygun olmalıdır. Yeni veya yedek kablolar veya prizler RCD korumasına ihtiyaç duyabilir.
Aşama 1
Devreyi izole ederek başlayın. Öldüğünü kontrol etmek için bir soket test cihazı kullanın. Soket ön kaplamasını sökün ve duvardan uzağa doğru çekin, ancak yenilerinin takılmaması durumunda vidaları saklayın.
Adım 2
Terminal vidalarını gevşetin ve kablo çekirdeklerini serbest bırakın. İzolasyon ısı hasarlıysa, çekirdekleri kesin ve uçları sıyırın. Maruz kalmışsa, toprak göbeği üzerinde yeşil / sarı kılıfı çalıştırın. Metal arka kutuların topraklanması gerektiğinden, arka kutunun toprak terminalleri ile ön yüz plakası arasında kısa bir toprak kablosu uzunluğu çalıştırın.
Aşama 3
Canlı çekirdeği veya göbekleri yeni ön kapağın canlı terminaline (L), nötr terminali nötr terminale (N) ve topraklama toprak terminaline (E veya (Toprak sembolü)) bağlayın. Terminal vidalarını tamamen sıkın ve yeni ön çerçeveyi takın. Yeni vidalar eski kutunun kulaklarına uymuyorsa, orijinal vidaları tekrar kullanmanız yeterlidir. Son olarak, her şeyi doğru şekilde bağladığınızı kontrol etmek için soket test cihazını kullanın.
Çift soketli bir tekli priz soketinin nasıl değiştirileceği
Soketiniz gömme monte edilmişse, yüzeye monte edilen çift soketle değiştirmek çok kolaydır. Bunu yapmanıza yardımcı olması için özel bir soket dönüştürme kutusu alabilir veya standart bir çift soket kullanabilir ve duvarı delip takabilirsiniz (burada gösterildiği gibi). Soketinizin gömme montajlı olmasını istiyorsanız, eski kutuyu çıkarmanız ve yeni bir kutu için daha büyük bir girinti yapmanız gerekir.
Önce güvenlik
Kablo, yeni soketin terminallerine zorlamadan ulaşmazsa, çekmeyin. Yeni bir kısa kablo uzunluğu eklemek için özel olarak tasarlanmış bir kıvrım veya terminal bloğu kullanın. Ancak bunu sadece montaj kutusunun içinde yer varsa yapın - tüm kablo bağlantılarına erişilebilir olmalı, duvarın arkasına gömülmemelidir.
Aşama 1
Öncelikle devreyi izole etmeniz gerekecek. Öldüğünü kontrol etmek için bir soket test cihazı kullanın, ardından ön yüz plakasını sökün ve kabloları tek soket montaj kutusunun terminallerinden ayırın. Maruz kaldığını tespit ederseniz, toprak göbeği üzerinde yeşil / sarı kılıfı çalıştırın.
Adım 2
Ardından, yeni yüzey montaj kutusundaki boşluğu kaldırın ve kabloları içinden geçirin. Ardından duvardaki sabitleme deliklerini kurşun kalemle işaretleyin. Kutuyu alın, gizli boruları veya kabloları kontrol edin ve duvarın arkasını delin ve takın.
Aşama 3
Yeni kutuyu yerine vidalayın ve kabloları terminallere bağlayın. Yeni ön çerçeveyi takın ve doğru şekilde kablolanmış olduğunu kontrol etmek için soket test cihazını kullanın.
Bir prizi sağlam bir duvara monte etmek nasıl
Bir kutuyu sağlam bir duvara monte edecekseniz, sıva boyunca ve duvarın arkasına düzgün bir girintiyi kesmeniz gerekir. Bu tozlu iş, bu yüzden eldiven ve koruyucu gözlük takmak iyi bir fikir.
Aşama 1
Gizli borular ve kabloları test ederek başlayın. Her şey açıksa, montaj kutusunu yerine basılı tutun. Yatay olup olmadığını kontrol etmek ve duvardaki taslağını çizmek için bir su terazisi kullanın. Daha sonra, bir taşlama delici ucuyla bir çekiç aksiyon aleti alın ve ana hat içinde montaj kutusundan biraz daha büyük bir derinliğe kadar bir dizi delik açın. Bu işi kolaylaştırmak için bir soket şablonu kullanabilirsiniz, çünkü bu alanı açmak için delik açmak için kılavuzluk edecektir. Matkabın derinlik stopunu ayarlayın veya maskeleme bandını bitin etrafına bir derinlik kılavuzu olarak sarın.
Adım 2
Ardından, delinmiş deliklerin tabanına kadar keserek, bir destek ve kulüp çekiç ile sıva ve duvarın doğramak. Tüm kalıntıları fırçalayın ve kutunun uygunluğunu kontrol edin.
Aşama 3
Soket kutusunu yerinde tutun, sabitleme pozisyonlarını işaretleyin ve delikleri delin ve takın. Kutuyu takmadan önce kablo için bir kanal kesin. Daha sonra devreyi izole edin ve son bağlantıları yapın. Ön cepheyi monte ederek ve kablolamayı kontrol etmek için bir soket test cihazı kullanarak bitirin.
Bir çiviyi bir saplama duvarına monte etmek nasıl
Bir çiviyi bir saplama duvarına monte ederseniz, bunu yapmanın en kolay yolu bir boşluk sabitleme kutusuyla yapılır. Bu, duvarın yüzüne karşı duran bir flanşın yanı sıra alçı panelin arkasına baskı yapan yaylı veya döner kulaklara da sahiptir. Bunlar, bağlantı parçasını yerleştirdiğinizde size daha fazla esneklik sağlar.
Aşama 1
Yeni soketinizi nereye koymak istediğinize karar vererek başlayın. Saplama bulucunuz varsa, duvar çerçevesinin hiçbirinin yolunda olmayacağını kontrol etmek için bunu kullanın. Saplama bulucunuz yoksa, duvara bir çekiç tutamağından hafifçe vurun ve çerçeve üzerine dokunduğunuzda değişecek içi boş notu dinleyin. Kutuyu, yatay olduğundan emin olmak için bir su terazisi kullanarak tutun ve ardından kalemle çizin.
Adım 2
Alanın gizli borular veya kablolardan arınmış olduğunu kontrol edin. Sonra itmek ve bir ped testere veya alçı testerenin bıçağını takın böylece anahat en çapraz karşısında köşeler boyunca bir tornavida bükmek. Kutu çerçevesini takip ederek deliklerden dışarı doğru kesin ve alçıpanın atık parçasını çıkarın.
Aşama 3
Kutunun deliğe tam oturduğunu kontrol ettikten sonra, knock-out'ı çıkarın. Ardından kutuyu deliğe doğru itin, kabloyu açıklıktan geçirin.
4. Adım
Sabitleme pabuçlarını itin veya döndürün, böylece alçı panelin arka yüzünü sıkıca kavrayacaklardır. Ardından telleri bağlayın ve ön yüze yerleştirin. Son olarak, soketinizin bir soket test cihazı kullanarak doğru şekilde bağlandığını kontrol edin.
Makalenin Yazar: Miraç Kolçak. Bağımsız inşaat ve teknik uzman. 1980 yılından beri inşaat sektöründe iş tecrübesi. Yönlerde mesleki yeterlilik: inşaat, mimari, tasarım, ev inşaatı.