Özel bir evde bağlantı şeması - doğru yapın
- Araç
Rahat bir yaşam için bir kişi elektriksiz olarak yapamaz. Mevcut değilse, modern mutfak ekipmanı kullanarak yemek pişirmek ya da elektrikli aletleri veya ev aletlerini kullanmak veya kabul edilebilir bir aydınlatma seviyesi sağlamak mümkün olmayacaktır.
Bununla birlikte, elektrik şebekesinin kablolanması - olay son derece sorumludur. En ufak bir yanlışlık veya hatalı bağlantı bile üzücü sonuçlara yol açabilir: cihazlara zarar verme ve yangının en kötü durumu.
Bu nedenle, güç kaynağı çalışmalarının planlama aşamasında bile, güç kaynağı planına dikkat edilmesi gerekmektedir.
Bağlantı şeması - ne için?
Ayrıntılı kablolama şeması, ev içi elektrik besleme sisteminin ana bileşenlerini gösteren bir çizimdir: bir giriş hattı, koruyucu cihazlar, bir elektrik sayacı, bunlardan çıkış kutuları ve çıkışları, son kullanıcıları bağlamak için anahtarlar ve prizler.
İnşaat herhangi bir standart proje kullanılmadıysa, her özel ev için kendi bağlantı şemasını geliştirdi. Ancak, planın amacı her zaman aynı olacaktır:
- Elde edilen ayrıntılı bir planla, bir elektrik şebekesi oluşturmak için gerekli ekipman ve materyallerin önceden planlanması mümkün olacaktır.
Bu, yalnızca kurulum günlerinde eksik olanı hızlı bir şekilde satın alma ihtiyacını ortadan kaldırmayacak, aynı zamanda önemli tasarruflar sağlayacaktır. Bu tasarruf için daha ucuz seçenekler bulmak ve ekstra bir şey satın almak için bir fırsat olacaktır;
Güç kaynağı girişi
Güç kaynağından özel bir eve elektrikle yürütülen elektrik girdisi, tüm ev aletlerinin istikrarlı ve yüksek kaliteli güç kaynağının garantisidir, aynı zamanda güvenilir yangın korumasıdır.
Elektriğin eve nasıl getirilebileceğinin iki ana yolu vardır: hava hattından veya yeraltı iletişiminden. İlk durumda, evin duvarı ile güç kaynağı hatlarının desteği arasındaki tellerin gerilmesi, ikinci durumda, kablolamanın zemine doğru derinliği anlamına gelir.
Hava girişi
En rasyonel hava girişi, evin duvarı ile güç kaynağı direği arasındaki mesafenin 20 m'yi geçmemesi olabilir, eğer büyük olduğu ortaya çıkarsa, arsaya bir tane daha ek destek konması gerekecektir.
Bu, giriş hattındaki mekanik yükün, 20 metreden daha uzun bir sürede, kendi ağırlığı altında ya da rüzgârın altında sallanabileceği şekilde azaltılması amacıyla yapılır.
Hava hattı ekipmanları aşağıdaki gibidir:
- Küçük çaplı bir metal boru parçasının veya özel bir plastik kıvrımın monte edildiği duvardan bir delik açılır;
Bu, direk üzerindeki ve duvardaki izolatörler arasındaki gerilim ile elde edilir. Yalıtkandan panoya giden telin uzunluğu, gerilimsiz olarak serbest bir şekilde döşenmelidir. Gerilim altındaki kabloların zemin seviyesi ile alt sarkma noktası arasındaki minimum mesafe 3,5 olmalıdır.
Ayrıca bu kablo, uzunluğu boyunca herhangi bir bina ile veya ağaç veya çalı kronlarıyla temas halinde olmamalıdır.
Giriş noktası sızdırmazlık gerektirir. Bunu yapmak için, elektrik kablosunu borudan geçirdikten sonra, içinde kalan boş alan ya montaj köpüğü ya da sıkıca tutturulmuş yanmaz mineral yünü ile doldurulur.
Özel bir eve elektrik sağlamak için kullanılabilecek bir kablo olarak, bir kablo markası SIP kullanabilirsiniz. İzolasyon, yağış ve güneş ışınlarına maruz kalma şartlarında ve ayrıca önemli sıcaklık dalgalanmalarında çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
Ek olarak, bu kablo zaten bir tane olduğundan, ek bir taşıyıcı kablo kullanılmasını gerektirmez. Minimum tel göstergesi 16 m² Mm'dir. 220 V giriş için, iki çekirdekli bir kablo kullanılır, 380 V için - dört çekirdekli bir kablo.
Yeraltı girişi
Yeraltına girilmesi, hava çeşitliliğinden daha güvenilir olarak kabul edilir. Sıcaklık farklılıkları, yağış ve rüzgar yükleri gibi olumsuz faktörlerin kablo üzerindeki etkisini tamamen ortadan kaldırarak daha fazla güvenilirlik elde edilir.
Buna ek olarak, yeraltı girişi ile ağaç tepeleri veya müştemilatlar gibi engelleri göz ardı edebilirsiniz.
Tüm stabilitesiyle, zemin aynı zamanda bir elektrik kablosunun koruyucu kılıfını tahrip edebilecek oldukça agresif bir ortamdır. Bu nedenle, yeraltına döşenen tellerin korunması gerekiyor.
Boru, çıkış noktasından odaya ve güç kaynağı direğindeki 1.8-2 m seviyesine kadar döşenmelidir.
Elektrik kablosunun döşenmesi derinliği 0,8 metreden az olmamalıdır Eğer giriş temelden geçiyorsa, delik asbest-çimento borusu döşenerek güçlendirilir.
Elektrik girdisi düzenlemesine dahil olmak üzere, elektrik direkleri ve elektrik direkleri ile ilgili herhangi bir çalışmanın sadece tedarik kuruluşunun çalışanlarını gerçekleştirme hakkına sahip olduğu unutulmamalıdır.
Bir ülke evinde elektrik tüketicileri ve çizelgeleri
Şebekedeki yüklerin hesaplanmasını kolaylaştırmak ve planını doğru bir şekilde çizmek için, özel bir evde bulunan tüm enerji tüketicileri birkaç gruba ayrılabilir:
- aydınlatma;
- Mutfak ekipmanları (mikrodalga fırın, elektrikli fırın, yavaş ocak, davlumbaz, vb);
- Banyo donanımları (kazan, çamaşır makinesi);
- Düşük güçlü elektrikli ev aletleri ve tüketici elektroniği için prizler;
- Arka odada elektrikli aletler.
Kurum içi elektrik şebekesinin hesaplanacağı toplam kapasitenin hesaplanması şu şekildedir:
- Mevcut tüm müşterilerin nominal gücü özetlenir;
- Elde edilen sonuç genel olarak kabul edilen cihazların eşzamanlı anahtarlama katsayısına, yani, 0,7 ile çarpılır.
Toplam kapasiteye ek olarak, tüketici gruplarının her birinin yükünü dikkate almak çok önemlidir. Bu durumda, bir grup toplam gücü 4.5 kW'ı aşan aletleri içermemelidir.
Güç bu değeri aşarsa, bazı aygıtların ayrı bir gruba ayrılması ve bağlantılarını ayrı bir hatta planlaması gerekir. Aşağıdaki tablodaki hesaplamalarda gezinebilirsiniz:
Güvenli ve güvenilir bir güç kaynağı sağlamak için, kullanılan tellerin türünü belirlemek gerekir. Özel evler için sadece uzun servis ömrü ile karakterize edilen bakır teller kullanılmasına izin verilir.
Bağlantı şemasını hesaplarken, bölümlerinin her biri için, aşağıdaki kurallara uymanız gerekir:
- Kablolama, çalışma sırasında kesinlikle güvenli olmalıdır;
- Kablo kaybı minimum olmalı;
- Kablonun servis ömrü 10 yıldan az olamaz.
NYM, VVGng, VVG, PUNP tiplerinin kabloları bu gereksinimlere tamamen uygundur. Bunların tümü, gizli elektrik tesisatını prizlere ve aydınlatma armatürlerine tedarik etmek için kullanılabilir. Açık bir kablolama yöntemi seçerseniz, PUGNP veya PUGVP kablolarını kullanabilirsiniz.
Bir kır evi için tipik çözümler örneği
Hatalardan kaçınmak için, şemayı hazırlamadan önce bile, özel bir evde elektriğin nasıl boşanması gerektiğini kendinize tam olarak anlamanız faydalı olacaktır:
Şema, sayaç dahil olmak üzere tüm elektrikli cihazların tamamen enerjisiz hale getirilmesine izin veren bir giriş bıçağı anahtarı ile başlamalıdır. Daha sonra elektrik sayacı takip edilmeli, montajı servis şirketinin uzmanları tarafından yapılmalıdır.
Ardından, mümkün olan en yüksek güç tüketimine izin veren bir eşik ile bir devre kesiciyi takip eder.
Ayrıca, her bir tüketici grubu için ayrı koruma cihazları gerekli olacaktır. Dahası, özellikle güçlü cihazlar için daha güçlü otomatik kesme (25-40 A) ve artan kesitli kabloların kullanılması gerekecektir.
Daha sonra, kabloları zaten doğrudan tüketicilere yönlendirin: anahtarlar ve aydınlatma lambaları, ayrıca elektrik prizleri, daha sonra bir şema çizebilir ve kurulum işine devam edebilirsiniz.
Kablolama testi
Bağlantı şemasının kurulumunu tamamladıktan sonra, işin kalitesi ve genel kablo şemasının doğruluğu için kapsamlı bir test yapılmalıdır. Bu, yangınla uğraşan bireysel alanlarının aşırı ısınma riskini ortadan kaldıracaktır.
Buradaki ana araç, elektrik hatlarının sürekliliği ve en iyisi için bir multimetre olan en basit cihazdır.
Test sırasındaki eylem sırası, çeşitli aktivitelerin uygulanmasını içerir.
- Kısa devreleri kontrol edin. Bunu yapmak için, cihazı kullanarak, fazın, sıfırın ve zeminin telleri arasında hiçbir temas olmadığını ortaya çıkar. Yol boyunca, bir megohm metre kullanarak ölçüm yapılması gereken yalıtımın kalitesini öğrenebilirsiniz.
- Yüklü tüm anahtarların çalışması izlenir.
- Işıldaklar ve prizler pimleri.
Bazı bölgelerde mekanik bir hasarın olması muhtemeldir, fark edilmezse, kısa bir devre veya belirli bir güç kaynağı hattında gerilim eksikliği ile doludur.
Elektrik şebekesinin doğru şekilde yapıldığından ve tam olarak çalıştığından emin olarak, işlemine devam edebilirsiniz.
Özel bir ev için bir güç kaynağı tasarlamak, azami dikkat gerektiren bir iştir. Güç şebekesinin en ufak bir yanlışlığı veya ihmal edilmiş düğümü, ya ağın inoperabilitesine ya da güvenli çalışmasının imkansızlığına yol açabilir.
Bununla birlikte, elektrik mühendisliği ile ilgili temel kavramların görev ve bilgisini tam olarak anlayarak, neredeyse her elektrik devresi uygulanabilir.
Özel bir evdeki önceden hazırlanmış şema hakkındaki videoyu izleyin ve çeşitli önemsiz konular hakkında ek bilgi edinin.
Özel bir evin kablo şeması (güç kaynağı), kendi elleriyle daire
14 Nisan 2014. Oku 28476 kere
Kendi evinizi inşa etmeye karar verirseniz veya sadece büyük bir revizyon yaparsanız, elektrik kablolarını takmadan veya değiştirmeden yapamazsınız. İşlevsel ve pratik bir güç kaynağı şeması çizmek, işin ilk aşamasıdır. Kurulum sürecinin kolaylaştırılması ve hızlandırılması için, kablolama kavramını oluştururlar.
Güç kaynağı devresi nedir?
Özel bir evde kablolama (güç kaynağı)
Aşağıdaki şekil, havai iletim hatlarının (güç hatları) yardımıyla, 220-380 Voltluk bir besleme yapıldığını göstermektedir. Takılan direğe elektrik hatları doğrudan elektrik panosuna beslenir: faz ve sıfır (PEN).
Şekil 1. Tek fazlı giriş planı
Son zamanlarda elektrik hizmetleri, elektrik sayaçlarının doğrudan RCD ve otomatik olarak da yer aldığı giriş panosundaki caddeye kurulmasını gerektiriyor.
Daha sonra, elektrik kabloları eski moda ait dahili elektrik panosuna bağlanır, bu nedenle kendi modasının güç kaynağı devam eder. Ana elektrik tüketicilerinin ayrılabileceği birkaç grup vardır:
- Güç (buzdolabı, bulaşık makinesi, kazan, kazan, vb.);
- Aydınlatma (avizeler, aplikler, safir ve diğerleri);
- Hane. tesisler (yardımcı odalar, bodrumlar, garajlar, vb.).
Her grup kendi devre kesicisine ve RCD'ye sahip olmalıdır.
Şekil 2. Tek fazlı güç hattı - düzen.
1. giriş koruyucu devre kesici;
2. elektrik sayacı;
4. tek kutuplu devre kesici;
6. yer otobüsü.
Öneri: Elektrik tedarik planlarını doğru ve hızlı bir şekilde oluşturmak için, özel bir evin hazır, mevcut planını kullanmak en iyisidir.
Şekil 3. Yazlık kablo tesisatı - plan
Şekil 4. Kendi evinizin güç kaynağı - şematik bir diyagram
İki kademeli veya büyük bir kır eviniz varsa, konakların odaları, katları veya ayrı bölümleri olsun, ayrı tüketici grupları kullanmak en iyisidir.
Bir kır evi kablolama - üç fazlı bir şema.
Evinize üç fazlı bir giriş (L1, L2, L3) kullanırsanız, koruyucu nötr iletken PEN kullanımı gerekli olacaktır.
Şekil 5. Konak şemasının üç fazlı güç kaynağının yeri ve bağlantısı.
1 - üç fazlı koruyucu giriş devre kesici;
2 - elektrik sayacı;
4 - sıfır tel;
5 - otomatik tek kutuplu anahtar;
Ayrı grup başına 6 –UZO;
7 - topraklama otobüsü.
Apartman kablolama planı kendiniz yapın
Yukarıdaki şemadaki fark, tüketici sayısı olacaktır ve giriş, bir ev için olduğu gibi, bir hava hattının aksine, mevcut bir kablo hattı kullanılarak zemindeki bir elektrik paneli ile başlar. Ölçüm cihazını kurmak için temel kuralları takip etmek önemlidir.
Daire içindeki kablolara girmek için bir zemin plakasına ihtiyacınız vardır, ayrıca bir sayaç gibi cihazlar ve buna göre bir giriş otomatına sahip olmalıdır. Olağan durumlarda, her daire birbirinden iki ayrı güç hattına sahiptir. Mevcut hatların her birini korumak için, bir emniyet sigortası veya otomatik paket anahtarı ile donatılmış olmalıdır. Bu nedenle, mevcut hatlardan birinde kısa devre varsa, daire elektriksiz hale gelmeyecek ve ikinci hattan elektrik kullanabilecektir.
Dairede iki tip elektrik kablosu kullanabilirsiniz: açık veya kapalı.
- Açık kablolama NYM veya Vidalı Mil kullanımını içerir;
- Kapalı tip elektrik tesisatı, neredeyse her tür kablo veya telin kullanılmasını içerir.
- Kapalı tipin kablo bağlantıları şu şekilde ayrılabilir: değiştirilebilir ve değiştirilemez. Birincisi doğrudan plastikten yapılmış boruların içine monte edilir. İkincisi bir sıva tabakası altında kurulmuştur.
Kattaki (merdiven) elektrik panosuna ek olarak, daireye bir panonun monte edilmesi gerekmektedir. Böylece, tüm tüketicilerin bireysel sektörleri için tüm binaların ayrılmasını elde edersiniz.
Daireniz için gelecekteki elektrik kabloları için bir plan planlamak uzun bir süreçtir, elektrik tüketicilerinin (LED TV, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, kazan, buzdolabı, vb.) Yerini dikkate almalıdır. Bu sayede, gelecekteki elektrik prizlerinin sayısını ve yerini belirlersiniz. anahtarlar.
Planı daha iyi anlamak için - elektrik planı, bölünmüş ve aşağıdaki tüketici gruplarına sahip iki odalı bir dairenin örneğini düşünün:
Dairenin güç planı, yukarıda tarif edilen ev ile aynı şekilde, tek fazlı bir güç kaynağı düzeni ile aynı şekilde düzenlenmiştir.
Şekil 6. İki odalı bir daire planının diyagramı.
Öneri: banyoda, bir trafo ile güç kaynağına bağlanan elektrikli tıraş makinesinin çıkışı hariç korumasız priz ve anahtarların kullanılması önerilmez.
Evin kablo tesisatı - şemaların bir örneği, güç seçimi, iş için fiyat
Daha önce hiç olmadığı kadarıyla, günümüzde insanlar neredeyse tüm iş için gerekli olan elektrik enerjisine ihtiyaç duyuyorlar. Normal yaşam tarzına göre kırık değildir, evde yüksek kaliteli kablolara ihtiyacınız vardır. Uzmanlar tarafından biriktirilen deneyim ve pratik kurallar, uygulanması için faydalı olacaktır.
Elektrik - konfor kaynağı
Güvenlik temelleri - hatalar ve bunlardan sakınmanın yolları.
Parçaların cehalet veya dikkatsizlik montaj hatalarına neden olabilir. Daha fazla operasyon sırasında, sorunlara, mal hasarlarına ve bazen yangına neden olurlar. Ustanın rastgele değil, güvenlik kurallarına göre hareket etmesini sağlayan basit kurallar vardır:
Yeni binada, kablo döşemeden önce dağıtım panosu için bir yer seçilmiştir. Dondurucu olmayan bir odaya girişin yakınına kurulmuştur. Devre şemasını çizerken, RCD (artık akım devre kesicisi), topraklama devresi ve diğer koruyucu cihazlar hakkında hemen düşünmek akıllıca olacaktır.
Süspansiyon santrali
Elektrik tesisatının (eski konutta) değiştirilmesiyle ilgili tüm çalışmalar, elektrik panosuna giden güç kaynağı ile yapılmalıdır. Hoş olmayan bir sürprizden kaçınmak için üzerinde bir uyarı işareti bırakmanız gerekmektedir.
Evdeki kablolama, ayrıntılı bir ağ planı ve elektrik bağlantısı ile yapılır.
Bütün devre kesiciler kapalı olsa bile, çalışmaya başlamadan önce kontaklarda veya göstergeli tornavidalı iletken yüzeylerde voltaj varlığı veya yokluğu kontrol edilir.
Giriş makinesinde mutlaka bir uyarı işareti ile asılabilir.
En yaygın hatalar:
Alüminyum teller kullanın. Elektrik tesisat kurallarına (elektrik tesisat kuralları) göre, konutlarda en az 16 mm² kesitli alüminyum teller kullanılmasına izin verilmektedir. Bu çaptaki teller genellikle sadece akımın evin içine verildiği, ancak içine girmediği kablolarda kullanılır. Kablolamayı değiştirirken, bakır ve alüminyum parçaların kombinasyonu kabul edilemez - bağlantı noktasında temas, temas direncinden dolayı zamanla birleşir.
Yetersiz su yalıtımı. Sistemin uzun süreli ve güvenli bir şekilde çalışması için, yüksek neme sahip odalardaki tüm telleri dikkatlice yalıtmak için dikkatli olunmalıdır. Kötü yalıtım genellikle banyo, kiler, mutfak veya terasta kendini bulur.
Stroebe. Optimum derinlik 2-2.5 cm olup, sığ derinliği olan olukların sıvalanması zordur.
Kablolama altında Shtrobenie duvar
Kablo ile çalışın. Çapraz kurulum yasaktır; Tel ebadı sistem parametrelerine göre hesaplanmalıdır.
Dağıtım kutuları Karışmayı önlemek ve bakım kolaylığı tavanın altına yerleştirilir.
Kablolama şemasını özel bir evde çizmek için bir örnek
Gelecekteki elektrik kablolarının şeması özel bir evin planına dayanmaktadır. İki parçadan oluşur, elektrik ve montaj. Ana elemanlar şematik olarak "kendileri için" ışıldar.
Elektrik devresi. Enerji tüketicilerinin zincirine dahil olma yöntemini ve sayılarını gösterir.
Bir kır evinde elektrik tesisatı örneği
Bağlantı şeması. Cihazların kurulum yerini belirler. Bu veriler gereken kablo sayısını ve ek sarf malzemelerini hesaplamanıza yardımcı olacaktır.
Kablolama opsiyonu bağlantı şeması
Ana şebeke elemanları arasında ayrıca teller, prizler, anahtarlar, sayaçlar, sigortalar ve röleler, bağlantı kutuları bulunur:
harici güç kablosu için giriş noktası;
yüksek güçlü ev aletleri bağlantı noktaları;
tavan ve duvar aydınlatması.
Evin güç kaynağının başlangıcı elektrik panosudur. Dışarıdan tek fazlı veya üç fazlı bir akım besleyen bir besleme teli (genellikle bir havai hat üzerinden) verilir.
Sitemizde elektrik hizmetleri sunan inşaat firmalarının irtibatlarını bulabilirsiniz. Evlerin “Düşük Katlı Ülke” sergisini ziyaret ederek temsilcilerinizle doğrudan iletişim kurabilirsiniz.
Videodaki elektrikli ekipmanların konumu için bir plan oluşturma örneği:
Güvenilirliği arttırmak için tüketiciler, kalkandaki gruplara ayrılırlar (puan grupları ile bağlantılı olarak):
Güç elemanları (kazan, elektrikli ocak, çamaşır makinesi).
Ev grupları (bodrum, garaj).
Her odada bir aydınlatma ve rozet grubu vardır, daha çok mutfakta (ısıtmalı zemin ve elektrikli ocak ayrı bir grup olarak bağlanmıştır) vardır. Banyodaki zincirin güçlü ev aletleri ve lamba montajları için topraklama (ilave bir “zemin” ile bir kablo üzerinden bağlantı) sağlanmıştır.
Cihaz kablolaması için hazırlık çalışması
Bu sayede operasyon sırasında bir ülke evindeki kablolama problemlere neden olmaz, hazırlık çalışmaları ve hesaplamalar yapılır. Bunlar, kurulum için planlanan cihazların toplam gücünün hesaplanmasını içerir; Bu sayılara dayanarak bir kablo seçilmiştir.
Bazı ev aletlerinin gücü
Güç tüketiminin hesaplanması
Toplam güç tüketimi, ev aletleri, aydınlatma elemanları ve güç ekipmanlarının bireysel güçlerinden oluşur. Bu değerler özel tablolardan alınır; Teknik pasaport cihazlarında bulunabilirler.
Cihazların toplam güç tüketimini bağımsız olarak elde etmek için, bu teldeki tüm tüketicilerin gücünü özetlemek gerekir. Aynı zamanda tüm cihazların dahil olmadığı bilinmektedir. Bu nedenle, ortaya çıkan miktar talep düzeltme faktörü (eş zamanlı kullanım katsayısı) ile çarpılmaktadır. Katsayı 0,8'dir (toplam güç 14 kW'dan küçük veya eşit ise), 0,6 (20 kW'a kadar), 0,5 (50 kW'a kadar).
Örnek: sonuçta elde edilen sayı 32,8 kW ise, o zaman tahmini güç tüketimi değeri: 32,8 * 0,6 = 19,68 kW.
Toplam gücü voltaja (220 V) bölerek maksimum amperajı bulabilirsiniz. Örneğin, güç 5 kW (5000 W) değerine eşitse, mevcut güç 22,7 A'dır.
Videodaki hesaplamaların canlı bir örneği:
Bu ilginç olabilir! Aşağıdaki bağlantıdaki makalede, özel evlerde ikinci ışık hakkında bilgi edinin.
Uzunluk ve güçte kablo kesiti seçimi
Kablo kesiti, daha önce belirlenen maksimum yük akımı ve iletken parametresi (bu malzeme için akım yoğunluğu) tarafından seçilir. 22.7 A akım ve 9 A / mm2 (bakır) iletken yoğunluğu ile bir kesitli (PPP) iletken uygun: 22.7 / 9 = 2.5 mm2.
Bakır özellikleri nedeniyle en iyi malzeme olarak kabul edilir: aşınma direnci, yüksek ısı ve elektriksel iletkenlik (oksidasyon sırasında bile), plastisite. Bakır tel, bükülmeye iyi bir şekilde dayanır ve benzer bölümlerin alüminyumundan iki kat daha fazla yüke dayanır.
Yük bölümünün hesaplanması (mutfak)
Çıkış grubu için en uygun kesit 2-2.5 mm2'dir, 1.3-1.5 mm2 aydınlatma armatürlerini bağlamak için yeterlidir, yüksek güçlü elektrikli cihazlar için 4 mm2'den az olmamalıdır.
Kablo uzunluğu, her bir tarafta 10-15 cm'lik bir ek payı olan tüm düz hat kesitlerinin ölçümleri yapılarak hesaplanır.Kabloların yaklaşık iki katı oda alanı ile çarpılarak elde edilebilir.
Kurulum işinin sırası
Kurulum işi entegre bir yaklaşım gerektirir. Kabloyu aldıktan sonra başlarlar. Ayrıca satın alınan elektrikli aksesuarlar: prizler, podrozetniki, anahtarlar, kablo kanalları ve bağlantı kutuları.
Tüm materyaller önceden hazırlanmalıdır.
Bir toprak döngüsünün takılması
Herhangi bir özel ev, çeşitli görevleri yerine getiren bir toprak döngüsüyle sağlanmalıdır:
Cihazın voltajı, evin sakinlerini korur.
Nemli ortamda çalışan cihazların (yıkama ve bulaşık makineleri, elektrikli ocaklar, kazanlar ve anlık su ısıtıcıları) güvenli çalışmasını destekler.
Şebekedeki gürültü seviyesini (gürültü) azaltır.
Kontur evin yanındaki yere monte edilir; İçeri doğru, topraklama elektrik panosuna bağlanır. Aşağıdakiler için gereklidir:
yüksek güçte elektrik mühendisliği;
banyolarda ışık kaynakları (zincir grupları).
Santral kurulumu
Pano elemanlarının montajı
Özel bir evde elektriği bağlama şeması seçildikten ve tüketiciler gruplara ayrıldıktan sonra bir santral monte edilir. İçerir:
otomatik devre kesici ve RCD - ortak;
otomatik cihazlar ve UZO - seçilen gruplar için;
sıfır otobüs ve ana yer otobüsü.
Kalkanda, çekirdeğin işlevi, yalıtımının rengi ile belirlenebilir:
beyaz (bazen kırmızı, siyah veya kahverengi) faza karşılık gelir;
sarı-yeşil - koruyucu toprak.
Kablonun son montajı, kablolama tamamlandıktan sonra gerçekleştirilir.
Kullanılan tel renkleri
Bu ilginç olabilir! Aşağıdaki bağlantıdaki makalede çatı altındaki ışık hakkında bilgi edinin.
Elektrik kablolarının kapalı ve açık tipte montajı
Yeni eve postalamak iki şekilde - açık ve kapalı, ve ikinci seçeneği kullanmak mümkün olmadığında ilk seçenek genellikle seçilir.
Kabloları açın. Duvarların üzerine serilir ve istenirse kablo kanalları ile korunur. Avantajları vardır - her zaman muayene için kullanılabilir. Aynı zamanda, içteki herhangi bir teknik eleman gibi, "gözleri acıtıyor." Bunun istisnası, bir çatı katı veya retro tarzında, bu gibi çözümlerin memnuniyetle karşılandığı odalardır.
Açık montaj ile kablo, braketler ile yüzeye sabitlenir, daha sonra bir kutu ile kaplanır. Soketler ve anahtarlar için göstergeler perforatör veya matkapla yapılır.
Açık kablolama için kablo kanalı (kablo kanalı)
Gizli kablolama. Sıva altı monte edildiğinde, duvarların (kanallar), tellerin döşenmesi ve duvar kaplamasının arkasına saklanması gerekir. Bu yöntem daha güvenilir ve dayanıklıdır, ancak aynı zamanda gelecek değişiklikler için zaman alıcı ve maliyetlidir. Gelecekte duvarları delerken kablolara dokunmamak için ağ yerleşim planını stoklamaya değer.
Evdeki elektrik tesisatı aynı kurallara göre yapılır: Döşeme kesinlikle yatay veya dikey yapılır, başka herhangi bir şekilde izin verilmez. Dirsekler dik açıda yapılır.
Kurulumdan önce, şemaya uygun olarak duvarlar, yatay ve dikey bölümler düzenlenir. Bu, tebeşir veya kömürle bulaşan bir lazer seviyesi veya çekül hattı kullanılarak yapılabilir. Duvar işaretlerinin fotoğrafını çekebilirsiniz. Not, gelecekte bir matkap veya çivi ile kablolara dokunmamaya yardımcı olacaktır.
Duvarların içindeki tellerin düzenini çizmek gereklidir.
Sıva altı montajında, oluklar (duvar yüzeyindeki yivler) bir keski veya öğütücü veya özel bir duvar tutucu ile delinir. Teller oluklara serilir, sabitlenir ve sıva veya alabaster ile maskelenir. Bazen gizli kablolama, flaşta değil, erişim ve kontrol etme kabiliyetini koruyan kaidenin altında gerçekleştirilir.
Ahşap bir evde kablolama
Böyle bir evdeki kablolamanın organizasyonu kendi özelliklerine sahiptir. Duvarlardaki tellerin derinleşmesiyle iç kablolama, ahşap yapılar için yangın olasılığını artırır. Bu nedenle, en güvenli açık seçenektir.
Bir ahşap evde elektrik tesisatı
Düz bir kablo kullanılması tercih edilir; sarkmayı önlemek için teneke veya plastikten yapılmış donanım ile sabitlenir.
Ağ bir araya getirildiğinde ve tüm elemanlar bağlandığında, sağlık kontrol edilir.
Ahşap bir evde kablolama hataları için videoya bakın:
Kurşun zamanı ve bazı eserlerin tahmini maliyeti
Yazlıkdaki "anahtar teslimi" kablolama, 4-6 gün boyunca ortalama olarak gerçekleştirildi. Karmaşık kurulum 18-60 bin rubleye mal olacak, kabloların değiştirilmesi - 15-36 bin ruble.
Özel bir evin zeminini bağlayan elektrikçiler 9-12 bin ruble tutar.
Ahşap bir evde kablolamanın kapsamlı bir şekilde değiştirilmesi 18-29 bin rubleye mal olacak.
Kapıda 4 mm'ye kadar kesitli kablo döşeme - 25-30 ruble. m / n için.
Kapıda 4 mm'den daha fazla bir kesit ile kablo döşeme - 42-55 ruble. m / n
Alçı sıva duvarları - 75-85 ruble. m / n için tuğla - 92-100 ruble. m / p için, beton - 105-112 ruble. m / n için.
Elektrik paneli (sayaç + 3 makineleri) montajı - 980-1100 ruble.
Kurulum (220 volt) ile bir elektrik sayacı bağlama - 665-720 ovmak.
Bir elektrik sayacı (380 volt) bağlanması - 1050-1130 rub.
Açık tavan kablolama ile Loft tarzı iç
Şebekeye bağlanmak için genel kurallar
Elektrik kablo tesisatları, RCD ve elektrikli cihazların montajını takiben. Özel bir evin elektrik teçhizatını devreye almak için, kabul testlerini yürütmek üzere yetkilendirilmiş olan, denetleyici kurumdan bir uzman davet edilir.
Elektrik tesisatının güvenliğini kontrol ettikten sonra, ekipmanın daha fazla kullanılmasına izin veren “bağlantı için kabul yasası” verilir. Bu belgeye dayanarak, enerji tedarik organizasyonu evin sahibi ile bir anlaşma imzalar ve konutu desteğe bağlar.
Kablolamayı videoya bağlamak konusunda açıkça:
Bu ilginç olabilir! Aşağıdaki linkteki makalede ikinci ışık hakkında bilgi edinin.
Sonuç
Modern bir insanın hayatı, elektriğe çok bağımlıdır, elektriksiz bir saat bile, çoğu zaman bitmek bilmez. İşler durur, ritim söner, planlar yerine getirilmez kalır. Hatalı kurulum sadece kısa süreli sistem arızalarına yol açamaz.
2017 yılında Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na göre elektrik arızaları (elektrikli ekipmanların ve ev aletlerinin tasarımı ve işletilmesi için kuralların ihlali nedeniyle), 41374 ev yangınları meydana gelmiştir. Evi ve ailenizi güvenceye almak için önceden birçok şeye dikkat etmelisiniz, ancak yüksek kaliteli elektrik kablolarıyla başlamalısınız.
Özel bir evde proje kablolama: nasıl seçilir
Özel bir evde elektrik kablolarının tasarlanması oldukça zahmetli, ancak özel bilgi olmadan bile oldukça uygulanabilir. Bu konuda sadece dengeli bir yaklaşım yeterlidir. Peki, bu yazıda verilen tavsiyemiz, herhangi bir özel ev için kendi kablolama projenizi oluşturmak için adım adım ilerlemenizi sağlayacaktır.
Ev elektrik ağı
Bir elektrik şebekesi projesinin gelişmesi, tüketicinin toplam gücünün, evimizin bu durumda ve onun güç planının belirlenmesi ile başlar. Tüketici, bizim durumumuzdaki toplam gücü, tüketim sınırını belirleyen enerji tedarik şirketi tarafından belirlenirse, iç elektrik şebekesinin devresini kendimiz tasarlayabiliriz.
- Özel bir evde kablo tesisatı aşağıdaki gibidir. Evin dış duvarında, güç kaynağı şirketi bir tanıtım makinesi ve bir metre kurar. Bu elektrikli cihazların bağlanması aynı zamanda enerji tedarik şirketi de yapmaktadır.
- Fakat sayaçtan sonra, evdeki girdiyi, santral ve elektrik tesisatı arasındaki bağlantıyı zaten yapıyoruz. Ve burada bizim için uygun bir güç kaynağı seçme hakkına sahibiz.
- Genellikle evde güç kaynağı şeması aşağıdaki gibidir. Ölçüm cihazından gelen kablo veya CIP teli doğrudan dağıtım panosunun otobüslerine bağlanır. Ayrı güç kaynağı grupları bu lastiklerden beslenir. Her grubun faz iletkenine monte edilmiş kendi devre kesici vardır. Her grubun sıfır ve koruyucu teli anahtarlama cihazlarına sahip olmamalıdır.
Dikkat edin! Ayrı grupların sıfır teli, sadece bir RCD devre kesicisi üzerinden bağlantı durumunda bir anahtarlama cihazına sahip olabilir. Bir RCD devre kesici, ayrı bir grup olarak veya tüm gruplara giriş olarak kurulabilir. RCD'nin kurulum yerinin seçimi sorusu, OES standartları ile düzenlenmemiştir ve tartışmalı bir konu olmaya devam etmektedir. Ancak, bu tecrübenin yazarının çalışma tecrübesine ve kişisel görüşüne dayanarak, her grup için ayrı ayrı yüklemenizi tavsiye ederiz.
- Ardından, her grup makinesindeki tel veya kablo bağlantı kutularına monte edilir. Her grup bir ila birkaç bağlantı kutusuna sahip olabilir.
- Bağlantı kutularından elektrik kabloları son kullanıcılara - soketler ve anahtarlara dağıtılır.
Ev elektrik ağ tasarımı
Elektrik şebekesini tasarlamak için, evdeki güç kaynağının genel şemasına dayanarak, öncelikle grup sayısını hesaplamamız ve yükü onlara dağıtmamız gerekir. Bunu yapmak için, kablolama yöntemine karar vermek ve tüketicilerimizin olası yükünü hesaplamak zorundayız.
Kablolama yöntemi seçimi
Elektrik şebekesinin kurulum yöntemini seçerek başlayalım. Özel bir ev kablolama açık ve gizli bir şekilde yapılabilir. Ve sadece grup sayısı değil, tellerin enine kesiti ve toplam kurulum maliyeti değil, aynı zamanda bütün evin görünümü de doğru seçime bağlıdır.
- Her şeyden önce, herhangi bir kablo tesisatının herhangi bir tasarımın ve herhangi bir yapı malzemesinden yapılmış bir evde uygulanabileceğini dikkate aldık. Tek soru kurulum işinin maliyeti. Farklı koşullarda farklı kablo türlerinde kurulum oranları vermeyeceğiz. Bu bilgi web sitemizdeki diğer makalelerde bulunabilir. Sadece standart normlarda duralım.
- Açık kablolama, yanıcı malzeme evlerinde geniş uygulama alanı bulmuştur. Her şeyden önce, bu ahşap, CIP panelleri ve diğer yanıcı yapı malzemeleridir. Bu tür evler için açık kablo tesisatı maliyeti genellikle çok daha düşüktür. Gizli aynı kablolama, önemli finansal yatırımlar gerektirir ve kurulumu zaman alıcıdır.
- Gizli kablolama, çoğunlukla tuğla, köpük blokları ve diğer yanmaz malzemelerin evlerinde kullanılır. Sonuçta, bu tür bir kablolama, mühendislik ağlarını tamamen, yanmaz malzemelerin bulunduğu evlerde tamamen gizlemenize izin verir, özel gereksinimler getirmez.
Evde toplam yükün hesaplanması
Bir sonraki tasarım aşamasında, evdeki ve bireysel elektrik alıcılarındaki toplam yükü hesaplamanız gerekir. Bu daha sonraki grupların oluşumu için gereklidir.
- Bunu yapmak için önce elektrik prizlerinin sayısını ve maksimum güç tüketimini belirlememiz gerekir. Bu genellikle profesyonel olmayanlar için en ciddi sorun haline gelir, ancak fiili olarak bununla ilgili karmaşık bir şey yoktur.
- Evdeki her çıkış veya anahtar, belirli bir elektrikli cihaz veya bir grup elektrikli cihaz için monte edilmiştir. En güçlülerini seçmemiz ve bunun için hesaplamaya devam etmemiz yeterlidir.
- Elektrikli cihazın gücü cihazın pasaportunda görülebilir. Ayrıca kullanım talimatları içerebilir. Yanlış olanı yoksa, masamızda yaklaşık gücü öğrenebilirsiniz.
- Ancak çoğu durumda cihazların gücü watt olarak belirtilir ve bunu amper'e dönüştürmemiz gerekir. Bunu yapmak için Ohm yasasını kullanabilirsiniz. Genel olarak, bu formülün basitleştirilmiş bir versiyonudur, ancak bizim amacımız için bu oldukça yeterlidir. Bu formüle dayanarak, 220 voltluk bir ağ için 1 kW'lık bir güce sahip bir elektrikli cihazın, yaklaşık 4.5 A'lik bir elektrik akımı tükettiği ortaya çıkmaktadır.
Yüklerin gruplara göre dağılımı
Evdeki toplam yükü ve her bir elektriksel noktayı hesapladıktan sonra, hemen grup oluşturmaya devam edebiliriz.
- VSN 59 - 88'in 9.6. Paragrafına göre, soket gruplarını ve aydınlatma ağını güçlendirmek için devre kesicilerin nominal gücü 16A'yı geçmemelidir. Bu noktadan hareketle yüklerimizi ayrı gruplara dağıtıyoruz.
Dikkat edin! Elektrikli fırın gibi yüksek güçlü elektrik tüketicileri tedarik etmek için, 25A nominal değere sahip grup otomatlarının montajına izin verilir.
- Yüklerin gruplar üzerindeki dağılımı, bulundukları yere ve yük tipine göre yapılmalıdır. Çoğu zaman, aydınlatma ağının grup çizgileri, soketlerin güç gruplarından ayrılır. Ancak bu zorunlu değildir ve bazı durumlarda tavsiye edilmez.
- Ayrıca, özel bir evde kablolamanın da monte edilmesinin kolay olmadığını hatırlamakta fayda var. Bu nedenle, evin farklı bölümlerinde aynı grubun farklı elektrik alıcılarına sahip olmak gerekli değildir. Genellikle 1 - 2 bitişik odadır.
- Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus, VSN 59 - 88'in 7.2 paragrafıdır. Mutfakta ve oturma odalarındaki prizleri farklı gruplara bağlamak gerekir. Çoğu zaman, mutfakta soket çıkışı banyoda bir soket içerir.
Dikkat edin! Banyodaki prizler, sadece soketin takılı olduğu grupta bir RCD devre kesici varsa monte edilebilir. Bu durumda, PUE'ye göre, böyle bir anahtarlama cihazı için anma kaçak akımı 30 mA'lik bir kaçak akım ile normalleştirilir.
- Sonuç olarak, toplam yüke bağlı olarak 3 ila 7 gruptan alabiliriz. Bazıları 10'dan fazla gruba sahip olabilir. Ama burada her şey evin büyüklüğüne ve elektrikli cihazların sayısına bağlıdır. Ancak, teknik özelliklere göre, eve monte edilen bir giriş otomatı nadiren 25A, bazen de 40A değerlerini aşmaktadır.
- Yükü kendi elinizle gruplara bölerken bu hatırlanmalıdır. Sonuçta, tüm elektrikli cihazların aynı zamanda çalışacağı olasılığı oldukça düşüktür. Bu nedenle, bu konuya aykırı bir yaklaşım benimsenmeli ve kullanım faktörü gibi bir faktör dikkate alınarak dağılımı daha dengeli hale getirilmelidir.
Kablo seçimi
Kabloları özel bir evde yapmadan önce, bölümünün hesaplanmasını da dikkate almalısınız. Sonuçta, dayanıklılığı ve yangın güvenliği bu faktöre bağlıdır. Yanıcı maddelerden yapılmış evler için bu konuyla özellikle ilgilidir.
- Konut binalarındaki elektrik tesisat ekipmanının 7.1.34 maddesine göre, 2001'den beri sadece bakır kablolar ve teller kullanılmalıdır. Bundan önce, eski evlerde bulunan alüminyum tellere izin verildi.
- Kablo kesitine gelince, grup çizgisindeki yüke bağlı olarak seçilmelidir. Ancak çok fazla hesaplama yapmamak ve seçimi kolaylaştırmak için, grup automata'nın nominal parametrelerine geçebiliriz.
- Ek olarak, kablolamanın bir kesitini seçerken, bir kablolama yöntemi olarak düşünülmelidir. Sonuçta, gizli ve açık bir şekilde döşenen teller için ısı transferi farklıdır. Bu bağlamda, hafif olmasına rağmen, yüke bağlı olarak, kesiti farklıdır.
- Seçim tablo 1.3.4'e göre yapılmıştır. Yüklere ve döşeme yöntemine ek olarak, tel tipi gibi bir parametreyi de hesaba katar.
- Ancak, kablolamanın kendisinin özel bir evde nasıl seçilmediği önemli değil, kesitin tabloda verilen değerden daha az olmaması gerektiği unutulmamalıdır. 7.1.1 EIR. Grup çizgileri için en az 1,5 mm 2 olmalıdır.
Sonuç
Yazımızda, özel bir evde elektrik şebekesi tasarlamanın ana aşamalarını sunduk. Gördüğünüz gibi, bu konuda karmaşık bir şey yoktur ve web sitemizdeki video bu görevi daha da kolaylaştırmalıdır. Bu konuya ana yaklaşım dikkatle ve dikkatli bir şekilde ve kesinlikle başarılı olacaksınız.
Özel bir evin güç sistemi
Özel bir ev inşaatı sırasında, mühendislik ağları ve iletişim inşaatı, özel bir evde güç kaynağı ilk sırada geliyor. Ve burada ana rol güç kaynağına atandı. Ev konforunun yaratılmasında, elektrikli aletler, bunların gücü ve miktarı büyük önem taşır.
Her şeyden önce, güç kaynağı için, projenin tamamlanması şarttır, teknik şartlara göre oluşturulur. Daha sonra proje bazında elektrik çalışmaları yapılmaktadır. Bütün bunlar uygun lisansa sahip uzman bir kuruluş tarafından yapılmalıdır.
Özel bir konut evin güç kaynağı için bir proje örneği
Güç kaynağı için teknik koşullar
TU, enerji tedarik eden kuruluş tarafından verilir. Temel olarak, bunlar yerel elektrik şebekeleri veya bağlantının yapılacağı elektrik ağlarına sahip kuruluş veya şirketlerdir. Elektrik ağları, hem elektrik şebekeleri teşebbüsüne, hem de bir su tesisine, HOA'ya, hayvan kooperatifine veya başka bir kuruluşa ait olabilir.
Özel bir eve elektriği bağlamak: güç
TU konulu uygulamada, ne kadar gç bağlamak istediğinizi ve hangi voltajı (230/400 V) belirtmeniz gerekir. Elektrikli cihazlarınızın ne kadar güç tüketeceğini hesaplamak için öncelikle gereklidir. Uygulamanıza ve iletim hattının teknik kapasitesine bağlı olarak, enerji tedarik eden kuruluş TU'yu yayınlar.
Özel bir evi elektriğe bağlamak: not almak önemlidir
Birçok insan ihtiyaç duyduklarından daha fazla güç ister. Ve haklı olarak. Gücün artması durumunda elektrik için yeniden proje yapmak ucuz değildir. Bu nedenle, TU yazma uygulamasında daha fazla güç yazarken, belgelerin listesi benzerdir.
Özel bir eve elektrik nasıl yapılır: harici güç kaynağı
Bir TU'ya verildikten sonra, projeyi EMP (elektrik tesisatı kuralları) ve SNiP (bina kodları ve yönetmelikleri) temelinde yapacak olan proje organizasyonuna gidersiniz. TU, bağlantı, kablo veya havai bölüm, marka ve tip için izin verilen toplam gücü gösterecektir. Organizasyonun uzmanları, teknik şartnamelere ve standartlara göre projeyi gerçekleştireceklerdir, ancak birkaç nüans olduğu için çalışmasında yer almalısınız. Evde güç kaynağı devresi birçok detayın çalışmasına yardımcı olacaktır.
Harici güç kaynağı örneği
Çoğu durumda, güç kaynağı kuruluşu, özel bir evi hava girişi ile bağlamak için bir TU yayınlar. Bu, elektrik enerjisinin çalınması olasılığını en aza indirmek için yapılır. Aynı nedenden dolayı, bir desteğe veya bir evin cephesine SHUE (elektrik dolabı) monte edilmesi tavsiye edilir. Elektrikin ticari muhasebeye daha sonraki bir şekilde teslim edilmesinden kaynaklanan sorunları önlemek için, bu tavsiyelerin dinlenmesi tavsiye edilir.
Giriş telinin ve markasının kesiti
Düzenleyici dokümantasyona göre, giriş kablosu, bir bakır iletkeni olan bir kablo için kesitte en az 10 mm2 ve hava girişinin 25 metreden fazla olması durumunda alüminyum iletkenli bir kablo için en az 16 mm2 olmalıdır. Bunun sebebi, girdinin bu bölümünün hava hattının direğinden eve doğru ayrı bir bölüm olarak görülmesidir. 25 metreden daha az ise, bir bakır iletkenin enine kesiti en az 4 mm2, alüminyum en az 10 mm2'dir.
Kesit EMP'ye göre seçilir ve PEN iletkenin PE ve N'ye bölünüp bölünmeyeceği sisteme bağlıdır. Tüm bu tasarım enstitüsü uzmanları yapacak.
Özel bir evde elektriğin nasıl yönetileceğine dair bir örnek
Kablo hattının enine kesitinin uzun süreli izin verilen akım ile seçildiği unutulmamalıdır. Kurulum yöntemine göre değişir. Örneğin, en yaygın kablo VVG'dir. Evin içine bir hava girişi yaparsanız ve kesiti 10 mm2 ise, bu durumda uzun süreli akım 80 A'dır ve eğer aynı tel bir, üç telli boruya döşenirse, o zaman uzun süreli akım 50 A'dır. Bu bir hatadır. % 40.
% 40'a varan bir hesaplama hatası, kablo kesitinin ve ona bağlı yük seçiminin sadece özel elektrik literatürü temelinde yapıldığını gösterir.
Geçerli Elektrik Kablo Bağlantı Parametreleri
Güç kaynağı sistemi: kablo tipi
Harici güç kaynağını hava ile gerçekleştirirken, özellikle VVG kablosu, AVVG kablosu veya kendi kendini destekleyen CIP kablosu kullanılır. Yeraltı girişi genellikle kablo Vbbshv veya AVBbshv kullanılır. İlk harf “A” nın yokluğu veya varlığı, bir alüminyum iletken anlamına gelir.
Kulenin (tavan hattının) girişin sabit olacağı evin ön tarafına olan mesafesi 25 metreden fazla olmamalıdır. Bu mesafe daha büyükse, ek bir ön desteğin yüklenmesi gerekir. Giriş yüksekliği yalıtımlı olmayan teller için en az 2,75 metre, izolasyon için 2,5 m olmalıdır.
Konsey. Giriş kablosunun en yaygın bölümleri ve uzun süreli izin verilen akımları OLC'den alınır.
Kablo bölümünün rasyonel tanımını belirlemek için tüm referans tablolarını elektrik referans kitaplarından bilmek gerekli değildir. Bir bakır iletkeni olan bir giriş kablosu için en uygun ve en yaygın kesit 10 mm2, sonra 16 ve 25 mm2'dir.
Uygulanabilir kablolar (VVG)
İzin verilen minimum akım sırasıyla 50, 70, 85 A'dır. Giriş hava ile yapılırsa, sırasıyla, uzun süreli izin verilen akım 80, 100, 140 A'dır.
Bir örnek. 380 V'luk bir voltaj için 10 mm2 kesitli bir bakır kabloya bağlanabilen güç 30 kW'tır, 230 V'luk bir voltaj 15 kW'tır, bu da ev konforu için oldukça yeterlidir.
Güç hesaplama
Zaten anladığınız gibi, kablo kesiti seçimi uzun vadeli izin verilen bir akım üzerinde gerçekleştirilir, böylece nasıl hesaplandığını bilmeniz gerekir.
Her şeyden önce, elektrikli cihazların gücünü bilmeniz gerekir. Bu özellik pasaportlarında. Daha sonra akım hesaplanır:
P, W - bağlı ev aletlerinin gücü
U, V - evsel elektrik şebekesinin voltajı 230, 400 V
cosF, burada, gerilim ve akım arasındaki faz kaymasıdır. Endüstriyel ünite yoksa, 1 olduğu varsayılır. CosF ev elektrik şebekelerinde, reaktif bir yük mevcut olduğunda dikkate alınır. Bunlar düşük veya yüksek basınçlı lambalar, bir ev tipi elektrikli alet veya bir elektrik motoru olabilir. Örneğin, asenkron elektrik motorları için en yaygın cosF 0.83 - 0.89.
Kabin ölçümü ve elektrik dağıtımı
Şalt sisteminin özel evindeki elektrik kabloları aşağıdaki gibi olmalıdır.
- Giriş cihazı Bu bir anahtar tipi NRV veya devre kesici olabilir.
- Elektrik ölçüm cihazı (indüksiyon veya elektronik sayaç).
- Bir kişiyi elektrik akımının tehlikeli etkisinden koruyan RCD (koruyucu kesme cihazı).
- Elektrik şebekesini aşırı yüklerden ve kısa devre akımlarından koruyan devre kesiciler. Diferansiyel devre kesiciler takılabilir.
Bazı nüanslar var. Örneğin, bir RCD'nin kurulumu zorunludur ve aşırı gerilim koruması değildir. Elektrik şebekesindeki güç dalgalanmaları günümüzde yaygın değildir. Ancak, özel evlerde, bir yıldırım çarpmasının neden olduğu aşırı gerilim korumasını ve dürtü aşırı gerilimine karşı korumayı birleştirmeniz önerilir. Bu durumda, en iyi seçenek, parafudun giriş elektrik panosuna bir aşırı gerilim koruyucu cihaz yerleştirmek olacaktır. Bu gibi durumlarda, eve yedek güç sağlar.
Dahili kablolama dikkate alınarak şalt panosu şeması
Tasarım organizasyonunun uzmanları, iç elektrik kablolarını ve kablolarını dikkate alarak elektrik panelini tamamlayacaklardır. Bu nedenle, ev planını çıkış prizlerinin noktalarını ve bunlara bağlanacak ev aletlerinin gücünü ön plana koymak gerekir. Buna dayanarak, evin tek hatlı bir güç kaynağı sistemi veya çoklu hat belirlenir.
Bu videoda, özel bir konut evin güç kaynağının tek hat şemasına bakabilirsiniz.
Aydınlatma ağına, anahtarların montaj yerlerine, lambalara ve güçlerine göre yapılması da gereklidir. Verilerinize bağlı olarak ve Elektrik Tesisatı ve İnşaat Normları ve Kuralları ile ilgili kurallara uygun olarak, tasarım organizasyonu uzmanları, aydınlatma ağı ve çıkış ağının yanı sıra evin kablolama planı için koruma seçecektir.
Uyarı!
Eğer bir sebepten dolayı devre kesici arızalanırsa veya sadece kendi ellerinizle değiştirmeye karar verirseniz, o zaman anma akımı kablonun uzun süreli izin verilen akımına karşılık gelmelidir - koruduğu hattın kesiti. Yani, VVG kablosu 3x1,5 ise, izin verilen akım 15 A'dır. Bu, sıva veya boruya döşenmesi şartıyla, devre kesicinin anma akımı 15 A'dan fazla olmamalıdır.
Eğer aniden BA 32 A koyarsanız, yükün artmasıyla kablo veya soketin ısınacağını, eriyip ateş yakacağını ve bir yangının meydana geleceğini ve özellikle ahşap bir evde elektrik olması durumunda korumanın işe yaramayacağını anlayabilir.
Konsey. Sadece kabloyu değil, aynı zamanda tüm kontrol ve koruma ekipmanının uzun süreli (çalışma) akıma göre seçildiği unutulmamalıdır.
Kurulum koşulları için kablo tipi ve markası
Konut alanlarında döşeme için en yaygın ve tavsiye edilen kablo, VVG kablosudur. Yanıcı taban ve tavan altı kablo döşenmesi gerekiyorsa, VVGngs kablosunun kullanılması gerekir. "Ngs" işaretlemesi, kablonun yanıcı ve doldurucu olmadığı anlamına gelir. Son zamanlarda, bir kablo VVGngs analogu, kablo NYM yaygın olarak kullanılmaktadır. Geliştirilmiş performansa sahiptir. Doğrudan güneş ışığından olumsuz etkilenir, bu nedenle konut ve idari bina ve binaların içine monte edilmesi önerilir.
Topraklama Seçenekleri
Topraklama, elektrik kesintisinin kesintiye uğraması durumunda, bir kişinin elektrik akımının zararlı etkilerinden korunması için kullanılır. Sonuç olarak, bir kişi bir devrenin hasarlı bir bölümüne temas ettiğinde ve dolayısıyla tehlikeli voltaj altında bir elektrik akımının en az dirençten geçtiğidir. Bu durumda, en düşük dirençli topraklamayı gerçekleştirin, böylece elektrik akımı sizden geçmez, fakat topraklama sistemi üzerinden zemine. Ancak bunun için topraklama sistemi kurallara uygun olarak yapılmalıdır.
Zemin döngü
Evinizin yakınındaki alanın yer döngüsü için yeterli alanı varsa, bunu yapmanız gerekir. Bu durumda, en az iki dikey elektrot, en az 2 m uzunluğunda, yere sürülür, aralarındaki mesafe, uzunluklarının kendisinden daha az olmamalıdır. Derinliği en az 0,5 m olmalıdır, bir siper içine sürülmelidir.
Yatay metal çubuklar yardımıyla kaynak ile birleştirilir ve binaya getirilir, daha sonra evin indüksiyon cihazına getirilir. Zemini monte ettikten sonra, mevcut direnci ölçün. Eşleşmezse, topraklama direnci istenen değere getirilene kadar ek elektrotlar tıkanır.
Modüler topraklama
Devre için yeterli alan yoksa, genellikle modüler (noktalı) topraklama yapılır. Son zamanlarda, modüler topraklama, sadece alan eksikliği nedeniyle popüler hale geldi. Özel bir elektrot elle veya perforatör yardımıyla 15-25 m derinliğe kadar sürülür, aynı zamanda direnç ölçülür.
Elektrolitik Topraklama Şeması
Uyarı! 220 volt / 380 volt ev voltajına sahip özel evlerde ve evlerde, direnç 30 ohm'dan fazla olmamalıdır. Bu göstergeye karşılık gelmezse, sitenize topraklama, sizi bir elektrik akımının tehlikeli etkisinden korumaz, çünkü sıradan demirden daha fazla değil, yere gömülü olarak gömülüdür.
Bu videoda, bir ülke evine elektrik tedarik ederken modüler topraklamanın nasıl yapıldığını görebilirsiniz.
Modüler topraklamanın tek dezavantajı, topraklama direnci indeksi istenen seviyeye ulaşıncaya kadar elektrotun ne kadar sürülmesi gerektiği bilinmemektedir. Belki 30 metre ve burası 9 katlı bir binanın yüksekliği.
Güç kaynağı sisteminin ekipmanıyla ilgili çalışmanın sadece kalifiye uzmanlar tarafından yapılması gerektiğini unutmayın!