Sprinkler sisteminin amacı; yangına erken tepki verilmesinin sağlanması ve yangının kontrol altına alınması, söndürülmesi için belirli bir süre içerisinde tasarım alanı üzerine belirlenen miktarda suyun boşaltılmasıdır.
Bu sistem genel anlamda sprinkler başlıkları, boru, fittings, kontrol vanaları, alarm zilleri, akış göstergeleri, yangın pompası ve acil durumda devreye girecek güç kaynaklarından meydana gelir.
Sprinkler Sistemi Zorunluluğu Olan Yapılar
2009 yılına ait binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelikte sprinkler zorunluluğu şu şekildedir;
- Yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla olan konut harici binalarda,
- Yapı yüksekliği 51.50 m’yi geçen konutlarda,
- Alanlarının toplamı 600 m²’den büyük olan kapalı otoparklarda ve 10’dan fazla aracın asansörle
alındığı kapalı otoparklarda,
- Birden fazla katlı bir bina içerisindeki yatılan oda sayısı 100’ü veya yatak sayısı 200’ü geçen otellerde,
yurtlarda, pansiyonlarda, misafirhanelerde ve yapı yüksekliği 21.50 m’den fazla olan bütün yataklı tesislerde,
- Toplam alanı 2000 m²’nin üzerinde olan katlı mağazalarda, alışveriş, ticaret ve eğlence yerlerinde,
- Toplam alanı 1000 m²’den fazla olan, kolay alevlenici ve parlayıcı madde üretilen veya bulundurulan
yapılarda.
Sprinkler zorunluluğu olan binaları özetlersek;
- 51.50 m’yi geçen konutlarda,
- 30.50 m’yi geçen ofislerde,
- 21.50 m’yi geçen otel, yurt, misafirhane veya pansiyonlarda,
- Oda sayısı 100’ü veya yatak sayısı 200’ü geçen tüm yataklı tesislerde,
- 600 m²’yi geçen kapalı otoparklarda,
- 2000 m²’yi geçen avm, ticaret ve eğlence yerlerinde,
- 1000 m²’yi geçen alevlenici ve parlayıcı madde üretilen veya bulundurulan yapılarda sprinkler sisteminin yapılması zorunludur.
Aşağıdaki durumlarda ise sprinkler sistemi ihmal edilir;
- Yanıcı malzeme içermeyen ve yanıcı malzeme depolanmayan ıslak hacimlere, yanıcı malzeme ihtiva etmeyen ve yangına dirençli yapı elemanları ile ayrılan yangın merdiveni yuvalarına, asansör kuyusuna ve gazlı, kuru toz, su sprey ve benzeri diğer otomatik söndürme sistemleri ile korunan mahallere yağmurlama sistemi yapılmayabilir.
- Su ile genişleyen veya reaksiyona girerek yangının büyümesine sebep olabilecek maddelerin bulunduğu mahallere yağmurlama sistemi yapılmaz
Detaylı bilgi ve proje hizmeti için : Mep Tasarım Müh. ve Müş.