Önemli su kaybının kaynağının/kaynaklarının tespit edilmesi ve ortadan kaldırılması gerekmektedir çünkü bu, şartlandırma planının etkililiğinin iyileştirilmesine yardım eder, işletim maliyetlerini düşürür ve beklenmedik sistem arızası olasılığını azaltır.
Kapalı sisteminiz su kaybediyor mu?
Kapalı ısıtma ve soğutma suyu sistemleri, ilk sistem yüklemesi sonrasında tipik olarak az miktarda ilave su ve minimum kimyasal katkısı gerektirir. Ancak sızıntılar meydana geldiğinde korozyon ve tortu kontrolü için gerekli şartlandırma seviyelerinin sürdürülmesi maliyetli ve güç olabilmektedir. Herhangi bir su kaybı olup olmadığını tespit etmek için rutin iletkenlik, pH, alkalilik ve inhibitör seviyesi testleri kullanılır. Bu parametrelerin aynı anda düşmesi halinde su kaybedilmiş demektir.
Kapalı sisteminizin neden su kaybettiğine bir göz atalım:
- Sıvı contalarının çevresinde sızıntı olup olmadığını görmek için tüm devridaim pompalarını kontrol edin
- Genleşme tankının suyla dolu olmadığından emin olmak için genleşme tankını kontrol edin
- Tüm basınç tahliye vanalarını kontrol edin
- Tüm otomatik hava kanallarının su sızdırıp sızdırmadıklarını kontrol edin
- Geri tepme önleyicisini kontrol edin
- Fan Coil üniteleri bir soğuk su sistemiyle kullanıldığında yoğuşma drenaj tavalarındaki suyun iletkenliğini, pH’ını, inhibitör seviyesini, sertliğini veya rengini kontrol edin
- Bir sıcak su sistemini ısıtmak için buhar kullanıldığında (bir ısı eşanjörü üzerinden) çeşitli kazan sistemi sularında kontaminasyonu kontrol edin.
Plastik imalatında soğutma suyu sorunlarının üstesinden gelmek
Plastik imalatı, üretim verimliliği ve ürün kalitesi, etkili su şartlandırma ile doğrudan bağlantılı olduğu bir soğutma suyu ağırlıklı süreçtir. Yüksek çevrim süresi, yüksek kusur oranları, plansız üretim duruşları, kalıp hasarı ve yüksek bakım maliyetleri korozyon, tortular ve biyolojik kirlilik dahil su sistemi sorunlarından kaynaklanabilir.
Ancak etkili su şartlandırma için yalnız kullanılan kimyasal katkılardan fazlası gerekmektedir. Soğutma suyu sistem tasarımı ve operasyonel etmenler de önemli bir rol oynar.
- Galvanik çiftleri önleyin
- İyi filtrasyon kullanın
- Çalışmayan bölümleri önleyin veya yönetin
- Hava kompresörlü soğutma için kapalı çevrimleri kullanın
Ciddi ve maliyetli su kısmı sorunları basit ilkeler uygulanarak önlenebilir veya azaltılabilir.
Bu ilkeleri özelleştirilmiş bir su şartlandırma programıyla ve Chem-Aqua’dan en iyi uygulamalar hakkında tavsiyeler ile tesisinizi sorunlardan uzak tutun.
Çalışmayan soğutma suyu donanımlarının korunması
Mevsimsel çevrimler, bakım, faz şebekesi yapılandırmaları vb. nedeniyle soğutma sistemlerinin düzenli olarak hizmet dışına alınması gerekmektedir. Ancak kullanılmayan bir soğutma sistemi çok sayıda sorunla, özellikle mikrobiyolojik gelişim ve korozyon sorunuyla karşılaşabilir. Bu durum şunlara yol açabilir:
Donanım ömrünün azalması
İşletim ve kullanım maliyetlerinin artırılması
Bakım maliyetlerinin artırılması
Su devridaiminin olmadığı atıl sistemler, mikrobiyolojik gelişimin korozyon ve kirlilik endişelerine yol açması için ideal koşulları sağlamaktadır. Bu durum, sistem tekrar hizmete sokulduğunda elektrik maliyetlerinin artmasına ve chillerin devre dışı kalmasına neden olabilir.