Radyatör Termostatı RAS-C
RAS C, merkezi ve bölgesel ısıtma tesisatlarında RA tipi Danfoss radyatör vanaları ile kullanılır.
Sıcaklık aralığı 8-28° C arasındadır.
Algılayıcı eleman, dar bir basınç (P) bandında kendiliğinden çalışan oransal regülatördür.
RAS C gömme tip ya da uzaktan algılayıcılı tip ile teslim edilir. Uzaktan algılayıcının bobin halinde sarılmış 2 metre uzunluğunda kılcal borusu vardır. Takılırken, kılcal borunun yalnız gerektiği kadarını açın. Geri kalan boru bobin halinde kalır ve görünmesi önlenir.
Uzaktan ayarlanan elemanlar duvar üzerine, ankarstre yuvaya ya da tesisat kanalına takılabilir.
Uzaktan ayarlanan elemanlar 2,5 ya da 8 m boyunda kılcal boru ile teslim edilebilir. Gerekmeyen boru bobin halinde kalır ve görünmesi önlenir.
Sıcaklık aralığı içinde ayar sınırlanabilir ve kilitlenebilir. Bu tüm modeller için geçerlidir.
RA vana gövdeleriyle birlikte teknik veriler EN 215 Avrupa standardına uygundur.
Renk: RAL 9010 (Saf beyaz).
Geçmeli elemanların takılması kolaydır ve alet gerektirmez: Vananın üzerindeki kapağı kaldırın ve elemanı vanaya bastırın.Gergi halkası, vanaya temas edince kilitleme mekanizmasını açar.
Fabrika tesliminde mekanizma kuruludur ve kullanılmaya hazırdır. Takma ve sökme tekrar edilecekse, mekanizma gergi halkası elle çevrilerek tekrar kurulmalıdır.
Çalınmaya karşı koruma
Eleman vanaya takıldıktan sonra, kilitleme pimini sonuna kadar yerine itin.
Elemanı yerinden çıkarmak gerekirse, bu özel kafalı bir Danfoss tornavidası kullanılarak yapılabilir.
Termostatik Köşe Radyatör Vanası oda sıcaklığını istediğiniz derecede ayarlamanıza ve o derecede sabit kalmasına yardımcı olan bir üründür.