c) İletken ekranlara ve izolatör ekranlara sahip kablolar için kısmi boşalma testi,
d) Gerilim testi,
Yukarıda belirtilen rutin testler için gerekli olan ilave kablo uzunlukları üretilecek ve temin edilecektir.
Ekipmanlar için rutin testler:
Yukarıda bahsedilen IEC standartlarına ek olarak, aşağıdaki rutin test kabul testi olarak uygulanacaktır.
• Donanım ve görsel incelemenin tüm boyutlarının doğrulanması
4.4.3.Arazi testleri
Yüklenici AC voltaj alanı testi olarak kurulum bittikten sonra iletken ile metalik ekran arasında 5 dakika faz fazı (√3Uo / 5 dakika süreyle) sistem gerilimi uygulayacaktır.
Yüklenici tarafından gerekli test ekipmanı muhafaza edilecektir.
Bu testlerden tatmin edici sonuçların alınması durumunda ekipman kabul edilecektir.
5.AG KABLOLARI
5.1.GENEL
Bu bölüm 1000 volt ve altındaki aydınlatma, sinyal, kontrol ve ilgili sistemlerin kablo ve bağlantı parçalarını kapsar. Elektrik kabloları ile yapılacak işler çizimler ve tablolarla beraber projelerde belirtilecektir. Bu bölümde sözü edilen türdeki elektrik kabloları aşağıdakileri içerir:
Tek damarlı bakır iletken/kablolar
Çok damarlı bakır iletken/kablolar
Kumanda ve sinyal kabloları.
Projenin gerektirdiği elektrik kablo uygulamaları aşağıdaki gibidir:
Güç dağıtım devreleri için.
Aydınlatma devreleri için.
Alet ve donanım devreleri için.
Soğutmalı konteyner devreleri için.
Sinyal ve kumanda devreleri için.
5.2.STANDARTLAR
Kablolar TS, IEC standartları ve CE normlarına uygun olacak ve üretildikleri standartların tanım markasını taşımalıdırlar. Seçilecek kabloların üretimlerini anılan standartlara uygunluğu tescil edilecektir. AG kabloları için ayrı bir standart tablosu verilmemiş olmakla birlikte, bu şartnamenin 4.2 maddesinde YG kablolar için anılan standartlar, AG kabloları için de geçerlidir.
5.3.ÜRÜNLER
5.3.1.İLETKENLER VE KABLOLAR
Aksi belirtilmedikçe veya Çizimlerde gösterilmedikçe, kablolar ve diğer fiderler bakır iletkenli olmak zorundadır. İletkenler, sınıf 2 şartlarında 1.5 mm2 veya daha büyük kesitli olacaktır. Aksi belirtilmediği takdirde sinyal ve kontrol kabloları tek damarlı iletkenleri olmalıdır. Esnek kordonların ince çok damarlı iletkenleri olmalıdır. 25 mm2 ve daha büyük tek ve çok damarlı kabloların iletkenleri sıkıştırılmış olmalıdır. 35 mm2 ve daha büyük çok damarlı kablolar sektörel kesitli olmalıdır. Yangın yönetmeliği gereği yangın pompa istasyonu kabloları, alev iletmez, alev aldığında zehirli gaz üretmez tip izolasyona sahip N2XH kablolardan seçilecektir.
Kablo Boyutları: Metrik ve çizimlerde gösterildiği gibi olmalıdır. Kesitleri belirtilenden daha küçük olan iletkenler kabul edilmeyecek zorunlu olmadıkça kablo eki yapılmayacaktır.
Bina Kablolarının Yalıtımı: Ulusal bir kod/düzenleme olmaması durumunda, yalıtıma aşağıdaki gibi renk kodlaması yapılacak veya yalıtım başka şekilde tanımlanacaktır:
Faz renkleri iç tesisat yönetmeliği standartları gereğince siyah, kahverengi ve gri renklerde TS-HD 308.S2 standardına uygun, yerel düzenlemelere ters düşmediği durumlarda IEC standartlarına göre seçilir.
5.3.2.AG Kabloları:
Tek veya Çok Damarlı XLPE Yalıtımlı Kablolar (0.6/1 kV): tip N2XY, PVC/A ile yalıtılmış bakır iletkenden olmalıdır. Kablolar TS 60502-1 (IEC502)' ye uygun olmalıdır.
5.3.3.Kumanda ve Sinyal Kabloları:
Çok Damarlı PVC veya XLPE Yalıtımlı Kumanda Kabloları: 0.6/1 kV, tek telli 1.5 mm2, 2.5 mm2 veya çok telli 4 mm2 basit dairesel, 70 derece ısıya dayanıklı PVC'li, 7, 10, 12, 14, 19, 21, 24 veya 30 damarlı bakır iletkenli damarlar, şalterler, kumanda aletleri ve güç ve aydınlatma sistemlerinin genel kumandasında kullanılmak üzere biraraya getirilmiş ve PVC veya XLPE izoleli olmalıdır. Damarlar siyah yalıtım üzerine beyaz basılmış 1, 2, 3, vs. numaralarla tanımlanır. Kablolar TS 60502 (IEC 502)'e uygun olmalıdır. Yangın yönetmeliği gereği tesis edilecek tüm elektrik tel ve kabloları, alev iletmez, alev aldığında zehirli gaz üretmez tip izolasyona sahip olan kablolardan seçilecektir.
Güç kabloları ile aynı boru ve kablo yolunda bulunan kumanda ve sinyal kabloları aynı voltaj derecesine göre yalıtılmış olmalıdır.