Paradoksal olarak, ahşap bir evde bir su tabanının en sık bahsedilen eksi, doğal bir kaplamanın temel avantajlarından birinin sonucudur. Ahşabın yüksek yalıtım özelliklerine sahip olduğu bir sır değil. Spesifik bir durumda, bu, borular tarafından salınan önemli enerji kayıpları, yani gereksiz ısıtma maliyetleri anlamına gelir. Ek olarak, bu malzeme, nem seviyelerindeki sıcaklık değişiklikleri veya dalgalanmalar nedeniyle özelliklerini değiştirme eğilimindedir. Öyleyse, ahşap bir binanın zeminini ısıtmanın başka yollarını aramanız gerekiyor mu? Acele etmeyelim.
Giriş
Ahşap bir evdeki su tabanı, merkezi ısıtma ile aynı prensipte çalışır. Kazanda ısınan su, kollektör vasıtasıyla borulardan dağıtılır ve burada sürekli dolaşır. Otoyollar, zemin üzerinde etkili olan ısı üretir ve oda sakinlerinin hayatını daha konforlu hale getirir. Geleneksel olarak sistem ile zemin arasındaki katman olan beton şap, enerjinin normal bir şekilde geçmesine izin verir. Ancak ahşap bir evde kuru ve sıcak bir zemin de ahşap olduğunda sorunlar ortaya çıkar. Tahtalar elbette ısıyı yansıtmazlar ama aynı zamanda çok da iyi iletmezler.
Temel olarak, şapı dökebilir ve istediğiniz herhangi bir kaplamayı uygulayabilirsiniz. Ancak, parke veya laminat altında ahşap bir zemin üzerinde özel bir evde su ısıtmalı bir zeminin nasıl yapılacağından özellikle bahsediyoruz. Şapın düzeni burada uygun değildir. Tabanın her bir karesine ilaveten 300 kg beton preslenecektir. Tüm kurallara göre yapılmış en güçlü yapı bile böyle bir yüke dayanamayacaktır. Ayrıca, neredeyse her zaman levhaların altına yerleştirilen bir yalıtım malzemesi olan alt tabakayı da unutmamalıyız. O da ideal bir enerji iletkeni değil. Çıkış yolu, şu anda bu süreçte uzmanlaşmış hemen hemen tüm ustaların uyguladığı modern teknolojide yatmaktadır. Ahşap bir evde su ısıtmalı bir zeminin böyle bir şekilde döşenmesi aşağıdaki avantajları sağlar:
- en kısa devreye alma koşulları;
- ısıtma sırasında minimum ısı kaybı;
- yapının toplam ağırlığı ve taban üzerindeki basınç önemli ölçüde azaltılır;
- altlık ve şap gerektirmez;
- Betonun imhası için çaba harcamadan sistemi onarmak mümkündür.
Her durumda, gerekli ısıtma ekipmanının hesaplanması ve satın alınmasıyla başlamanız gerekir. Güvenilir bir üreticiden hazır bir tasarım satın almak en iyisidir, ancak bazı kullanıcılar paradan tasarruf etmeyi ve öğeleri ayrı ayrı monte etmeyi tercih eder.
Isıtma sistemi
Ahşap zeminlerde kuru yerden ısıtma, aşağıdaki unsurlar olmadan çalışmayacaktır:
- kazan (gaz, elektrik vb.);
- küresel vanalar;
- kazan konfigürasyonunda bulunabilen bir basınç pompası, ancak bu durumda bile, genellikle ek olarak bir başkası satın alınır;
- gerekli sayıda şubeye sahip toplayıcı;
- borular;
- her türlü konektör;
- ek kontrol cihazları.
Bir toplayıcı ve bir kazan seçimi, bağlantıları birkaç büyük makalenin konularıdır. Borular üzerinde duralım. Ahşap bir zemin üzerinde özel bir evde ısıtmadan sıcak bir zemin yapmadan önce, uzunluklarını ve yerleşim adımlarını net bir şekilde hesaplamanız gerekir. Her oda için ayrı bir kontur oluşturulur. İstisnalar mümkündür ancak önerilmez. Hesaplamalı görevler için özel programlar kullanılır. Odaların sayısı ve büyüklüğünden kazanın gücüyle biten birçok parametreyi hesaba katmanız gerekecektir.
Hesaplama hataları çok maliyetli olabilir. Sistem hızlı bir şekilde arızalanmaya başlayabilir, örneğin, tüm yüzey boyunca değişen soğuk ve sıcak noktalar veya yeterince ısıtmama. Özel bir evde, parke altında ahşap bir zemine kendi ellerinizle yerden ısıtma suyu kurduğunuzda, hataların maliyeti pahalı bir kaplamaya zarar verebilir. Sonunda, ısıtma ekipmanı, belirlenen tarihten çok önce kolayca bozulabilir. Burada profesyonellerin hizmetlerinden daha fazla tasarruf edebilirsiniz.
Ahşap kirişler boyunca bir evde bir gaz kazanından sıcak su zemini için borular genellikle PEX polietilenden yapılır. Diğer seçenekler ya kalite ya da yüksek fiyat nedeniyle daha kötüdür. En yaygın olanı 16 ila 20 mm çapında ürünlerdir. Borunun 10 bar basınca ve 90 dereceye kadar sıcaklıklara dayanması yeterlidir. Ek koruma derecelerine sahip pahalı modeller, özellikle de soru paradan tasarruf etmekse çok fazla avantaj sağlamaz.
Özel bir evde ahşap zemin üzerinde sıcak su döşemeleri için borular dağıtırken belirli kurallara uyulmalıdır. Dış duvarlardan döşemeye başlanması tavsiye edilir. Daha soğuklar. Karayolları bulmanın en yaygın yolu "yılan" tır. İç odalar söz konusu olduğunda, bir köşeden merkeze ve ters yönde spiral şeklinde yerleştirebilirsiniz. Standart adım 10 ila 30 cm'dir.Bir kollektöre birkaç devre bağlanırsa, boru hatlarındaki hidrolik direncin tek veya en azından yakın bir değere getirilmesi önemlidir. Bu görevi basitleştirmek için, suyla ısıtılan zeminin ahşap bir evde şap ile ek bölümlere ayrılması önerilir.
İnşaat tanımı
Döşemeli kirişli binalar için özel olarak tasarlanan sistem aşağıdaki şemaya göre kurulmaktadır. Başlangıçta, bir girintili metal dağıtım plakaları ile donatılmış özel kanallar, kütükler veya tahta kapağı üzerinde düzenlenir. Bu girintilere ısıtma boruları yerleştirilecektir. Plakalar ayrıca ahşap bir evde hafif bir ılık su tabanını sertleştirici görevi görerek yukarıdan gelen basınçtan korur. Bir alt tabakaya ihtiyaç varsa (örneğin, muşamba döşenmesi planlanıyorsa), GVL veya DSP panoları kullanın. Bu malzemelerin yalıtım özelliklerinin mümkün olan en düşük seviyede olması önemlidir.
Sıcak su tedarik hatları için kanal oluşturmanın iki yolu vardır: hazır sunta modülleri satın almak veya çıtalar kullanmak. İlk seçenek çok daha basit ve daha kullanışlıdır. Isıtma sistemi üreticisinin gereksinimlerini karşılayan önceden hazırlanmış oluklara sahip bir sunta satın alırsınız. Set, ısı dağıtıcı metal plakalar, borular ve bağlantı elemanları içerir. Ahşap bir evde böyle su ısıtmalı bir zemini kendi ellerinizle toplamak hiç kimse için zor olmayacak. Sadece talimatların talimatlarına kesinlikle uymanız ve dikkatli olmanız gerekir. Bu çözümün temel dezavantajı, herkes için uygun olmaktan uzak olan fiyattır.
İkinci seçenek çok daha ucuzdur ancak daha fazla çalışma gerektirir. Bu, sunta levhalarda elle oluk açmak değil, boruları raylarla sabitlemekle ilgilidir. İkincisi, 21-28 mm kalınlığında sıradan levhalardan veya neme dayanıklı kontrplak levhalardan yapılmıştır. Çıtalar arasındaki mesafe genellikle bir çıtanın kalınlığına eşittir. Bir ahşap evin sıcak zeminlerindeki sıvının içinden aktığı boruların, kaplamanın ani deformasyonu (kayması) sonucu ezilme riski olmadan serbestçe uzanması önemlidir. Kılavuzların genişliği, bu devrenin çizgileri arasındaki adımla belirlenir. Bir çözüm daha var - hem modülleri hem de rayları kullanmak. Bu yöntem, önemli ölçüde tasarruf etmeyi ve aynı zamanda süreci hızlandırmayı mümkün kılar.
Ray montajı
Çıtalar kullanarak ahşap bir zemin üzerinde özel bir evde su ısıtmalı zeminlerin nasıl yapıldığını düşünün. Her şey temeli hazırlamakla başlar. Tüm yüzey dikkatlice incelenmeli ve gücü şüpheli olan tüm bileşenler değiştirilmelidir. Küçük kusurlar yapı malzemeleri ile giderilebilir, ardından taban iyice kurutulabilir ve temizlenebilir. Yüzeyin ek olarak yalıtılması da tavsiye edilir. Kirişlerin veya gecikmelerin altına çubuklar çivilenmiştir. Üzerine bir döşeme yalıtımı yapılır.
Ahşap bir evde kuru ısı yalıtımlı bir zemin elde etmenin bir sonraki adımı, bir polietilen veya başka bir yalıtım malzemesi tabakası içeren su bazlı zemin kaplamasıdır. Odanın çevresi boyunca (kaide seviyesinde) standart genişlikte 5 cm'lik bir damper bandı yapıştırılır ve ardından boru düzenine göre kılavuzları gerekli adımla işaretlerler.
Bu bilgilerden hareketle rayların ebatlarını belirliyor ve temin ediyoruz. Şimdi, ahşap bir zemin üzerindeki özel bir evde ısıtmadan doğrudan sıcak bir zeminin kurulumuna geçebilirsiniz:
- Kılavuzları işaretlere göre aralarında boru kanalları olacak şekilde yerleştiriyoruz.
- Kendinden kılavuzlu vidalarla tabana sabitliyoruz.
- Ortaya çıkan kanallarda, zımba ile sabitlediğimiz yerlere folyo (50 mikrondan malzeme kalınlığı) yerleştiririz.
- Kanallar boyunca otoyollar döşüyoruz, onları düzenli aralıklarla pürüzlü yüzeye sabitliyoruz. Boruların folyo ile sarılması da tavsiye edilir.
- Sistemi bağlayıp test ediyoruz.
- Üreticinin gereksinimlerine göre parke, laminat veya diğer kaplamaları döşeriz.
Ahşap bir evde sıcak zeminin şapsız ahşap zeminlere dayalı su bazlı olduğunu varsayabiliriz. Bununla birlikte, yukarıda açıklanan işlemin yalnızca dikkatli hesaplamalardan sonra gerçekleştirilmesi gerektiğini unutmayın. Bu hizmet için bir uzmana başvurmak daha iyidir. Böyle bir iş deneyiminiz yoksa, her şeyi doğru yapmak zor olacaktır. Sonuç, aynı usta için, ancak tamamen farklı işbirliği koşullarında bir meydan okuma olacaktır.
Diğer seçenekler
Günlük bir evde sıcak su tabanının başka şekillerde nasıl yapılacağıyla ilgileniyorsanız, bir sonraki çözümü deneyebilirsiniz. Her şeyden önce, ahşap (sunta, sunta) levhalardan yapılmış kaba bir tabanın monte edilmesi gerekir. İşlenmesi de kolay olan kontrplak kullanmak daha ekonomiktir. Yeni bir yüzey aldıktan sonra, konturun yolunu işaretleyin. Sunta levhalardan, en yumuşak olarak, son kat kaplamanın temeli olacak olan plakalar kesilir.
2-3 cm boşluk kalacak şekilde döşenir - bu, ahşap zeminli ahşap bir evde ılık su tabanının kurulacağı yerdir. Oluklara ilave folyo eklenmesi tavsiye edilir. Bu, metalize yansıtıcı bir yalıtımın kullanılmasını değil, daha ucuz bir analogla değiştirilmesini mümkün kılacaktır. Ayrıca, boru hattı sabitlenir ve yukarıda açıklanan tüm manipülasyonlar gerçekleştirilir. Ahşap zeminlerde su bulunan bir ahşap evde bu yerden ısıtma teknolojisinin dezavantajı, parke döşemenin imkansızlığıdır. Bu çözüm, laminat parke için mükemmeldir.
Diğer bir seçenek de boruları masif tahtalara döşemektir. Bu, özel bir alet ve sabır gerektiren oldukça sıkıcı bir karardır. Amaç, tahtalarda oluklar açmaktır. Bu durumda, ahşap kirişli ahşap bir evde kesinlikle yüksek kaliteli bir kuru yerden ısıtma elde edeceksiniz. Özellikle uygun becerilerin olmadığı durumlarda, güvenilir masif ahşabı frezelemenin kolay olmadığı konusunda sizi hemen uyarıyoruz. Zahmetli olmanın yanı sıra, malzemenin maliyeti de göz önüne alındığında pahalı bir zevktir.
Boru düzeninize bağlı olarak her bir pano bir veya iki oluk gerektirir. Folyo bu deliklere ve bunun üstüne - çizgiler döşenir. Paneller, sağlam, düz bir yüzey elde edilecek şekilde kirişlere sabitlenir. Bu prensibe göre ahşap bir evde bir gaz kazanından ılık su zemini kendi ellerinizle yaptıktan sonra, parke ve fayans dahil olmak üzere üzerine herhangi bir kaplama döşeyebilirsiniz. Isı çıkışı diğer çözümlerden daha yüksek olacaktır. Folyo sayesinde, pratik olarak kaba işleme tahtalarına aktarılmayacak ve bu da önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlamayı mümkün kılacaktır.
Ahşap bir evde su tabanlarının nasıl kendi elinizle yapılacağı hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, Moskova'daki web sitemizden gerekli tavsiyeleri alabilirsiniz. Deneyimli uzmanlar, teknik sorularınıza ayrıntılı cevaplar verecektir. Ayrıca, bu işlemle daha önce karşılaşmış olan sitemizin diğer ziyaretçileriyle sohbet edebilirsiniz.
Günümüzde, zemin şapında yapılan düşük sıcaklıkta ısıtma ile kimseyi şaşırtmayacaksınız. Pek çok olumlu nitelikleri nedeniyle, bu tür sistemler modern binalarda sıklıkla kullanılmaktadır. Yakın zamana kadar bir soru çözülmemişti: Ahşap bir evde suyla ısıtılan bir zemini nasıl yapabilirsiniz, çünkü zemin kirişleri 1 m² başına en az 200 kg'lık bir şap kütlesi için tasarlanmamıştır.
Ahşap konutlar için yerden ısıtma düzenlemenin en iyi yolunun oldukça yakın zamanda ortaya çıkması dikkat çekicidir. Bu teknolojiye bir göz atalım ve kendi ellerimiz de dahil olmak üzere şapsız hafif ısı yalıtımlı zeminleri nasıl düzgün bir şekilde düzenleyeceğimizi öğrenelim.
Neden sıcak zemin "kuru"?
Yerden ısıtma borularının şapla çevrildiği geleneksel planın güzelliği nedir? Kısaca listeleyelim:
- soğutma sıvısının düşük sıcaklığı (maksimum - 55 ° C), bu da enerji tasarrufu sağlar;
- gömülü borulardan beton zeminin yüzeyinin eşit şekilde ısıtılması;
- odanın tüm alanı boyunca alt bölgeden gelen ısıdan rahatlık.
İşin püf noktası, ahşap bir evde su ısıtmalı zeminlerin listelenen tüm avantajları koruduğu, ancak ağır bir çimento kumu şapı olmadığıdır. Ahşap zemin kirişleri tarafından kaç işlevin gerçekleştirildiğine kendiniz karar verin:
- Statik yükleri mobilyalardan ve iç bölmelerden algılarlar.
- Son katın, alt döşemelerin ve yalıtımın ağırlığını sapmadan telafi ederler.
- Sakinlerin hareketinden kaynaklanan sürekli dinamik etkilere dayan.
- Kendi ağırlıklarını taşırlar ve binanın yanal denge unsurları olarak görev yaparlar.
Bu yüklere her odaya 1-3 ton ağırlığında bir ağır beton monolit eklediğinizi hayal edin. Ahşap bir kiriş sisteminin böyle bir yapının kütlesine dayanabilmesi için, kesitlerinin 1.5-2 kat artırılması gerekecek ve bu da inşaat maliyetini artıracaktır. Sorunun çözümü, şapsız kuru bir şekilde düzenlenmiş ve düşük bir ağırlığa sahip (oda alanının 1 m²'si için yaklaşık 20 kg) su ile ısıtılan bir zeminin sözde döşeme sistemini yapmaktır. .
Ahşap binaların ısıtma suyu devrelerinin aşağıdaki koşullar altında betona gömülmesine izin verilir:
- özel bir konutun birinci katının kaplaması zemine veya bir şerit (döşeme) temeline dayandığında;
- 200 mm kalınlığında SIP panellerinden yapılmış, bir şerit veya vidalı temel üzerine oturan konutlarda;
- şapın ağırlığı için tasarlanmış güçlü kirişler, doğranmış veya çerçeve evin tabanının tabanına döşenirse.
Hafif zemin kaplama sistemi tasarımı
Ahşap evlerde kuru serilmiş ılık su döşemelerinin ana unsuru, ters Yunan harfi Ω (sondan bakıldığında) şeklinde oluklu metal bir levhadır. Girintinin duvarları borunun gövdesini soğutucuyla sıkıca örter ve plakanın yan “kanatları” şap yerine ısı yayma alanını arttırır.
Referans. Eşit dağılımlı ısı akışı için plakalar galvanizli çelik ve alüminyumdan yapılmıştır. Genişlikleri farklıdır ve boruların aralığına bağlı olarak seçilir (standart - 150 ve 200 mm'lik bir mesafe için). Enine çentikler (delikler) sayesinde ürün kendi ellerinizle eşit parçalara bölünebilir.
Metal difüzörler kullanılarak, bir su yerden ısıtma cihazı birkaç şekilde gerçekleştirilebilir:
- tanınmış Uponor markasının teknolojisini kullanarak, döşeme tahtaları arasındaki boşluklara ısıtma devreleri borularının döşenmesi;
- yerden ısıtma için çıkıntılı tırnaklar veya hazır oluklarla donatılmış özel polistiren plakaların kullanılması;
- özel bir aparatla sıradan köpükte çöküntüleri yakarak;
- su devrelerini ısıtmak için olukların açıldığı ahşap ürün setlerinin kullanılması.
Her tekniğin kendi artıları ve eksileri vardır, ancak bunlar 3 önemli özellikle birleştirilir: düşük ağırlık, verimlilik ve kurulumu önemli ölçüde hızlandıran "ıslak" işlemlerin olmaması. Hangi yöntemi seçerseniz seçin, zeminin "pastası" değişmeden kalır ve aşağıdaki katmanlardan oluşur (aşağıdan yukarıya):
- İzolasyonu döşemenin temeli.
- Isı yalıtım malzemesi.
- Isı dağıtım plakaları.
- Sirkülasyonlu ısıtılmış su boru hatları;
- İnce döşeme.
Not. Su ısıtmalı zeminleri ahşap bir taban üzerine döşerken, "kek" ısıtmada bir buhar bariyer filmi ve bir difüzyon membranı (su yalıtımı) kullanılabilir.
Şimdi, zemini yalıtmanın en iyi yolunu ve yukarıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak ahşap bir evde nasıl düzgün bir şekilde sıcak bir zemin yapılacağını ayrıntılı olarak çözeceğiz. Ama önce, bileşenlerin seçimi hakkında birkaç söz.
Malzeme seçimi
Bir ahşap evde ısıtma suyu devreleri kurmadan önce, zeminlerin yalıtılması gerekir. Bu nedenle, 3 grup bileşen seçmeniz gerekecektir:
- yalıtım türü;
- boru malzemesi;
- plaka malzemesi.
Ahşap yapıların ısı yalıtımı için yaygın ve mevcut yalıtım malzemeleri arasında mineral (bazalt) yün en uygunudur. Su buharı geçirgendir, ahşaba iyi uyum sağladığından "nefes alma" kabiliyeti verir ve çürümeye neden olmaz. Başka bir şey de, mineral yünü döşerken, bu buharların çıkışını ve uzaklaştırılmasını sağlamak gerektiğidir, aksi takdirde ıslanacak ve bir ısı yalıtkanı görevi görmeyi bırakacaktır.
Tavsiye. Birinci zemin kaplamasının yalıtımı için, 40-80 kg / m³ yoğunluğa ve en az 150 mm kalınlığa ve kuzey bölgelerinde - 200 mm veya daha fazla olan bazalt lifi kullanmak daha iyidir. Zemin arası örtüşme için 50-100 mm kalınlığında mineral yün kullanılacaktır. Görevi, üst odalar için tasarlanan ısıyı birinci katın içine sokmamak ve ses yalıtımı görevi görmektir.
Polimer ısıtıcılar - polistiren köpük, genişletilmiş polietilen ve ekstrüde polistiren köpük - pratikte nemin geçmesine izin vermez. Bu nedenle akıllıca kullanılmaları gerekir, aksi takdirde polimerle temas eden yerlerdeki ahşap kararır ve çürür. Birinci katın zeminlerinin ısı yalıtımı için minimum malzeme kalınlığı 100 mm'dir, tavanda 20-30 mm döşenmesi yeterlidir.
Ahşap kütükler üzerine yerleştirilmiş şapsız yerden ısıtmada, 16 ve 20 mm çapında aşağıdaki boru tipleri kullanılır:
- oksijenin geçmesine izin vermeyen bir anti-difüzyon tabakasına sahip çapraz bağlı polietilenden yapılmıştır;
- metal plastik;
- bakır.
Yüksek kaliteli polietilen borular (örneğin Rehau markasından) metal plastikten daha ucuz değildir ve operasyonel özellikler açısından ondan daha düşük değildir. Dolayısıyla sonuç: Bu tip polimer boru hatları arasında temel bir fark yoktur, yerden ısıtma için eşit derecede iyidirler.
Bakır borular, plastik borulardan çok daha pahalıdır ve montajı daha zor ve daha uzundur. Ancak, ısı transferi açısından bakırın eşitliği yoktur ve bu nedenle herhangi bir binanın yerden ısıtması için başarıyla kullanılmaktadır. Önemli bir nokta: Bakır ısıtma devrelerini alüminyum ısı dağıtım plakaları ile birlikte kullanmayın, bu metaller kesinlikle birbirleriyle dost değildir.
Alüminyumun ısıl iletkenliği çeliğe göre daha yüksek olduğu için bu malzemeden yapılmış plakalar da daha çok tercih edilmektedir (bakır borular hariç). Ancak, yüksek kaliteli alüminyum distribütörlerin galvanizli olanlardan 1,5-4 kat daha pahalı olduğunu unutmayın.
Not. Farklı üreticilerin alüminyum ve galvanizli levhalarının fiyatları geniş bir aralıkta dalgalanmaktadır ve farklı kalınlıktaki metallerden yapıldığı için karşılaştırılamaz. Bu nedenle tavsiye: kalın duvarlı ürünler satın almaya çalışın, daha fazla ısı enerjisi biriktirebilir ve aktarabilirler.
Son zamanlarda ilgi duyulan malzemeler arasında esnek oluklu paslanmaz çelik borular bulunmaktadır. Dayanıklıdırlar, kaynaksız ve lehimlenmeden monte edilebilirler ve aynı zamanda ısıyı iyi transfer ederler ve hafif deck sistemlerinde kullanılabilirler.
Her devrede boru uzunluğu, döşeme aralığı ve yüzey sıcaklığının hesaplanması ayrı bir yayında sunulmuştur. Malzeme miktarını doğru bir şekilde belirlemek için metodolojiyi inceleyin.
Uponor teknolojisi ile kurulum
Teknik, parasal maliyetler açısından en basit ve en uygun fiyatlı olarak yaygınlaşmıştır. Mineral yün burada bir yalıtım malzemesi görevi görür, borular ve plakalar kendi takdirinize ve mali yeteneklerinize göre alınabilir. Yöntemin özü, şemada gösterildiği gibi, suyla ısıtılan bir zeminin daha fazla montajı için 2 cm aralıklarla kütüklere 20 mm kalınlığında ahşap levhaların döşenmesidir:
Not. Beton zeminler de dahil olmak üzere, ahşap zeminlerin kütüklerin üzerine döşendiği herhangi bir konut binasında benzer bir şema kullanılabilir.
Bu teknolojiyi kullanarak kendi ellerinizle sıcak zeminler yapmak için, sıradan bir çilingir ve marangoz aletlerine ve ayrıca polimer boruları kesmek için özel makaslara ihtiyacınız olacak. Yerden ısıtmayı birinci kat tavanına (zeminin üstünde veya ısıtmasız bir bodrum katında) kurarken, işi şu sırayla gerçekleştirin:
- Kirişlerin alt kenarı ile aynı hizada 25 x 25 mm kafatası çubuklarını çivi. Bunların üzerine, aşağıdaki çizimde gösterildiği gibi 20 mm'lik tahtaların alt döşemelerini döşeyin.
- Alt zemini, su geçirmez tarafı aşağı gelecek şekilde bir su yalıtım filmi (teknik ad - difüzyon membranı) ile kirişlerle birlikte örtün. En az 10 cm'lik tuvaller arasında bir örtüşme gözlemleyin ve ek yerlerini çift taraflı bantla dikkatlice yapıştırın.
- Mineral yün levhaları kırışmayacak şekilde su yalıtımının üzerine döşeyin, aksi takdirde bazalt elyaf ısı yalıtım özelliklerini kısmen kaybedecektir. Pamuk yününün yüzeyi ile gelecekteki ahşap döşeme arasında nemi gidermek için bir havalandırma boşluğu sağlamak için, yalıtımın kalınlığı kütük yüksekliğinden en az 5 cm daha az olmalıdır.
- Buhar bariyeri filmini kütüklerin üzerine yayın. Polietilen, kirişler arasındaki boşluklarda sarkmaması için bir zımba ile ağaca sıkılmalı ve sabitlenmelidir.
- Duvar boyunca 2 cm kalınlığında kiriş levhaları duvardan 30 mm geriye çekilir. Boru hatvesine (15 veya 20 cm) bağlı olarak, ısı dağıtım plakaları için levhalar arasında 20 mm boşluk bırakın.
- Metal plakaları yuvalara yerleştirin ve Ω şeklindeki oluklara yerleştirerek ısıtma borularını üzerlerine yerleştirin. Boruyu çevirmek için bu noktada levhaların uçlarını 10-15 cm kısaltın.
- Boruların uçlarını duvarlar boyunca yerden ısıtma tarağına geçirin, bağlayın ve sistemde sızıntı olup olmadığını kontrol edin. Bir zemin cilası takın.
Su ısıtmalı bir zeminin ahşap kütüklere döşenmesi yöntemi videoda ayrıntılı olarak gösterilmektedir:
Katlar arası örtüşme çalışmaları aynı sırayla gerçekleştirilir, sadece alt döşeme tahtaları doğrudan aşağıdan kütüklere çakılabilir. Bu arada, birinci katın tavanını sararken ahşap yerine OSB levhalar da burada kullanılabilir.
Önemli! Difüzyon membranını buhar bariyer filmi ile karıştırmayın, aksi takdirde mineral yün suya doyurulur ve ısıtıcı olmaktan çıkar. "Pastanın" altındaki su yalıtımı, pamuk yününün dışarıdan ıslanmasını önler ve üst film, su buharının nüfuz etmesine izin vermez. Tavanlarda bunun tersi doğrudur - buhar bariyeri aşağıdan, zar - yukarıdan döşenir. İzolasyondaki nemi gidermek için ahşap bir evin duvarlarına 5 cm'lik havalandırma açıklığı ve havalandırma delikleri yapılmıştır.
Basitlik ve düşük maliyetin yanı sıra, su ısıtmalı zeminleri döşemenin bu yönteminin bir dezavantajı vardır - borular yalnızca bir "yılan" ile döşenebilir, bu nedenle ahşap bir evin binalarının, elde etmek için birkaç ısıtma devresine bölünmesi gerekir. düzgün ısıtma.
Polistiren sistemi için kurulum talimatları
Yerden ısıtma devrelerini döşemenin bu yöntemi, çıkıntılı göbek şeklinde kılavuzlara sahip iki katmanlı polistiren köpük plakaların kullanılmasını içerdiğinden işi çok daha hızlı ve kolay hale getirir. Plakaların üretimi için farklı yoğunlukta polistiren kullanılır - üst katman daha dayanıklıdır, alt katman yumuşaktır.
Teknik, düz bir yüzeye sahip herhangi bir zemin için, örneğin OSB kontrplaktan (SIP panellerinden evlerde olduğu gibi) uygundur. Düz bir ahşap zemin üzerindeki ılık su döşemeleri aşağıdaki teknoloji kullanılarak yapılır:
- Tomrukları OSB levhalarla örtün ve galvanizli kendinden kılavuzlu vidalarla sabitleyin. Birinci katın ahşap zemini üzerinde çalışma yapılıyorsa, önceki bölümde anlatıldığı gibi kirişler arasına mineral yün izolasyon döşenmelidir. Polistiren sistemin kalınlığı, binanın alttan tam ısı yalıtımı için yeterli değildir.
- Damper bandını çevrenin etrafındaki duvarlara sabitleyin.
- Polistiren köpük plakalarının yüzeyini bitmiş yüzeye yerleştirin, onları kalelerle bağlar.
- Saçılma plakalarını, boru hatlarının düzenine ve basamağına göre takın, otobüsler arasında sabitleyin. Boruyu körfezden gevşetmek, plakaların derinleşmesine yerleştirin.
- Plastik filmin ısıtma kıvrımlarını, yuvalamayı ve tuvalin pelerinini kapsar.
- Alçı lif levhalarının (GVL) tabanının tabanını takın, daha sonra bitirme kaplamasını (popüler seçenek laminattır).
İşin detayları, video materyalinde, Rusya Polistiren Köpük Sistemlerinin Rusya Üreticisi'nden gösterilmektedir - Rustepal Company:
Konsey. Terbiye kaplamanın dekorasyonundan önce, karayollarının çizgilerini konturlardan dağıtım ve karıştırma ünitesinin kollektörüne takın ve 4 bar basınçlı sızdırmazlık (sıkma) test edilir.
Sıcak su zeminleri için şekil yalıtımının avantajları, basitlik ve montaj işlerinin basitliği ve hızı, sadece "yılan" değil, aynı zamanda salyangozu da bırakma yeteneği. Dezavantajlar var:
- yüksek fiyat;
- Malzeme büyük mekanik yüklerden muzdarip olabilir;
- Otobüsler arasındaki lümen nedeniyle, ısının küçük bir kısmı, hava kaplaması altındaki havanın yararsız ısıtılmasına harcanır.
Boru döşeme diğer yolları
Metal plakaları ekleyebileceğiniz ve diğer ürünler sunabileceğiniz ilmeklerin takılması için temel:
- Hazır oluklarla polistirenden yapılmış plakalar;
- Kesik boru hatları ile ahşap ürünlerin fabrika kümeleri;
- Özel bir termoem kullanarak, girintilerin kendi elleriyle kesildiği 35 kg / m³ yoğunluğa sahip polistiren levhalar.
Bobbs ile genişletilmiş polistirene ek olarak, hazır derinleşen polimer plakalar vardır. Bu seçenek düz bir yüzeye monte etmek için uygundur ve şemada gösterilen gecikmelerle çakışanların içine yerleştirilmesi için uygundur:
Not. Seçeneğin dezavantajları - Tüplerin geçişi için gecikleri kestikler ve kömürlerdeki polimeri köşelerde tutturulması gerekir, böylece oduna uzanmaz. Bu nedenle, derinleşen plakalar, OSB kontrplakının tabanını veya hizalı panoların tabanını koymak daha iyidir.
Bir su yerden ısıtma cihazı için büyük bir artı ahşap setlerin, kaplamanın deformasyon olmadan, hacimli mobilyalardan daha büyük bir yük olmadan yeteneğidir. Plakalar için kesikli ürünler, yukarıda tarif edildiği gibi yalıtımla birlikte kirişlere monte edilir (marka teknolojisi Uponor). Tipik bir ahşap sıcak zeminin sadece bir dezavantajı vardır - yüksek fiyatlı malzemeler.
Zamanı olan ev sahipleri, yanma olukları ve olağan yüksek yoğunluklu köpük için termal şapeller satın alarak bir polistiren sisteminde tasarruf sağlayabilir. Teknoloji basittir: Yalıtım plakaları hizalı yüzeye açılır, ardından boru hattı yolunu şemaya uygun olarak yakmanız gerekir. Isı distribütörlerini takmak ve boruları onlara takmak için kalır.
Malzemelerin kaydedilmesi mümkün mü
Şapsız açık ısıtma bileşenlerinin iyi bir para olduğundan, birçok ustanın - zanaatkarları onlarsız yapmanın yollarını buldu:
- Isıtma dallarını üst üste binme içine koymak, sağ yalıtımın üzerine. Sonra ω şeklindeki ürünler kullanılmaz.
- Kurullarda kesikleri kendi başlarına yapın ve oluk uzunluğu boyunca plakalar yerine pişirme için kullanılan alüminyum folyo çıkarın.
- Çelik ısı distribütörlerini metal işleme ekipmanlarında bağımsız olarak yapın.
- Oluklarda boruları döşeme için ahşap sistemi, örneğin sunta levhalardan, örneğin, kendisiyle de yapılabilir.
Listelenen seçeneklerden sadece 2 sonuncusu tasarruf ve aynı anda etkili ısıtma düzenleyecektir. Nitekim, makinede - Listogib'de herhangi bir metalden plakaları yapabilirsiniz, sadece olukların profili dikdörtgen olacaktır ve "Omemoid" değil.
Boruları ahşap bir yapıya yerleştirirken, terbiye kaplamasıyla temasta bulunurlar ve odadan daha kendilerinin etrafındaki havayı ısıtın. Bu tür bir ısıtmanın bir etkisi olması için, tüplerin birbirinden 10 cm mesafeden döşenmesi gerekir ve soğutucunun sıcaklığı maksimuma yükseltilir. Sonra fikir anlamını kaybeder, radyatör koymak daha kolaydır.
İnce alüminyum folyo, milimetrenin yüzlercesine kalınlığından dolayı zayıf bir ısı akı dağıtıcısı olarak hizmet eder. Ek olarak, kademeli oksidasyondan zaman içinde ufalanır, bu nedenle folyo uygulamak anlamsızdır.
Paradan tasarruf etmenin başka bir yolu var - kızılötesi film ısıtıcıları kullanarak elektrikli bir evin ısıtılmasını organize et. Ancak böyle bir sistem evrensellikte kaybedecektir, yani sadece ısıtma için elektrik kullanabilirsiniz, gaz veya yakacak odun hakkında unutmanız gerekecek.
Avantajlar ve Eksileri "Kuru" dış mekan sistemlerinde
Sonuç olarak, özel ahşap ev sahiplerinin sahiplerini çekebilen, şapsız sıcak bir zeminin avantajlarını not etmek istiyorum:
- Tasarım hafif, güvenilir ve her ikisi de verimlidir.
- Hırtanın içine kapanmış ısıtma devrelerinin aksine, böyle bir sistemde sızıntı tespit etmek ve ortadan kaldırmak kolaydır.
- LAG'lerin üst diliminin üzerinde çıkıntılı "kek" kalınlığı 20 ila 50 mm'dir.
- Çelik veya alüminyumdan yapılmış saçılma plakaları olan su zeminleri, ısı biriktirememektedir ve atalet pratikten yoksundur. Buna göre, odaları hızlı bir şekilde ısıtır ve otomasyon komutlarına hızlı bir şekilde yanıt verirler ve soğutucunun akışını döngülerde değiştirin.
- "Islak" işlemlerin eksikliği ve çözeltinin katılaşması ile ilişkili kurulum hızı. Hafif sıcak zeminler kısa sürede bir sonraki videoda gösterildiği gibi:
Referans için. Çeşitli İnternet kaynaklarında, döşeme sisteminin azaltılmış ısı transferi üzerinde monolitik ile karşılaştırıldığında çelişkili bilgiler vardır. Teorik olarak, öyle, ancak pratikte fark küçüktür ve karşılaştırmayı gerçekleştirmek oldukça zordur.
Ev mucitlerini alüminyum folyo ile akıllıca yapan tek dezavantajı, özellikle kıvırcık genişletilmiş polistiren ile tamamlanmış çelik ürünlerin fiyatıdır. Bu nüansı bu şekilde atlayabilirsiniz: tüm odalarda sıcak bir zemin yapmak, finansal fırsatların ortaya çıkması gerçeğiyle. İlk olarak, örtüşmeyi ısıtmanız ve tarak koymanız ve daha sonra kiracıların sürekli olduğu odalarla başlayarak boru kablolarını kademeli olarak monte etmeniz gerekir.
Çoğu insan, ahşap kaplamalar için "sıcak zemin" sisteminin gerekli olmadığına inanıyor. Bu, esasen doğal malzemenin avantajları, hafiflik ve iyi yalıtım özellikleri nedeniyledir. Ek olarak, sıcaklık farkı ve nem seviyesinden dolayı doğal ahşabın olası deformasyonu nedeniyle kurulum engellenir. Bununla birlikte, bugün çözüm zaten bulundu, biniş kaplamayı modern bir yerden ısıtma sistemi ile nasıl birleştirilir.
Şapsız zemin montajı
Şapsız su ısıtmalı zemin günümüzde oldukça sık kullanılmaktadır. Elbette beton taban güvenilirdir, ancak herhangi bir odaya monte edilmesi mümkün olmayacaktır. Bu durumlarda alternatif bir ısıtmalı zemin sistemi kullanılır. Bu tür yapıların montajı, şapı süslemek için daha kolaydır ve operasyonda hiçbir şekilde ondan daha düşük değildir.
Şapsız yerden ısıtma sistemi
Ev ahşaptan inşa edilmişse, odalar alçak tavanlara sahipse, beton şap uygulaması ek olarak zaten küçük bir alanı "yakalayabilir". Ek olarak, somut bir temel oluşturmak zaman alıcı ve dağınık bir iştir. Bu durumda ahşap bir evde kendi ellerinizle su ısıtmalı bir zemin sizin için ideal çözüm olacaktır.
Beton tabanı olmayan bir su tabanı, ahşap veya polistiren bir kaplama üzerine yerleştirilir. Borular özel oluklara döşenir. Sıcak havanın daha iyi dağıtılması için özel metal plakalar monte edilmiştir. Döşenen boru sistemi yukarıdan bir su yalıtım malzemesi ile kaplanır ve üzerlerine bir son kat uygulanır.
Ahşap yerden ısıtma için boru sistemi
Su ısıtmalı zeminin avantajları
Küçük bir kalınlığa sahip olan böyle bir sistem, odanın kullanılabilir alanını korumanıza izin verir. Yapının montajı her türlü zemine kolaylıkla uygulanabilir. Bu durumda, kurulumdan hemen sonra yüzey bitirme işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
Kurulumun bazı özellikleri
Yerden ısıtma sisteminin çalışma mekanizması, enerjinin soğutucudan üzerindeki malzemeye ve üst kaplamaya aktarılmasını içerir. Daha sonra ısınan zemin odaya ısı verir.
Yerden ısıtma cihazı
Zeminde geleneksel bir beton şap varsa, bu prensip harika çalışır. Ancak su veya etilen glikol ile doldurulmuş döşenen boruların beton tabanla değil, doğal ahşapla çevrilmesi durumunda doğal malzeme ısı transferini engeller. Tabii ki, su ısıtmalı zeminler ahşap bir zemine monte edilebilir, ancak bu tür nüanslar dikkate alınmalıdır. Ahşap yine de ısıtmanın ürettiği tüm enerjinin yeraltına girmesine izin vermeyecektir, ancak odadaki ısıtma o kadar etkili olmayabilir.
Buna rağmen, ağır beton tabaka tahta zemine baskı uygulayacağından, geleneksel bir beton şap, soruna en iyi çözüm değildir. İnşaat sırasında güvenilir bir yapı yapılsa bile doğal ahşap ağır bir yüke dayanamayabilir. Ek olarak, genellikle ahşap bir evde, bu tür odalara sıcak bir zemin döşeyerek bir banyo veya hamamın donatılması gerekir ve bu tür odalarda çok güçlü ve büyük bir taban yapmak uygun değildir.
Su ısıtmalı zeminin zemin kaplaması
Sistemin kurulumunu zorlaştıran eşit derecede önemli bir faktör, ahşap zemine döşenmesi gereken bir alt tabakanın varlığıdır. Alt tabaka için malzemeler, ısının serbestçe geçişini de engelleyen çeşitli yalıtım türlerine dayanmaktadır. Bununla birlikte, kurulumun tüm olumsuz yönleri dikkate alınabilir ve dikkate alınmalı ve görevle başarılı bir şekilde başa çıkmalıdır. Bu nedenle, ahşap bir zeminde nasıl sıcak su zemini yapılacağıyla ilgileniyorsanız, sabırlı olmalı ve özel gelişmiş kurulum teknolojisini dikkatlice incelemelisiniz.
Diğer tasarım özellikleri
Yerden ısıtma sistemi hafif olacaktır. Boru hattından ısınan yapı, ısıyı kaplamaya tam ve dolaylı olarak kullanıcılara aktarır. Kurulum sırasında, zemin bir banyoya döşenecekse, yüzey linolyum döşeme, halı veya seramik karoların altına serilmelidir.
Böyle bir sistemin düzenlenmesi uzun zaman almaz. Kurulurken, şapı doldurmak için 28 gün beklemeye gerek yoktur.
Ahşap bazda su sıcak zemin döşeme
Isıtma sağlamak
Genellikle ahşap bazda su ılık zemin, bitiş kaplamayı monte ettikten hemen sonra neredeyse kullanıma hazırdır. Böyle bir tasarımın bir diğer avantajı, kaplamanın bölümlerini küçük kusurlar ve hasarlarla kolayca tamir etmenin mümkün olmasıdır. Belirtilmeli, bir çimento şapının varlığı restorasyon sürecini zorlaştırır.
Döşeme yöntemi
Ahşap bir evde sıcak bir zeminin nasıl yapılacağı sorusuyla ilgileniyorsanız, ustalaşması gereken ortak bir teknoloji vardır. Ahşap zeminler için su ısıtma zemin sistemi döşeme ile monte edilir.
Soğutucu maddeye sahip borular, beton şapda değil, gecikmelerde veya özel donanımlı kanallardaki panolardaki taslak tabanda döşenmiştir.
Bir Su Isıtma Sisteminin Kurulumu
Sıcaklığın birikmesi için, kanallarda düzgün bir şekilde biriktirilmesi için, ısıtma devresinin boru hattı için uzunlamasına girintili özel plakaları güçlendirin.
Metal plakaları sadece ısı transferinin işlevini gerçekleştirmez, aynı zamanda tasarımı daha sert hale getirir, bu da substrat olmadan yapmanızı sağlar.
Kendinizi monte ederseniz, pahalı plakalar satın alamazsınız, ancak bunun yerine 200 μm kalınlığında folyo kullanmak için. Bazen zemini bir kiremit veya linolyum döşeme ile bitirirken, bir substratın varlığı tercihendir. Bunu yapmak için, en küçük yalıtım göstergesiyle GVL veya çimento-sunta sayfalarını satın almak gerekecektir.
Biz su yer sistemi için boruları açıyoruz
Bu iki şekilde yapılabilir. Farklılıkları, boruları koymak için kanallar tasarlamaktır. Kural olarak, modüllere veya raylara dayalı kurulum teknolojilerini uygulayın.
İlk seçenek için, sunta gelen özel hazır modülleri satın almalısınız. Zaten birbirlerinden belirli bir mesafede derinleşmeyi oydılar. Bu boşluklar sistemin amaçlanan ısı transferine bağlıdır.
Su sıcak zemin modüler döşeme
Bu tür bir modüler sistemin kiti, bir kural olarak, gerekli olan her şeyi içerir: modüller kendilerini içlerinde oluklar, metal plakalar, tutturma ve borular. Tasarımı yalnızca ürüne ekli şapele göre monte etmek için kalır. Ancak, modüler bir yolu olan döşeme pahalıdır. Bu nedenle, çoğu bir alternatif tercih eder - bütçe dağıtım yöntemi.
Sunta levhalarındaki kanalların ekipmanını değil, plakaları paketlemeyi önerir. Plakalar tahta veya kontrplaktan kesilir. Aralarındaki boşluklar, raf kalınlığına eşit olmalıdır, çünkü borunun oluşmuş oluklarında, dış çapı 17 mm olan, sadece serbestçe yerleştirilmemektedir, aynı zamanda ahşabın değişikliğinden de çökmemesidir. Yön kılavuzlarının genişliği, üretilen yapıda borular arasındaki mesafeye bağlıdır. Bu nedenle, boruları "yılan" usulatı ile 300 milimetre aşamasıyla, 22 mm milimetre 278 mm kalınlığa sahip olmalıdır.
Raf döşeme şeması
Karışık Ahşap Sıcak Paul Kurulum Yöntemi
Bazı ustalar, raf ile modüler seçenek arasındaki ortalama arasında olan başka bir kurulum yöntemi kullanmayı tercih eder. Bu şekilde, kolayca, hızlı bir şekilde ısıtılmış ve önemli bir miktar harcamazsınız.
Kanalın boyutları ile kenarlı tahtada çeyrekleri seçerek başlarlar. Duvardan en az yedi santimetre ölçtükten sonra, borunun bir sonraki sıraya getirilmesi için bir şerit veya girinti yapmak için bir kesici kullanın. Kartın kalınlığı seçimin parametrelerini aşmalı ve genişlik kurulum sırasındaki adıma eşit olmalıdır. Kaba tabanı döşemenize gerek yoktur ve şeritler, kendiliğinden kılavuzlanan vidalar yardımıyla kütüklere tutturulur.
Hafif raylı taban üzerine ısıtılmış bir yapının montajı
Sistem eski bir ahşap zemine döşenecekse, çalışmaya başlamadan önce zemin dikkatlice incelenmelidir. Döşeme tahtalarını yükseltmek, gecikmenin durumunu kontrol etmek ve gerekirse yıpranmış ve hasar görmüş yapısal elemanların restorasyonunu veya değiştirilmesini gerçekleştirmek daha iyidir. Bazen ahşap kirişlerin zemindeki kirişlere çivilenmesi ve ayrıca yalıtımın döşenmesi gerekir.
Bir sonraki adım, yalıtımı kurmaktır.
İzolasyon döşeme işlemi
Bunun için üst üste binen polietilen uygundur. Zemin kaplamasının çevresi boyunca duvara 5 cm genişliğinde bir damper bandı yapıştırılır. Su devresine sahip sıcak bir zeminin döşenmesi için, "yılan" boru döşeme yönteminin kullanılması uygundur.
Odanın önceden çizilmiş bir plan diyagramında, boruların temini için bölümü ve sistemi ayarlamak için ekipmanın bağlantı noktalarını işaretliyoruz, ayrıca kılavuzların konumunu gerekli boşluklarla çizmek gerekiyor. Genellikle 150 - 300 milimetredir. 16 milimetre çapında oluklu boru kullanmak daha iyidir. Çıtalar ölçülere göre yapılır.
Daha sonra, yerden ısıtma kütükler boyunca döşenir. Kılavuzları düzenleyin. Aralarındaki boru hattı için kanallar bırakmanız gerekir.
"Yılan" boru döşeme yöntemi
Ardından kılavuzları, kendinden kılavuzlu vidalar kullanarak alt zemine sabitleriz. Boru dirsek bölümlerindeki kalasların köşeleri yuvarlatılmalıdır. Hazırlanan oluklara en az 50 mikron kalınlığında folyo yerleştirilir. Girintinin etrafında hafifçe ve yumuşak bir şekilde bükerek bastırın, düzeltin. Birkaç noktada, malzemeyi bir zımba ile çıtalara tutturabilirsiniz.
Sistemdeki borular da folyo ile sarılırsa yapının ısı transferi bir miktar arttırılabilir.
Boruları oluşan kanallara yerleştiriyoruz. Alt zemine tutturmak için metal plakalar da kullanılır. Bundan sonra, ısıtma devresine bağlanırlar ve ısıtma sistemine basınç uygularlar. Su tabanının normal işleyişini kontrol ettikten sonra, hemen fayanslarla bitirmeye geçebilir veya gerekirse alt tabakayı döşeyebilirsiniz. Substrat malzemelerinden formaldehit içermeyen DSP levhaların kullanılması önerilir.
Su devresinde ahşap bir yerden ısıtma tamamen kendi ellerinizle kurulabilir. Çok fazla para harcamak hiç gerekli değil. Bugün, özel bir adım adım raf veya modüler döşeme teknolojisi kullanarak bu görevle başarılı bir şekilde başa çıkabilirsiniz.
- Raf düzeni
- Şemadaki yerden ısıtma cihazı
- İzolasyon döşeme işlemi
- Su ısıtmalı zeminin ahşap bir taban üzerine döşenmesi
- "Yılan" boru döşeme yöntemi
- Ahşap yerden ısıtma için boru sistemi
- Su ısıtmalı zeminin modüler montajı
- Şapsız yerden ısıtma sistemi
- Yerden su ısıtma sisteminin montajı
- Su ısıtmalı zeminin zemin kaplaması
- Su yerden ısıtma sistemi için laminat parke
- Su ısıtmalı zeminin görünümü
Su ısıtmalı zeminleri kendi ellerinizle ahşap bir zemine monte etmek mümkün mü? Genellikle böyle bir soru, halihazırda ahşap zeminlere sahip bir odada su ısıtmalı bir zemini bağımsız olarak düzenlemek istediğinizde ve ikincisini sökme arzusu olmadığında ortaya çıkar. Ayrıca, kaliteli ve iyi durumda iseler. Bu yazıda, böyle bir kurulum için olası seçenekleri, bunun için neyin gerekli olduğunu ve bunu kendiniz nasıl yapabileceğinizi ele alacağız.
Su ısıtmalı zeminleri ahşap bir tabana yerleştirme yöntemleri
Halihazırda mevcut olan levhalardan yapılmış ahşap zemin üzerine su ısıtmalı zeminler düzenlemeye karar verirseniz, bu tür kurulum için birkaç seçenek mümkündür:
- Döşeme tahtalarında, su ısıtma borularının döşendiği boşluklar (oluklar) ve üstüne - laminat seçilir.
- Sunta levhalar veya şeritler, ahşap zemine, boruların döşendiği boşluklar (oluklar) oluşacak ve zemin kaplaması üstüne monte edilecek şekilde doldurulur.
- Ahşap bir tabanda, aralarına yalıtımın döşendiği kütükler doldurulur ve üzerlerine borular döşenir ve zemin kaplamasının tabanının tahtaları çivilenir.
Bu seçeneklerin her birinin kendine özgü avantajları, dezavantajları, kurulum özellikleri vardır ve belirli bir durumda optimal olabilir. Ve sizin durumunuz için hangisinin doğru olduğuna karar vermek için onları daha ayrıntılı olarak ele alacağız.
Seçilen yuvalarda ısıtma boruları
Bu yöntem, odanın iyi yalıtılmış, yüksek kaliteli bir ahşap zemine sahip olması durumunda uygundur, ancak seviyesini 1 cm'den daha yüksek bir seviyeye yükseltme olasılığı veya isteği yoktur.
Sıcak bir zeminin kurulumuna geçmeden önce, ısı kaybına ve verilen odanın alanına göre ısıl gücünü hesaplamak gerekir, bunun sonucunda olacak boruların uzunluğunu ve çapını buluruz. bunun için gerekli olabilir. İnternette bulunması kolay hesap makinelerini kullanarak bunu kendiniz yapabilirsiniz veya bir uzmandan yardım alabilirsiniz. Burada bu konuyu ele almayacağız, ancak yalnızca sıcak bir zemin kurma teknolojisini ele alacağız.
Odanın boyutlarının yanı sıra boruların gerekli toplam uzunluğu ve çapını bilerek, döşenmeleri için bir şema hazırlarız. Şemayı kağıttan doğaya - zeminin yüzeyine aktarıyoruz ve borular için olukların yollarını işaretliyoruz. Boyutları boru çapından biraz daha büyük olmalıdır. Örneğin, 16-17 mm dış çapa sahip borular için 20x20 mm oluklar uygundur. Bir elektrikli alet (kesici) kullanılarak veya manuel olarak seçilebilirler. Ancak ikinci seçenek oldukça fazla zaman ve emek gerektirir.
Yerden ısıtma boruları için oluklar
Oluklar hazır olduğunda, yerden ısıtma boruları döşemeye başlayabilirsiniz. Ancak soğutucunun ısısının sadece yukarıya yönlendirilmesi, odayı ısıtması için, termal radyasyonu yansıtacak bir malzeme üzerine serilmesi gerekir. Bunlar özel metal plakalar veya sıradan folyo olabilir. İkincisi daha ucuz bir seçenektir, ancak çalışırken daha fazla özen gerektirir. Oluğa yerleştirildikten sonra, folyonun kenarları bir zımba ile taban tahtalarına zımbalanabilir.
Folyo üzerinde bir oluğa döşenen boru
Isıtma boruları, ısı reflektörünün üstündeki oluklara döşenir ve oraya metal plakalarla sabitlenir. Bu durumda, zemin kaplaması için taban yüzeyinin 2 mm'den fazla olmayan farklılıklar ile düz kalması gerekir, böylece kurulum sırasında sorun yaşanmaz. Bu durumda, böyle bir kaplama için en iyi seçenek bir laminattır. Sıcak zeminin döşenmesi tamamlandıktan sonra, alt tabaka basitçe yüzeyin üzerine açılır ve laminatın kendisi üstüne serilir.
Yivlere ve ısıyı yansıtan plakalara döşenen yerden ısıtma boruları
Bir alt tabaka üzerinde su ısıtmalı bir zemine laminat döşenmesi
Faydaları Bu taraftan:
- Minimum miktarda malzeme gerektirir - ek bir ahşap hacmine (kütükler, tahtalar) veya yalıtıma gerek yoktur;
- Zemin seviyesi minimum yüksekliğe yükseltilir - yalnızca zemin kaplamasının kalınlığı kadar.
Dezavantajları:
- Ahşap zemin oldukça iyi yalıtılmalıdır;
- Özel bir alet ve onunla çalışmak için beceriler gerektiren panolardaki olukları örnekleme ihtiyacı.
Zemin kaplaması olarak muşamba veya halı kullanmaya karar verirseniz, o zaman sıcak zeminde önce kontrplak veya OSB tahtalarından bir taban yapmanız gerekecektir. Hem kontrplak hem de sunta levhalar ısıyı koruyacağından, bu seçenek laminasyon verimliliği açısından yetersizdir. Ayrıca ısıtıldığında ahşabı yapıştırmak için kullanılan zararlı maddeler bunlardan salınabilir. Ve her tür muşamba ısıtıldığında çevre dostu değildir.
Zemine doldurulmuş tahtalar arasındaki borular
Bu yöntem, olukların seçilmemesi ve tahtaların tahta kaldırımın üstüne doldurulması veya suntalardan (sunta, OSB) kesilen şeritlerin, aralarında boruları ısıtmak için olukların oluşacağı şekilde tutturulmasıyla öncekinden farklıdır. Bu, ahşap tabanda örneklemekten daha kolaydır, ancak aynı zamanda zemin seviyesi, çivilenecek levhaların veya şeritlerin kalınlığı ile ilk versiyondan daha yüksek olacaktır.
Şeritler ahşap zemin üzerine doldurulur
Gelecekte, ahşap bir taban üzerine su ısıtmalı bir zemin döşemek için kullanılan teknoloji, önceki yöntemde dikkate alınanla aynıdır:
- oluklara ısıyı yansıtan plakalar veya folyo takılır;
- soğutucunun içinden geçeceği borular monte edilir ve sabitlenir;
- substrat ve laminat döşenir.
Isıyı yansıtan metal plakaların döşenmesi
Isı yansıtan levhalar üzerine yerleştirilmiş su yerden ısıtma boruları
Avantajı Bu taraftan:
- Taban tahtalarında olukların seçilmesine gerek yoktur, iş hızlı ve kolay bir şekilde yapılır;
- Nispeten düşük zemin seviyesi yükselmesi.
Dezavantajları:
- İlk yönteme göre daha fazla malzeme (levhalar, sunta şeritleri) gereklidir;
- Zemin seviyesi, olukların kesilmesinden daha büyük bir yüksekliğe yükselir;
- İlk seçenekte olduğu gibi, taban zaten güvenilir bir şekilde yalıtılmalıdır.
Günlüklerde borular
Bu yöntemle, çubuk kütükleri ahşap bir zemine doldurulur ve aralarında yalıtım yapılır: mineral yün veya köpük. Gecikme yüksekliği, yalıtım katmanının yüksekliğine göre seçilir. Gecikme boyunca levhalar veya sunta şeritleri doldurulur, böylece aralarına su ısıtmalı bir zeminden borular döşenebilir. Bundan sonra, ilk iki durumda olduğu gibi, oluşturulan oluklara ısı yansıtan bir malzeme yerleştirilir: özel metal şeritler veya folyo. Isı yansıtan malzemede, oluklarda, su ısıtma boruları enine metal şeritlerle döşenir ve sabitlenir.
Ahşap kütükler üzerindeki ılık su tabanının "pastası" şeması
Döşendiğinde ahşap zemin yalıtılmamışsa veya yalıtılmışsa, ancak açıkça yetersizse (10 cm'den az) bu yöntemin kullanılması önerilir. İlk durumda, yalıtımın kalınlığı önerilir ve buna göre kütüğün yüksekliği en az 10 cm, ikinci - en az 5 cm'dir.Bu seçenekle zemin seviyesinin dikkate alınması gerekir. , dikkate değer bir yüksekliğe çıkacaktır: 8-15 cm Bu nedenle, döşemeleri böyle bir yüksekliğe çıkarmak mümkünse, böyle bir seçenek kabul edilebilir.
Ahşap kütüklerde sıcak su zemini ve izolasyon
Faydaları Bu taraftan:
- İzolasyonsuz veya zayıf izolasyonlu zeminlerde kullanma imkanı;
- Kurulum sırasında, ek ısı yalıtımı gerçekleştirilir.
Dezavantajları:
- Zemin yüzey seviyesi önemli bir yüksekliğe yükselir;
- Diğer yöntemlerle karşılaştırıldığında (kereste, panolar, yalıtım) en büyük malzeme tüketimi.
Konudaki video
Bir kuşak insan çıkmadı ve ahşap bir evde yaşadı. Modern malzemeler ve inşaat teknolojileri, inşaat pazarından yapılan ahşap evleri kademeli olarak ittirilmektedir, ancak bugün ülke konut inşa etmeyi veya satın almayı, ağaçtan evlere dikkat etmeyi planlayan birçok insan var. Bu konuda şaşırtıcı bir şey yok, çünkü en çevre dostu olan ve doğası gereği bize yakın bir duvar malzemesidir. Tahtaya ev sahipleri, bir odun binasının özel bir aurasını kutlamak, daha kolay ve sakince nefes alıyor.
Ne yazık ki, zamanla, ağaç, dahil edilecek mülke sahiptir ve ahşap evin sahibinden önce ısı yalıtımı ve yalıtım konusu ortaya çıkıyor. En büyük problem, zamanla ilgilenen, hatta başlangıçta malzeme seçimi ve döşeme teknolojisinin ihlal edilmesiyle bile yapıldığı darbeli bir ahşap zeminle ısı kaybıdır.
Er ya da geç, bir ahşap evin her sahibi, zemin kaplamasını ısıtma ihtiyacına gelir. Aynı zamanda, ikinci görevi çözmeye çalışıyorlar - evin ek ısıtması. Sıcak zemin, yalıtım ve evde ilave ısıtma için mükemmel bir seçenek olacaktır. Çalışmanın görünen karmaşıklığına rağmen, herhangi bir ev master'ı en basit yapı araçlarıyla çalışma becerisine sahip olmak için güç altındaki ahşap bir evde su ılık zemin.
Sıcak bir kat nedir, nasıl olur
Birçoğu muhtemelen hayatta kalacak, ancak ılık su zemini mevcut yüzyılın bir icadı değildir. Eski Roma'da ve bir süre sonra Yunanistan ve Türkiye'de başarıyla kullanılmıştı. Banyolarda sıcak su ısıtmalı zeminler ve şezlong var. Su, özel tesislerde ısıtıldı (modern kazan odalarının çıkıntıları), o zaman özel oluklardaydı ve banyosun altında dolaştırdı, ısıla dolduruyordu. Biraz sonra, zengin Romalılar bu yöntemi mahfazalarını ısıtmak için kullanmaya başladı. Ne yazık ki, bu yöntem zaman içinde yeni teknolojileri boğdu ve yavaş yavaş onu unutmaya başladı.
Sadece 20. yüzyılda insanlar yeni sıcak seks teknolojisi yaratmaya başladı ve onları konut ısıtması için başarıyla uyguladılar.
Sıcak zemin iki tiptir: elektrik ve su. Bu türlerin her birinin avantajları ve dezavantajları vardır. Odanın belirli alanlarındaki erkek için sıcaklığı yaratan sıcak zeminin olduğu belirtilmelidir.
Ahşap ev için sıcak zemin seçimi
Ahşap evlerin sahipleri yanlışlıkla, sıcak bir zeminin yapımında, ahşap yapıların tamamen sökülmesi ve çimento şapını yapmanız gerektiğine inanıyor. Bu hatalı bir görüşdür, çünkü bugün kuru gaz döşeme sistemi için egzoz teknolojileri vardır.
Elektrikli yığın zemin kurarken, ısı yayılan özel bir termokabel bırakır, zemini ve aslında tüm odayı ısıtır. Ahşap evlerin sahipleri, yasaklı yapıların ahşap zeminindeki döşemeye düşen ve çoğu durumda bir su sıcak zemin seçerler. Ek olarak, su ılık zemin daha ekonomiktir ve zaten mevcut ısıtma sistemine kazan veya fırından bağlanabilir.
"Pie" yerden ısıtma
Herhangi bir sıcak zemin, birkaç katmandan oluşan bir tür pastadır:
- Bazlar - bizim durumumuzda, bu ahşap bir taban.
- Isı kaybına karşı korumak için bir su yalıtım tabakası.
- Hazır bir tabana döşenen sıcak su boruları.
- Zemin kaplamasının bitirilmesi.
Ahşap bir yerden ısıtma için, kural olarak, bir raf veya modüler su döşeme sistemi kullanılır. Raf sisteminde, yerden ısıtma elemanları panolar arasında özel oluklara yerleştirilir ve modüler sistemde özel modüler plakalar üzerine yerleştirilir.
Kurulum yöntemini seçtikten sonra, ısıtma sistemi için bir proje hazırlamak zorunludur. Bu proje sadece su boruları ve hidrolik ekipmanların teknik özelliklerini değil, aynı zamanda yapının mimari özelliklerini, tasarımını ve evde yaşayan insanların tercihlerini de dikkate almalıdır.
Bir proje oluştururken zeminin mevcut ısısı ve su yalıtımı dikkate alınır. Bu, döşeme altı boşluğundaki ısı sızıntısını önleyecek ve döşeme altı yüzeyinde oluşan ahşap yüzeylere zararlı yoğuşma olasılığını ortadan kaldıracaktır. Raf ısıtma sistemi için boru aralığı dikkatlice hesaplanır ve yansıtıcı folyonun borulara ne kadar sıkı yapışması gerekir.
Ahşap bir evde kendi elinizle sıcak bir zemin nasıl yapılır
Kural olarak, ahşap evlerde zemin ahşaptan yapılmıştır. Su ısıtmalı bir zemin, ancak tabanın iyice hazırlanmasından sonra ahşap bir zemine döşenir.
Su yalıtımı ve izolasyon
Öncelikle zeminin yalıtımlı olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir. Zemin soğuksa, daha fazla ısı kaybını önlemek için öncelikle yalıtımını yapmak gerekir. Zemin soğuksa, tahtalar kaldırılır ve ısıtmaya başlarlar. Gecikmelere dikkat edin. İyi durumda olmalılar ve yapının sertliği için birbirlerinden en fazla 0,5 m mesafede yerleştirilmelidirler. Günlükler arasındaki mesafe daha büyükse, ek günlükler koymak gerekir.
Bundan sonra bir su yalıtım tabakası döşenir. Su yalıtımı için şunları kullanabilirsiniz:
- özel membran su yalıtımı;
- birkaç kat sıradan plastik film;
- çatı malzemesi;
- Glassine
Su yalıtımı, zemin yapısını her zaman alt zemin toprağında bulunan nemden koruyacaktır. Bundan sonra yer altı alanı yalıtılmıştır. Yalıtım için, araçlarda bulunan herhangi bir malzemeyi kullanın.
Bu olabilir:
- mineral veya taş yünü;
- genişletilmiş polistiren;
- Genişletilmiş kil.
Alt zemin, yalıtım tabakası üzerine döşenir ve bundan sonra tahta zeminin kendisi yerine geri döner. Bir tahta döşeme döşerken, bitişik tahtalar arasında yirmi milimetre boşluk bırakmak gerekir. Boruların gelecekte döşeneceği bu boşluklardır. Ek olarak, levhanın her kenarı boyunca yarım daire biçimli oluklar açılır. Gelecekte, sistemin borularını bağlamak için bu oluklardan dirsekler geçecek.
Faydalı tavsiyeler! Gerekli olukları doğru bir şekilde yapamayanlar için, hırdavatçılarda borular için oluklu özel hazır sunta levhalar satılmaktadır.
Yansıtıcı katmanın ayarlanması
Ahşabın zayıf bir iletken olduğu bilinmektedir, bu nedenle yerden ısıtma yapısını etkili kılmak için bir yansıtıcı katman kurulmalıdır. Yansıtıcı katman şunlar olabilir:
- özel alüminyum oluk plakaları;
- galvanizli sac levhalar;
- en az 50 mikron kalınlığında folyo.
Isıyı yüzeyinden yansıtan bu tabaka onu yönlendirecek ve zeminin altından geçmesine izin vermeyecektir. Folyo kullanılırken 20-25 cm'lik şeritler halinde kesilerek oluklardaki levhalar arasına yerleştirilir.
Boru döşemek
Sıcak su tabanı için 16 mm çapında borular alınır. Yansıtıcı katman üzerinde hazırlanan boşluklara yerleştirilir ve ardından kaynak yapılır. Özel kaynak makineleri kullanılır: "demir" veya "havya". Kaynak aletlerinin kullanımı oldukça basittir, herhangi bir usta onlarla çalışma teknolojisinde ustalaşabilir.
Oluklara döşenen borular folyo ile sarılır. Folyonun kenarları döşeme tahtasına bir mobilya zımba ile tutturulur. Böylece su tabanının boruları folyo kılıf içine sarılır.
Daha sonra, döşenen boruları folyo torbanın içinde olacak şekilde folyo ile sarın. Yansıtıcı malzemenin kenarları, metal zımbalar ve bir zımba kullanılarak döşeme tahtalarına tutturulur.
Düşünmek! Folyoya sarılmış su taban borusu yeterince güçlü bir radyatör haline gelir. Bu nedenle tasarım aşamasında boru döşeme adımının doğru hesaplanması çok önemlidir. Ayrıca özel bir termostatın kurulması da oldukça arzu edilir.
Boru sisteminin daha iyi sabitlenmesi için, metal plakaların boşluklara yaklaşık bir metre mesafeden yerleştirilmesi gerekir. Bu tür plakalar, boruların her dönüşünde gereklidir. Plakalar, küçük çiviler veya kendinden kılavuzlu vidalarla ahşap zemine tutturulur.
Sistem bağlantısı ve basınç testi
Ahşap kütükler üzerine sıcak bir zemin tasarlarken, sadece en etkili değil, aynı zamanda kullanımı da kolay olan bağlantı sistemlerini seçmelisiniz. Bir karıştırma ünitesi, bir manifold sistemi kurmak veya manuel ayarın yapılacağı basit bir küresel vana ve vana sistemi kurmak mümkündür. Çoğu zaman, özel ev sakinleri, ikinci sistemi tercih eder, çünkü kullanımı en kolay olanıdır ve kurulumu derin bilgi gerektirmez.
Son kat kaplama döşenmeden önce, sisteme basınç uygulamak, yani mukavemet, hasar ve sızıntı olup olmadığını kontrol etmek gerekir. Test için sistem su ile doldurulur ve ardından 2-3 gün maksimum yük altında bırakılır. Eksiklik durumunda giderilir ve test süresi uzatılır.
Bu adım gereklidir!
Kaplamayı bitir
Kurulan ve test edilen yerden ısıtma sistemi bir zemin kaplaması ile kaplıdır. Son kat bir zemin kaplaması seçerken, termal iletkenlik katsayısını hesaba katmak gerekir. Ahşap en düşük ısı iletkenliğine ve seramik karolar en yüksek ısıya sahiptir. Bu nedenle yerden ısıtma olarak ahşap ve parke kullanılması tavsiye edilmez.
Alternatif olarak laminat parke kullanılabilir. Ahşaptan daha yüksek ısı iletkenliğine sahiptir, ancak kendisi seramik karolardan daha sıcaktır. Muşamba veya halı her zaman suyla ısıtılan bir zemin için uygun değildir. Bu belirli malzemeleri yerleştirmek istiyorsanız, yalnızca özel tanımlara sahip olanları seçmelisiniz.
Ahşap bir evde kendi ellerinizle su ısıtmalı bir zemin yapmanın çok zor olmadığını size gösterdik. Çoğu zaman yivli ahşap plakalar hazırlamak ve döşemek için harcanacaktır. Sistemin tamamı ortalama 3-4 günde kurulabilir. Yani, bir buçuk hafta içinde, aileniz zaten sıcaklık ve konforun tadını çıkarabilecek.
Suyun soğutucu olduğu ısıtma zemin sistemleri sadece beton bir tabana değil aynı zamanda ahşap bir tabana da monte edilebilir ve zeminler kirişler üzerine yerleştirilmişse ve genel olarak evin kendisi ahşap ise hangi seçeneğiniz vardır ? Ahşap bir evde yerden ısıtma, ahşap zeminlerde su hakkında bir makale sunulan bu tür konut sahipleridir.
Ahşap bir evde yerden ısıtma, ahşap zeminlerde su
Yerden ısıtmanın organizasyonu farklı şekillerde yapılabilir ve aşağıda ana olanlardan bahsedeceğiz.
Konturun ahşap bir tabana montajı
Su devresinin borularının yerleşimi ve kazana veya mevcut ısıtmaya bağlantısı hakkında zaten çok şey yazdık. Bu bakımdan vakıf türünün hiçbir rolü yoktur ve bu çalışmalar aynı şekilde yapılır. Yer pastası sadece farklı şekillerde oluşturulur ve kirişli zeminler söz konusu olduğunda, birkaç popüler yöntem de vardır.
Kontrplak zemin üzerine döşenmesi
Yerden ısıtma borusu kontur uzunluğu hesaplayıcısıHesaplamalara git
Sıcak bir zeminin enerji tüketimini neler etkiler?
Seçenek 1 - kütüklere boruların montajı
Yerden ısıtma şeması
Bu seçenek, son kat zemin kaplaması olarak bir tahta kullanılması planlandığında kullanılır ve herhangi bir tabana montaj için uygundur: beton, kiriş ve son kat kaplamadan pürüzlü bir tabana dönüşen eski bir ahşap zemin üzerine .
- 50x150 mm'lik bir çubuktan kütükler, yalıtımın genişliğine eşit bir adımla üzerine monte edilir. Herhangi bir plaka yalıtımı olduğu gibi kullanılır: mineral yün, genişletilmiş polistiren, polietilen köpük.
- Böylece plakaların gecikmelerle birleşim yerlerinde boşluk oluşmaması için, çubuklar arasındaki mesafeyi 59 cm yalıtım genişliği ile 60 cm yani 1 cm daha az yapmak daha iyidir. Aksi takdirde soğuk köprülerin oluşmaması için boşlukların köpük ile doldurulması gerekecektir.
Yalıtımın genişliği, gecikmeler arasındaki mesafeden daha büyük olmalıdır.
- Plakaların folyo olması arzu edilir, bu durumda yansıtıcı filmi ayrı ayrı monte etmeniz gerekmez. İzolasyonun altına taş yünü ise buhar kesici membran döşenmelidir.
- Kirişin kütüklerin monte edildiği bölümün yüksekliğinden dolayı ısı yalıtımının üstüne boru döşemek için gerekli boşluk sağlanır. Çubuklarda boru geçişi için özel kesimler yapılır.
- Su devresinin montajı ve boruları için temel teşkil edecek olan yalıtımın üzerine metal veya kompozit bir ağ döşenir. Bunları sabitlemek için geleneksel plastik kelepçeler kullanılır.
- O zaman bu bir teknoloji meselesi: Sistemin performansını bağlayıp kontrol ettikten sonra, gecikmeler boyunca bir döşeme tahtası monte edebilirsiniz. Alternatif olarak, üzerine bir laminatın serildiği veya muşamba serildiği bir tabaka malzeme olabilir.
Beton zemin üzerine kontrplak
Bir notta! Bu yöntem en basit olanıdır, ancak böyle bir pasta odanın yüksekliğinin önemli bir bölümünü kaplar. Bu nedenle, alçak tavanlı eski bir eviniz varsa, farklı bir kurulum seçeneği seçmek daha iyidir. Ve bu yöntemin bir diğer dezavantajı, kaplamanın altındaki hava boşluğunun sistemin bir bütün olarak verimliliğini azaltmasıdır.
Seçenek 2 - ahşap plakalara boru montajı
Boruların özel plakalara döşenmesi
Bu versiyonda, zeminin yapısı ilkiyle aynıdır: kütükler ve aralarındaki yalıtım. Ancak su devresi, kütükler arasındaki iç boşluğa değil, levha malzemenin oluşturduğu alt zeminin üstüne monte edilir. Hem dayanıklı olan hem de nemden korkmayan DSP veya OSB panoları olması en iyisidir.
Sonraki - işin en çok zaman alan kısmı. Borunun döşenebileceği olukların cihazı için plakalar kesilir. Sac malzemeden mümkündür ancak bu amaçla 20 mm kalınlığında levha kullanmak daha uygundur (boru çapı 16 mm ise).
Plakalar tahtalardan yapılmıştır
Ahşap bir evde sıcak zemin
Kendin yap yerden ısıtma
Tahtanın genişliğini göz önünde bulundurarak ve bir boşlukla tabana monte ederek, istenen aralıkta boru döşemek için oluklar elde edersiniz. Sadece kontur döngüsünün döndüğü uçları yuvarlamak için kalır. Plakalar, kendinden kılavuzlu vidalarla tabana vidalanır ve aralarına yüzeye yaklaşılarak folyo şeritleri döşenir.
Bir notta! Alternatif olarak, borular iki boşluğa monte edilmiş plakanın oluşturduğu oluklara değil, plakaların kendisinde kesilen oluklara yerleştirilebilir. Ancak bu genellikle çok zaman alır ve daha fazla malzeme tüketimi gerektirir. Bu nedenle, dikkatinizi bu yönteme odaklamayacağız.
Seçenek 3 - metal plakalara montaj
Ahşap üzerine sıcak bir zemin döşerken, ısı dağıtıcı alüminyum plakalar da kullanılabilir. Bu unsuru kullanmanın özü nedir, tabloyu okuyarak anlayacaksınız.
Kuru yerden ısıtma için dağıtım plakası
Tablo. Metal plakalara montaj.
|Fotoğraflar, adımlar||Yorum Yap|
Adım 1. Kütüğün kaba tabanın üzerine monte edilmesi
|Metal plakalar kullanılırken, zeminler bir alt zemin oluşturan kütüklere de monte edilir - veya sadece iyi güçlendirilmiş eski bir ahşap kaplama görevi görebilirler. Üstüne, başka bir kütük sırası monte edilmiştir - zaten herhangi bir yalıtım olmadan, yükseklikleri minimum olabilir.|
Adım 2. Odanın ölçümleri
|Plakalar, uzunluğu hesaplanması gereken ahşap kılavuzlara monte edilmiştir.|
Adım 3. Ahşap plakaları kesin
|Ahşap plakalar boyuna kesilir ...|
Adım 4. Rayların takılması
|… Ve plaka boyutuna karşılık gelen bir aralıkla kütüklere monte edilir. Plakayı şablon olarak kullanacaksınız.|
Adım 5. Plaka segmentinin ayrılması
|Plaka üzerinde, küçük bir bölümü kesmeden ayırmanıza izin veren özel çentikler bulunmaktadır. Ancak gerekirse metal makasla kolayca kesilebilir.|
Adım 6. Plakaların sabitlenmesi
|Plakalar, bir zımba kullanılarak zımbalarla ahşap tabana tutturulur.|
Adım 7. Kılavuzların uçlarını yuvarlama
|Boruyu yarıçap boyunca döşemek için ahşap kılavuzların kenarlarının yuvarlatılması gerekir. Elektrikli üfleyiciniz varsa, bunu panoyu kurmadan önce değil, boruları döşerken yapabilirsiniz.|
Adım 8. Boruların döşenmesi
|Zeminin hazırlanmış girintilerine bir boru döşenir.|
Adım 9. Su yalıtımının kurulması
|Yukarıdan bir su yalıtım filmi ile kaplanır, ardından duvarların çevresine bir amortisör bandı monte edilir. Laminat parke kullanılıyorsa, bir altlık yeterli olacaktır.|
Eski bir ahşap kaplamanın üzerine sıcak bir zemin yapmak istiyorsanız, aşağıdaki fotoğrafta gösterildiği gibi borular için hemen oluklar açabilirsiniz.
Borular için girintiler ahşap bir zemine yapılabilir
Isı dağıtım plakalarını oluklara takmanız ve devreyi bağladıktan sonra, üzerine taş veya seramik karoları monte edebileceğiniz bir laminat veya iki kat alçı fiber levha döşemeniz gerekir.
Yerden ısıtma üzerine yer karoları
Seçenek 4 - yatak malzemesi kullanmak
Bir ahşap evin bazı alanlarında yapılması gereken karo zeminlere ihtiyacınız varsa, seçeneği bir su tabanı için fabrika altlığı kullanarak kullanmak daha iyidir. Ekstrüde polistiren esas alınarak yapılmış, yansıtıcı bir tabaka ve boruların veya göbekli özel paspasların döşenmesi için özel işaretler ile haddelenmiş yalıtım olabilir:
- köpüklü polietilenden yapılmış folyo arkalık;
Polietilen köpükten yapılmış folyo destek
- polistiren rulo substratlar;
- profil paspaslar.
Profil paspaslar
İkincisi, boruları tabana takmayı kolaylaştıran bir lamel sistemine bile sahiptir. Bu tür alt tabakaların üzerine monolitik bir şap dökülebilir. Ana şey, altlarında basit bir ahşap zemin olmaması, ancak kontrplak, sunta veya OSB'den yapılmış, plastik sargı ile duvarlarda üst üste binme ile kaplanmış ve onlardan şok emici bir bantla ayrılmış neme dayanıklı bir taban olmasıdır. .
Profil paspaslar hem alt zeminin içine (kütüklerin arasına) boru döşerken hem de kütüklere monte edilmiş sac malzeme kullanılarak yükseltilmiş zeminin üstüne montaj için kullanılabilir.
Yerden ısıtma en çok geniş odalarda etkilidir
Bitirme zemini hala ahşapsa, bir alt tabaka üzerindeki borular, alçak kütükler arasına konturun üstlerinin hemen altında olması için döşenebilir ve ardından alçı harcı ile doldurabilir veya kuru kumla doldurabilir. Bu, ahşap yapılarla eşit olmayan sistemin ısıl verimliliğini artıracaktır.
Ahşap zemin olması durumunda gereksinimler biraz farklılık gösterir.
Genel olarak, makale boyunca bahsedilen malzemelerin varyasyonları - gecikmeli ve kuru şaplar, yüzeyler ve plakalar - çok farklı olabilir. Buradaki en önemli şey böylece kaba tabanın güçlü olması ve nemden korunması ve böylece ısıtılmış zeminin temel çalışma prensibi ihlal edilmez: ısı düşmez, ancak son kaplamaya yansıtılır.
Sıcak zemin fiyatları Caleo
sıcak zeminler Caleo
Video - Ahşap bir evde su ısıtmalı zemin
Makaleyi beğendin mi? Kaybetmemek için tasarruf edin!
Sıcak zeminlere çok az insan şaşırabilir. Ultra konforlu konutun bir özelliği olarak kabul edildiğinde zaman geçti. Bugün evinizi daha sıcak ve daha konforlu hale getirmek için her yere kurulur. Geleneksel döşeme teknolojileri buna izin vermediğinden, ahşap bina sahipleri böyle bir sistemi kuramadılar.
Zemin kaplama sisteminin gelişiyle, en ufak bir problem olmadan ahşap bir zemin üzerine ılık su zeminleri döşemek mümkündür. Bir kereste zemin için bir yerden ısıtma sisteminin cihazı için tüm popüler seçenekleri size anlatacağız. Bağımsız ev ustaları burada birçok yararlı ipucu bulacaktır.
Su tabanı: nasıl çalışır?
Su tipi zeminler, evinizi ısıtmanın çok pratik bir yoludur. Sistem, zeminin altına monte edilmiş bir sıvı ısıtma devresidir.
Geleneksel teknoloji, boruların beton bir şapın içinde olduğunu varsayar. Devreye sağlanan ısıtma ortamını ısıtmak için genellikle bir kazan kullanılır. Standart modeller sıvıyı 60-90 ° C'ye kadar ısıtır, bu da sıcak bir zemin için kabul edilemez.
Devreye böyle bir sıcaklıkta bir soğutucu koyarsanız, zemin 45-60 ° C'ye kadar ısınır. Üzerinde yürümek imkansız olacak. SNiP'ler, sıcak bir zemin için izin verilen sıcaklığı düzenler. Bu 30 ° C'den fazla değil.
Böyle bir değer elde etmek için devredeki sıvıyı 35-45 ° C'ye ısıtmak yeterli olacaktır. Bu nedenle su taban sistemine dahil edilirler. Burada kazan eşanjöründen gelen sıcak sıvı ile dönüş borusundan gelen soğuk sıvı karıştırılır.
Daha basit bir seçenek var. Yoğuşmalı kazan kullanılıyorsa, karıştırma ünitesinin kurulmasına gerek yoktur.
Bu tür kazanların tasarım özellikleri, nispeten düşük sıcaklıklara ısıtma olasılığını ifade eder. Bazı durumlarda, ısıtılmış soğutma sıvısı merkezi bir sistemden alınır, ancak bu, her zaman yapılması mümkün olmayan özel bir izin alınmasını gerektirir.
Zemin tipinin su ılık zemini, içinde ısıtma borularının bulunduğu ahşap veya plastik elemanların nispeten hafif bir tasarımıdır.
Böylece, ısıtma devresine akan sıvı ve bunun bir antifriz veya su çözeltisi olabilir, zemini ısıtır. Sırayla havayı ısıtır. Sonuç olarak, o kadar hızlı ve bu çok düzgün odanın ısıtması ile ortaya çıkıyor.
Önemli artı - odadaki en uygun sıcaklık dağılımı. Üst kısım, serin havayı, alt kısmında biriktirir. Bu kadar rahat bir mikro ikincil yaşam organizmidir. Bu konvektif akışlarda, nokta ısı kaynaklarının varlığında kaçınılmaz olarak gözlenmez.
Bundan dolayı, toz ve mikroorganizmaların transferi yoktur. Artılar, minimum işletme maliyetlerini içerir. Bütün bunlar, su zeminlerini kullanıcılar arasında talepte bulunur. Suya ve elektrikli ısıtma sistemlerinin karşılaştırmalı bir analizi, kendinizi önerdiğimizizi tanımak.
Rütbe sisteminin özellikleri
Bir su tipinin tabanının geleneksel versiyonu, boruların fraksiyona montajını içerir. Termal iletkenliğini artıran özel katkı maddeleri olan bir beton çözeltisi ile döktü.
Sonuç olarak, beton yastık, bu tür ısıtmayı mümkün olduğunca verimli bir şekilde kullanmanın mümkün olmasını sağlayan bir tür ısı hızlandırıcısı olur. Ancak, geleneksel düzenleme yöntemi eksiklikleri vardır.
Ahşap taban, sistemin normal şekilde çalışmasını önleyen düşük termal atalete sahiptir. Bu dezavantajlı monte edilmiş ısı transfer plakalarını, metalden yapılmış yüksek ısı iletkenliği ile düzeltmek için
En belirgin olanı, somut bir şapın çok büyük ağırlığıdır. 2000 kg / sq'lik bir çözüm yoğunluğu ile. M, taban ve taşıyıcılara önemli bir ek yük verir.
Betonarme plakalar için, böyle bir yük oldukça sıralanır. Ahşap zeminler için - Bewalked. Bu nedenle, bu gibi durumlarda geleneksel döşeme yöntemi yasaktır. Bu, eklenen döşeme sistemini kullanır.
Boruların bulunduğu düşük bir döşeme biçiminde yapılır. Düzenlemesi için, ağaç en sık kullanılır, ancak nispeten yakın zamanda belirlenmiş ve endüstriyel polistiren döşeme yöntemi ile üretilir.
Borular, sabit oldukları yerde oluklara yerleştirilir. Ağacın sıcaklığı çok kötü bir şekilde harcadığı bilinmektedir. Bu nedenle, ahşap sistemler etkili bir ısı kaynağı olamaz.
Her olukta bu dezavantajı düzeltmek için metal iletken ısı elemanları yerleştirilir. Tasarımı güçlendirirler. Malzemenin de kötü bir ısı iletkeni olan metal uçlarla polistiren döşemede de benzer ayrıntılar var. Bu güvenilir ve dayanıklı bir ısıtma sistemine gidiyor.
Geleneksel analog üzerindeki avantajları dikkate alınabilir:
- Zeminin düşük ağırlığı, ahşap zeminlere bile dayanabiliyor.
- Nispeten basit bir montaj, özellikle endüstriyel döşeme modellerinden bahsediyoruz.
- Bir beton şaptın katılaşmasını beklemeye gerek yok. Terbiye işleri hemen kurulum sonunda yapılabilir.
- Tam bakım. Onarım işini yapmak için, bir hata sitesine erişim sağlamak için döşemenin bir parçasını yükseltmek için yeterlidir.
Zemin sisteminin tartışılmaz bir diğer avantajı, çeşitli modifikasyonlarının uygulanmasını mümkün kılan çok yönlülüğüdür. Çoğu ev yapımı. Döşeme şemasının ana dezavantajı hızlı soğutmadır. Zemin kısa sürede ısınır ve aynı hızla ısınır.
Yüzen su tabanının büyük bir artısı, nispeten basit bir onarım olasılığıdır. Hasarlı parçaya ulaşmak için, zemin kaplamasının bir bölümünü çıkarmak ve altındaki döşemeyi çıkarmak yeterlidir.
Aslında, ısı kaynağı borulardaki sıvı soğutucuda bulunanla sınırlıdır. Bu nedenle, kazan durdurulduğunda oda kısa süre içinde soğuyacaktır. Bu nedenle özellikle soğuk bölgelerde zemin kaplama sistemleri ek olarak daha sık kullanılmaktadır.
Yerden ısıtma sisteminin montajı
Döşeme sistemini döşerken bir çeşit çok katmanlı kek elde edilir, her bir katmanını daha ayrıntılı olarak ele alalım.
Yapı için temel gereksinimleri
Pastanın ilk tabakası, uygun şekilde hazırlanmış bir tabandır. Önceden hizalanmış herhangi bir örtüşme olabilir. SNiP'ler, yüksekliklerde, çıkıntılarda ve pürüzlülükte önemli farklılıkların olmamasını düzenler. Ahşap zemin, çıkıntılı tahtalar olmadan düz olmalıdır.
Her bir tahta sağlam bir şekilde sabitlenmeli ve bükülmemelidir. Yataydan izin verilen maksimum sapma 2 mm'dir ve mevcut yönlerden herhangi birinde 2 m alana yayılmıştır.
İzolasyon katmanı cihazı
Isı sızıntısını önlemek için bir yalıtım tabakası düzenlemek gerekir. Uygulanması için malzeme, çalışma koşullarına göre ayrı ayrı seçilir. Neme dayanıklı, yanmaz, diğer yapı malzemeleriyle uyumlu olmalıdır.
Ek olarak ses yalıtımının sağlanması arzu edilir. Mümkün olduğunda en ince ama en etkili malzeme seçilir.
Boru sabitleme seçeneği
Boruların altındaki asıl döşeme izolasyonun üzerine serilir. Burada birçok seçenek var. Bunlar, özel boru göbekli polistiren paspaslar olabilir. Bu tür paspaslar tek ve çift izolasyonlu olarak üretilmektedir.
İkinci durumda, yalıtım tabakası gereksiz olabilir. Döşeme olarak borular için biçilmiş yivli biçilmiş kereste levhaları kullanılabilir. Endüstriyel olarak da üretilirler. Çıtalar, çubuklar vb.'den yapılmış ev yapımı döşemeler de vardır.
Soğutucunun hareketi için boru
Ayrıca hazırlanan bağlantı elemanlarına ve oluklara sığar. En sıkıca oturması ve bir ısı kalkanı oluşturması için parçalar özel bir alüminyum profilin içine yerleştirilmiştir.
Hiç yoksa benzer elemanlar galvanizli çelikten yapabilir veya her parçayı kalın folyo ile sarabilirsiniz. Takılan boruların üzerine ek bir folyo tabakası döşemek en uygunudur.
Terbiye için tabanın inşası
Zemin kaplamasının altına boruların üstüne bir taban döşenmelidir. Ne tür bir bitiş yapılacağına bağlı olarak seçilir.
Fayans, seramik veya PVC'nin yanı sıra muşamba veya halı döşenmesi planlanıyorsa, ahşap döşemenin metal elemanlarına neme dayanıklı alçıpan döşenir. Döşemeyi düzenlemek için polistiren paspaslar kullanılmışsa, GVL iki katman halinde yerleştirilir.
Bir zemin yapısı genellikle son katın altında bir taban ile kaplanır. Kaplama olarak tercih edilen malzemeye göre seçilir. Laminatın altına, örneğin, karoların altına nem emici bir alt tabaka döşenir - neme dayanıklı alçıpan veya sunta
Ahşap zemin üzerine laminatın altına alçıpan döşenmez. Bunun yerine, alüminyum plakaların üzerine köpük polietilen veya karton bir destek yerleştirilir.
GVL yerine neme dayanıklı sunta veya kontrplak kullanabilirsiniz. İyi bir çözüm, ayrıca, ısıyı iyi ileten ve bir ısıtma zemini düzenlerken kesinlikle gereksiz olmayan cam-magnezyum tabakalardır.
Bir su tabanı düzenlemek için seçenekler
Su tabanının altındaki döşeme, özellikle ev ustaları arasında popüler olan çeşitli şekillerde yapılabilir. Bu tür tasarımlar için birkaç seçenek düşünelim.
Seçenek numarası 1. Hazır bir çözümün uygulanması
Bunu yapmanın en kolay yolu budur. Bir nalburdan bir döşeme kiti satın alınır. Bu çözümün iki çeşidi olabilir. İlki, boru bağlantı parçaları ile donatılmış polistiren paspaslar.
Bir yalıtım tabakası ile çoğaltılabilirler. Bu durumda, doğrudan tabana yerleştirilebilirler. Bu tür paspasların temel avantajı, son derece basit kurulumdur. Ancak, döşemeyi doğrudan paspasların üzerine monte edecek kadar güçlü değillerdir.
Yumuşak kaplamaların yanı sıra karoların altına da iki kat alçı levha döşemeniz gerekecektir. Döşeme, suntadan yapılmış modüllerden de monte edilebilir. Belli bir sistem hatvesine sahip borular için fabrikada girintilerle uygulanırlar. Modüller bağlantı elemanları, metal ısı dağıtım plakaları ve borularla tamamlanmaktadır.
Polistiren paspaslar, su bazlı bir zemin düzenlemek için mükemmel bir çözümdür. Bu seçenek, odanın minimum yüksekliğini yiyen süper ince bir su tabanı donatmanıza olanak tanır.
Parçaları birbirine bağlamak için, montajı büyük ölçüde kolaylaştıran bir kilit bağlantısı sağlanmıştır. Bu tür yapılar yeterince güçlüdür ve ek takviye gerektirmez. Ana dezavantajları yüksek maliyetleridir.
Hazır çözümlerden herhangi biri, tabanın dikkatlice hazırlanmasını gerektirir. Eski bir kat ise kapsamlı bir revizyon yapılır. Hasarlı alanlar atılır ve onarılır. Panolar güvenli bir şekilde sabitlenir, yükseklik farkları giderilir. Ardından tüm döküntü ve toz giderilir ve taban astarlanır.
Kuruduktan sonra yalıtım gerekirse döşenir ve sabitlenir. Bir sonraki adım paspasları döşemek. Her birinin dışına, genellikle "sıvı çivilere" uygun bir yapıştırıcı uygulanır ve plaka tabana yapıştırılır. Yapıştırıcının iyi yapışması ve matı sağlam bir şekilde yerinde tutması önemlidir.
Sunta döşeme yapılması planlanıyorsa, üretici tarafından verilen talimatlara tam olarak uygun olarak monte edilir. Boru kanalları hazır olduktan sonra döşemeye başlayın. "yılan", "salyangoz" veya başka herhangi bir uygun yöntemle üretilebilir.
Elemanlar tek bir sisteme bağlanır ve ısıtma sistemine bağlanır. Daha sonra bir basınç testi yapılır ve su tabanının performansı kontrol edilir, ardından zemin kaplamasının montajına geçilir.
Seçenek numarası 2. Günlüklerde zemin kaplaması
Çalışma, ahşap bir tabanın hazırlanmasıyla başlar. Eski bir kat ise gerekli tüm onarımlar yapılır. Daha sonra, ılık su tabanının ahşap zeminin altına uzanacağı kütükleri döşemek gerekir. Hazırlanan kütükler, 0,6 m mertebesindeki elemanlar arasında bir mesafe ile kesinlikle aynı hizada ayarlanır.
Bu en iyi seçenektir, parçaları uzun mesafeli döşeyebilirsiniz. Ancak bu durumda, döşemeyi oluşturmak için daha kalın levhalar gerekir.
Vakfın hazırlanması çok önemli bir noktadır. Yapının altına yeni bir alt kat döşenmesi tavsiye edilir, ancak iyi durumda ise eskisini de kullanabilirsiniz. Tüm hasarlı alanların onarılması gerekiyor
Kirişler tabana güvenli bir şekilde tutturulmuştur. Ayrıca, aralarında, taban, üzerine yalıtımın döşeneceği gecikmelerle donatılmıştır. Bunun için kirişlere levhalar, kontrplak, sunta veya diğer uygun malzemeler astarlanır.
Para biriktirmek istiyorsanız, taban yerine, yalıtım kaplamasının dayanacağı kütüklere köşeleri veya çıtaları çivileyebilirsiniz. Ancak, bu durumda zor olması ve serbest akışlı olmaması gerektiğini anlamalısınız. İzolasyon hazırlanan tabana döşenir. Polistiren, yüksek yoğunluklu taş yünü, polistiren vb. Olabilir.
Isı yalıtımlı halının oluşumundan sonra yer döşemesini üretmeye başlarlar. Bunu yapmak için, en az 0,03 m kalınlığındaki tahtaları alın, kirişlere vidalamaya başlarlar. Birincisi, duvar yüzeyinden 0,02 m mesafede sabitlenir, diğer tüm parçaları sabitlerken benzer bir boşluk yapılır.
Önemli bir nokta zemine sabitlenmiş levhaların genişliğinin seçimidir. Daha sonra ortaya çıkan oluklara yerleştirilecek olan metal ısı dağıtım plakalarının genişliğine karşılık gelmelidir.
Boru "yılan" tarzında döşenecektir, bu da dönüşleri için oluk açma ihtiyacını ifade eder. Bunun için, birbirinden eşit mesafede yaklaşık 0,15 m genişliğinde özel boşluklar bırakılır.
İçinden soğutucunun dolaştığı borunun kıvrımını oluşturmak için, bazı levhalar duvardan belli bir mesafede sabitlenmiştir.
Uygulamada, böyle görünüyor İki levha duvardan 0,5 cm sapma ile vidalanır, sonraki ikisi - 5-7 cm mesafede Ve böylece sıranın sonuna kadar devam eder.
Tabanın karşı tarafında, duvara sabitlenen levhalar belli bir mesafeden vidalanır ve boşluklu olanlar - kapanır. Böylelikle boru bükümü için bir oluk oluşturulmuştur. Döşemenin tamamı döşendikten sonra, ısı dağıtım plakalarının montajına geçin.
Levhaların oluşturduğu oluklara yerleştirilir ve zımba veya sıradan çivilerle güvenli bir şekilde tutturulur. Bitişik plakaların kenarlarının birbirine yakın olması optimaldir.
Daha sonra katı bir ısı transfer ekranı oluşacaktır. Şimdi boru döşemeye başlayabilirsiniz. Bunu birlikte yapmak daha kolay. Bir işçi bobini çözecek ve ikincisi doğrudan döşeme ile ilgilenecektir.
Parça, çok az çaba ile ısı dağıtım plakasının oluğuna bastırılır. Kontur döngüsünün dönüş borusunu, tahtaların altındaki duvar boyunca geçirmek en iyisidir.
Tüm devre döşendikten sonra, doğru kurulumu tekrar kontrol edin ve ısıtma sistemine bağlayın. Su tabanının basınç testi zorunludur. Ardından döşemeyi döşemeye hazırlanmaya başlayabilirsiniz.
Seçenek numarası 3. Ray yapımı
Temeli hazırlayarak başlayın. Önceki versiyonlarda olduğu gibi, tesviye edilmeli ve güçlendirilmelidir. Ardından tabana herhangi bir uygun yalıtım yerleştirilir.
Bir su tabanı döşemenin en basit yöntemi bir "yılan" dır, bu nedenle en sık kullanılır. Ray tasarımı için bu en iyi seçenek olacaktır. Parçaların boyutlarını belirlemek için doğru bir kat planı çizilir.
Sıcak su tabanı döşemek için birkaç seçenek vardır. Tüm seçeneklerin en basiti bir yılandır, şekil diyagramını gösterir.
Üzerinde su tabanına hizmet eden teçhizatın kurulacağı alanlar ve boru temini yerleri işaretlenir. Ardından, seçilen döşeme adımına sıkı sıkıya bağlı kalınarak kılavuzlar çizilir. Gerekli parça sayısı hesaplanır ve boyutları belirlenir.
Şimdi rehberleri hazırlamamız gerekiyor. Herhangi bir uygun ve mevcut malzemeden kesilirler. Ardından kuruluma devam edebilirsiniz. Parçalar, geliştirilen plana sıkı sıkıya bağlı olarak tabana döşenmelidir.
Her bir kılavuz pürüzlü bir tabana yerleştirilir ve kendinden kılavuzlu vidalarla sıkıca tutturulur. Boruların montajı için gerekli olan parçalar arasında kanallar bulunmalıdır. Hattın dönen bölümlerinde, borulara kazara zarar vermemek için kılavuzların keskin köşeleri yuvarlatılmalıdır.
Tüm çıtalar tabana sabitlendikten sonra folyoyu döşemeye başlarlar. Bunu yapmak için en az 50 mikron kalınlığında bir malzeme alın. Yapraklar, her girintinin etrafında dikkatlice bükülerek kanallara bastırılır. Kelimenin tam anlamıyla her kanalın folyo ile "yerleştirilmesi".
Yaprakların tomurcuklanmaması için çıtalara zımba ile sabitlenirler. Daha iyi ısı transferi için, boruların döşemeden önce aynı folyo ile sarılması tavsiye edilir, ancak bu gerekli değildir.
Borunun düzgün bir şekilde döndürülmesi ve kazara zarar görmemesi için, viraj bölümlerindeki kılavuzların yuvarlatılması gerekir. Keskin köşeleri kaldırıldı
Ardından boru, hazırlanan kanalların içine döşenir. Bazı alanlarda yerine sabitlemek için çıtalara veya zemine metal plakalarla tutturulur. Kurulum bitiminde su tabanı ısıtma sistemine bağlanır ve zorunlu bir basınç testi yapılır. Herhangi bir sızıntı ihlali tespit etmediyse, son katın montajı için hazırlanmaya başlarlar.
Bunlar, zemin tipi bir sıcak zemin döşemek için yalnızca üç seçenektir. Pratikte çok daha fazlası var. Zanaatkarlar, mevcut malzemeleri ve doğru teknolojiyi seçerek onları koşullarına uyarlar.
Size kuralları, formülleri ve okumanızı şiddetle tavsiye ettiğimiz yerden ısıtma sistemini hesaplama örneği hakkında bilgi verecektir.
Konuyla ilgili sonuçlar ve faydalı video
1. video. Döşeme sistemi için seçeneklerden biri:
2. video. Beton ve zemin su tabanlarını karşılaştırıyoruz:
3. video. Su tabanını ahşap bir tabana yerleştiriyoruz:
Su tabanını sadece döşeme yöntemi ile ahşap bir taban üzerine döşemek mümkündür. En küçüğü bile beton şapa dayanmaz. Döşemeyi düzenlemek için tüm seçeneklerden en basiti, hazır polistiren paspasların veya ahşap rayların kullanılmasıdır.
Herhangi bir mağazadan satın alınabilir. Bu çözümün tek dezavantajı yüksek maliyettir, ancak kurulum basit ve çok hızlıdır. Bağımsız çalışma sevenler, döşemeyi hurda malzemelerden kolayca monte edebilecekler. Ucuz ve oldukça uygulanabilir olduğu ortaya çıkacak.
Lütfen yorumlarınızı aşağıdaki bloğa yazınız. Bize evinizde veya parke zeminli komşu bir evde yerden ısıtma sistemini nasıl inşa ettiğinizi anlatın. Yararlı bilgileri paylaşın, sorular sorun, makalenin konusuyla ilgili fotoğraflar yayınlayın.
Modern bir evde sıcak ve rahat bir atmosfer yaratmak için, ileri düzey ustalar genellikle zeminleri ısıtma sistemleriyle donatmayı tercih ederler. Kurulum işleminin kendisi basittir, ancak yakın zamana kadar, ahşap evlerin sahipleri, yalnızca teknik nedenlerle yerden ısıtma kurmayı mümkün bulamadılar.
Günümüzde, modern teknolojilerin gelişmesi nedeniyle, ahşap bir yüzeye yerden ısıtma sistemi kurmak yaygındır. Yerden ısıtmayı ahşap bir zemin üzerine veya elektrikli ısıtma sistemlerine kolayca donatabilirsiniz.
Ahşap taban üzerinde yerden ısıtma çeşitleri ve montaj özellikleri
Ahşap bir tabana sıcak bir zemin döşemeye başlamak için tipini belirlemeniz gerekir. Isıtma sistemleri iki tiptedir - su ve elektrik.
Videoyu izleyin: hangi sıcak zeminleri seçmek daha iyidir
Su ısıtmalı zemin
Su sisteminin devresi, ısıtılmış bir soğutucunun hareket ettiği bir boru yapısıdır. Isıtma elemanları tabana sabitlenir, ardından merkezi ısıtma ünitesine veya bir pompa ile donatılmış ayrı bir teçhizatlı kazana bağlanır.
Bir su tabanının döşenmesi, ahşap zeminlere kurulum yapılırken daha popülerdir, çünkü yüzey elektrik sistemlerine kıyasla eşit olarak ısıtılmaktadır. Tek şey, su ısıtmanın, ısınma derecesi açısından daha zayıf olacağı ve sızıntı olasılığı vardır.
Elektrikli yerden ısıtma
Elektrikli zemin - canlı kısım kablo, film veya termomatlar şeklinde olabilir.
- Kablo - rahimde satılan, farklı ısıtma oranlarına ve üretilen ısı miktarına sahiptir. Güç açısından 120 ila 180 W / m2 olabilir.
- Isıtma paspasları, ısıtma elemanlarının (kablo) zaten tuval üzerine belirli bir aralıkla döşendiği bir kablo tipi zemin türüdür.
- Kızılötesi film - kontaklar kenarı boyunca yerleştirilir ve farklı modeller için güç aralığı 150 ila 220 W / m2'dir.
Özellikle folyo zeminler için elektrik sistemlerinin montajı daha kolaydır. Ek olarak, daha küçüktürler ve genellikle eski döşemeyi sökmeden yapabilirsiniz.
Daha kısa bir ısıtma süresine sahiptirler ve her odada gerekli sıcaklığı ayarlamanın mümkün olduğu özel bir termostata sahiptirler. Elektrik türleri uzun bir servis ömrüne sahiptir - 50 yıla kadar.
Bununla birlikte, elektrikli zeminleri ahşap bir tabana monte ederken dezavantajlar vardır:
- yangın riski;
- yüksek elektrik maliyetleri.
Ek olarak, düzenleme yapmadan önce, kablolamayı artan yüke uygunluk açısından kontrol etmeniz gerekir.
Yerden ısıtmanın türüne bakılmaksızın ahşap bir yüzeye döşenebilir. Önemli olan, çalışma kurallarını doğru bir şekilde kurmak ve bunlara uymaktır.
Yerden ısıtmanın ahşap bir zemine montajı
Su devresinin ahşap bir zemin üzerine doğru şekilde döşenmesi, odadaki sıcak hava akışlarının en uygun şekilde dağıtılmasını sağlar.
Yukarıda soğuk hava, altı sıcak. En uygun kabul edilen bu ısı dağıtım şemasıdır. Ve konvektif hava akışının olmaması, bu tür ısıtma için ek bir avantaj yaratacaktır.
Ahşap bir zemine sıcak bir zemin döşemekle ilgili video
Araçlar ve malzeme hesaplaması
Araç ve gereçlerin hazırlanmasıyla su tabanını kurmaya başlamalısınız. Neye ihtiyacımız olduğunu tanımlayalım:
- seviye;
- ayarlanabilir anahtarlar ve anahtarlar;
- tornavidalar ve tornavida;
- metal-plastik boru ürünlerini kesmek için makaslar;
- rulet;
- kaynak cihazı;
- plastik borular;
- su yalıtım filmi;
- ısı yalıtım malzemesi;
- bağlantı elemanları;
- bağlantı ekipmanları: kaplinler, adaptörler, karıştırıcı, kollektörler.
Bu yapılar için borular aşağıdaki malzemelerden seçilebilir: plastik, metal, metal-plastik. Ek olarak, dikişsiz ve dikilebilirler.
Sıcak bir zemin için boru tüketiminin m2 başına hesaplanarak ne olabileceğini öğrenin.
Bir yılan veya salyangoz şeklinde su tabanının borularının hangi şemaya göre döşeneceğine karar vermek gerekir.
Boru sayısı, ısıtılan odanın büyüklüğüne göre hesaplanır. Isıtılan odayı tamamen kaplamak için yalıtım malzemesi ve nemden korunma, boru altı ve son kat döşeme için bu kadar çok gereklidir.
Sulu yerden ısıtma devresinin boyutu, adım ve kurulum şemasına göre hesaplanır. Su ısıtmalı zemin tek ısıtma kaynağı olduğunda, boru aralığı 100 ila 150 mm arasında değişir ve ek bir ısıtma sistemi olarak işlev görürse - 300 mm.
Tabanın hazırlanması
Başlangıçta, mevcut vakfın durumunun bir değerlendirmesi gereklidir.
Puan:
- görsel inceleme - panolar birbirine mümkün olduğunca yakın yerleştirilmelidir;
- ahşap yapının durumunu belirlemek için yüzeyi tahtalardan kesmeniz gerekir;
- çürümüş elemanların çıkarılması;
- tüm çatlaklar onarılmalıdır - bulunursa, bunlar ısı yalıtım ürünü veya özel bir harç karışımı ile doldurulur.
Eski tahta zemin, yüzeyin düzgün ve tekdüze olması için bir düzlemle işlenmelidir. Ahşap bir yüzeydeki pürüzlülük derecesi 2 mm'den fazla değildir. Yapıda bir alt tabakanın bulunmaması nedeniyle ılık su tabanının altındaki tabana özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir.
Ahşap yüzey çok eski ve tamir edilemiyorsa sökülmeli ve yeni bir kaplama ile donatılmalıdır. Sökme ihtiyacı şu durumlarda ortaya çıkar:
- yalıtım eksikliği;
- gecikmeler arasında büyük bir mesafenin varlığı. 50 - 60 cm'yi geçmemelidir.
Zemin kaplama cihazı
Eski ahşap zeminli binalarda, ağır bir beton şap dökülmesine izin verilmez, bu nedenle döşeme ana döşeme yöntemi olarak kullanılır.
Döşeme sistemi - çok katmanlı kek:
- Taban, çatlaklar ve çıkıntılı tahtalar olmadan düzdür. Tüm tahtalar sağlam bir şekilde oturmalı ve bükülmemelidir.
- Yalıtım katmanı - israf edilmemesi için ısıyı korumak için gereklidir. Neme ve yangına dayanıklı olmalı ve yapıdaki tüm yapı malzemeleri ile uyumlu olmalıdır. Ürünün ses yalıtımı oluşturması ve minimum kalınlığa sahip olması iyidir.
- Boru astarı - yalıtımın üstüne serilir. Boruları desteklemek için tasarlanmış kulplu polistiren paspaslar kullanılabilir. Plakaların birbirine tutturulduğu özel kilitlerle donatılmıştır. Bu paspaslar basittir veya yalıtımlı bir tabana sahiptir, bu durumda ön ısı yalıtımı düzenlemesine gerek yoktur.
Isıtma elemanları için olukların kesildiği kereste levhalardan yapılmış bir alt tabakaya izin verilir. Bu ürün endüstriyel olarak üretilmiştir. Çıtalar ve çubuklardan kendi ellerinizle bir alt tabaka yapmak da mümkündür.
- Isıtma elemanı - daha sonra borular mevcut oluklara veya donanımlı bağlantı parçalarına monte edilir. İyi bir ısı kalkanı oluşturmak için ürün alüminyum profil içerisine yerleştirilir. Bu profili her bir borunun etrafına sarılması gereken folyo ile değiştirebilirsiniz. Tamam, konturun üstüne bir kat folyo koyun.
"Pastayı" kurmadan önce, sistem merkezi ısıtmaya veya kurulu kazana bağlanmalıdır.
Önemli! Cihazın çalışmasını, ısıtma ve sızıntı derecesini test etmek için gereklidir ve ardından tasarımı aşağıdaki katmanla kapatın.
- Cinsel kaplama için substrat - üstüne yerleştirilen bitiş kaplamasının malzemesine bağlı olarak seçilir. Montaj karoları, linolyum veya halı - alçıpan, neme dayanıklı özelliklerle döşenmelidir. Boruların montajı polistiren paspaslar üzerinde yapılırsa, GBL plakası iki katına yerleştirilir. Ancak bir ağacın zeminde laminat kullanırken, nem - karton veya köpüklü polietilen emme yeteneğine sahip bir substrat gereklidir.
PLYWOOD veya CHIPPERS levhaları olan alçıpan olduğunu fark etmek mümkündür. Mükemmel seçenek - cam-magnezyum plakaları, iyi ısı iletkenleridir ve bu tasarımımız için bir artıdır.
- Zemin bitirmek - Donanımlı bir substrat üzerine bir dış mekan ürünü yerleştirilir.
Ahşap bir temele su katı döşeme tamamlandı. Hidrolik ve diğer testlerin düzenlenmesini belirli aşamalarda yaptıktan sonra, kullanmak için kullanılabilir.
Ahşap zemin üzerinde elektrikli sıcak zemin montajı
Daha önce de belirtildiği gibi, elektrikli katlar şunlardır: kablo, kızılötesi ve termomalar. Bir model seçmeden önce, her sistemin kurulumu ilkesini daha ayrıntılı olarak düşünmelisiniz.
Hangi elektrikli sıcak zeminin seçim yapılması ve neden daha iyi olduğunu öğrenin
Kablo kat sıcak zemin
Bu tür zemin, belirli bir şemaya göre monte edilmiş bir kablodan oluşur.
Boşaltma yüzeyinde "ılık kablo Paul" sisteminin "ılık kablo Paul" sisteminin yapılması, bunun için gerekli olacak araçları ve yapı malzemelerini hazırlamak için başlamak:
- ısıtma kablosu;
- termostat;
- Yalıtım ve folyo;
- oluklu boru;
- Montaj bandı;
- Faneur;
- Ağı kontrol etmek için ölçüm cihazı;
- sabitleme elemanları;
- Çalışma araçları kümesi: pense, azarlama, makas, rulet.
Kablo sistemini monte etmek için gerekli olacak olan kablo boyutunu hesaplarken, ağır mobilyaların yerleştirildiği yerler dışında, ısıtma elemanlarının alan boyunca bulunduğu akılda tutulmalıdır. Yer şeması - Yılan veya salyangoz.
Kablo sisteminin montaj işlemi:
- Baz hazırlanır - yüzey seviyeli ve Litto. Çatlaklar tespit edildiğinde, ahşap için özel bir karışımla korunurlar. Kurulum köpüğü kullanım için önerilmez, çünkü bir ısı yalıtımıdır.
- Ahşap gecikmeler çalınır - onlar kendi kendine dokunarak vida üzerindeki kaba zemine sabitlenir.
- Termal yalıtım malzemesi eşleştirilmiştir - çubuk arasına uzaya yerleştirilir. Bunun için folyo kullanılır, sadece bir yalıtkan olarak hizmet etmekle kalmaz, aynı zamanda ısıtma cihazı tarafından üretilen ısı reflektörü de kullanır.
- Galvanizli bir ızgara monte edilir - kablo üzerine monte edilecektir.
- Isıtma elemanları, planlanan şemaya göre ızgaranın üstüne yığılmıştır. Kablonun BR ile geçtiği alanlarda küçük yemler yapmak gerekir.
- Teller eklenir - montaj filmi ile çubuklara sabitlenir ve kelepçeler ızgaraya monte edilir.
- Sistem bağlı - termostat planlanan duvar bölümüne monte edilir, sıcaklık sensörü oluklu boruya yerleştirilmiş olarak verilir.
- Döşeme monte edilir - seks ısıtma döşenmesi için temeldir. Kontrplak kullanılır, ısıtma elemanlarının üstüne uygulanır. Kablo ile döşeme arasındaki hava fişi 10 mm olmalıdır.
- Bitiş kaplama kurulu - faneye yerleştirilir.
Bu noktada kurulum tamamlanmış sayılabilir, kablo elektrik zemini kullanıma hazırdır.
Termomatlar
Termomatlar, daha modern ve işlevsel bir elektrik kablo zemini türüdür. Artıları, şemalardan birine göre bir fiberglas ağa sabitlenmiş küçük bir tel çapıdır (en fazla 4,5 mm): bir salyangoz veya bir yılan.
İşe gitmeden önce standart bir alet seti hazırlamanız gerekir - pense, tornavida, makas, şerit metre.
Gerekli tüm malzemeler satın alınmalıdır:
- termomatlar - boyut, odanın alanına göre hesaplanır, eksi ağır mobilyaların kurulacağı yerler;
- termostat;
- ısı yalıtım malzemesi ve folyo;
- oluklu boru;
- Montaj bandı;
- tahta bloklar ve kontrplak;
- bağlantı elemanları.
Adım adım, termomatlı bir yapının montajı, bir kablo döşemeye benzer, sadece biraz daha kolaydır:
- Ahşap bir kaplama hazırlanıyor - çatlaklar temizleniyor ve macunlanıyor.
- Çubuklar takıldı.
- Folyo yüzeyli ısı yalıtımı yapılır.
- Paspasların yerleştirilmesi için işaretler yapılır - termal kablo genel mobilyanın altına döşenmez.
- Takviye ağı döşenir.
- Termomatlar yayılır ve bağlantı parçalarına tutturulur.
- Bir termostat ve bir sıcaklık sensörü sabitlenir ve bağlanır.
- Bir kontrplak altlık monte edilmiştir.
- Zemin kaplaması döşenir.
Önemli! Kontrplak altlığı ve döşemeyi kurmadan önce sistemin işlevselliği kontrol edilmelidir.
Kızılötesi folyo zemin
Kızılötesi bir zeminin inşası, kablo tipi bir elektrik sisteminden daha kolay bir kurulum seçeneğidir. Performans özellikleri açısından bu cihazdan daha aşağı değildir. Isıtma elemanları metal plakalardır (grafit).
Herhangi bir inşaat işinin başlangıcında olduğu gibi, ihtiyacınız olan her şeyi stoklamalısınız:
- Kızılötesi film - boyut olarak, ağır nesnelerin altına yerleştirilmediği için oda alanından daha küçük olmalıdır (karbon elementler sıkışabilir).
- Folyo tabakalı yalıtım malzemesi - boyutu odanın tüm alanına eşit olmalıdır.
- Isıtma elemanları polietilen film ile kaplanmıştır.
- Scotch tape - folyo ve inşaat bandına ihtiyacınız var.
- Kontrplak - tüm odayı iki kat halinde kaplayacak kadar olmalıdır.
- Bitüm ve izolasyon bandı ile izole edilmiştir.
Bilginize! Mağazada hazır bir kızılötesi sıcak zemin satın alabilirsiniz, sistemi kurmak için tüm aksesuarların eksiksiz bir setini içerir. Ancak içinde termostat ve sıcaklık cihazı yoktur, ayrıca satın alınmaları gerekir.
Sıcak bir film zemini yapmak için ihtiyacınız olan:
- inşaat bıçağı;
- makas;
- Tornavida;
- pense.
Bir kızılötesi film yer pastası montaj işi aşağıdaki gibidir:
- Tabanın hazırlanması. Sert bir ahşap tabanın varlığında, uzmanlar film için döşemenin kontrplak levhalardan, ideal olarak geçmeli bir mekanizma ile döşenmesini tavsiye eder. Böyle bir yüzey düzdür ve pratik olarak dikişsizdir. Kontrplak, kapakları tahtaya 1-2 mm girintili kendinden kılavuzlu vidalarla ahşap bir yüzeye tutturulur. Kontrplak altına, örneğin köpüklü polietilen gibi küçük bir ısı yalıtımı tabakası döşemek mümkündür.
- Isı yalıtımı. Isı yalıtımı sağlayan bir ısı yalıtım tabakası monte edilir, folyo yüzeyi yukarı doğru yerleştirilmelidir. Ürün uç uca serilir ve kontrplağa zımba ile tutturulur. Ve plakalar arasındaki derzler yapışkan bant ile bağlanır, folyo veya inşaat bandı kullanabilirsiniz.
- Termostatın montajı ve filmin yeri için bir plan hazırlamak. Termostatın bağlanma yeri belirlenir, odadan çıkışın yakınında ve anahtarların yanında olması daha iyidir. Filmin montaj şeması çizilir, tüm kablo tesisatı gösterilir.
Tavsiye! Makinenin kızılötesi film zemin termostatı için ayrı olarak kurulması tavsiye edilir.
- Tuvallerin hazırlanması. Film, bunun için belirlenen yerlerde makas kullanılarak istenilen uzunlukta kesilir. Filmin başka bir yerde kesilmesi yasaktır.
- Film yerleştirmesi. Kızılötesi döşeme paralel olarak döşenmeli, bakır şeritler serilmelidir.
- Kablo yalıtımı. Kablonun iletişime bağlanmasının planlanmadığı film kesiminin bölümlerini izole etmek gerekir. Bu bitüm ile yapılır.
- Kontakların kurulumu. Kelepçeler, bakır baranın elektrik devresine bağlanacağı yerlere yerleştirilir. Bir sıkıştırma plakası filmin içine yerleştirilir ve diğeri bakır şeritlerin üzerine dışarıya yerleştirilir. Klipsi pense ile sıkarak sağlam bir şekilde sabitlemeniz gerekir.
- IR filmin sabitlenmesi. Sabit terminalli yerden ısıtma şeritleri birbirine bağlanır. Bu, inşaat bandı ile yapılır, daha iyi sabitleme için, film kenarlarından 500 mm'lik bir adımla tutturulabilir.
- Sistem bağlantısı. Şemaya göre, terminaller telin uçlarına bağlanır. İyi bir temas elde etmek için bağlantı pense ile sıkıca kenetlenir.
Bilginize! Elektrik devresine bağlantının bir kontak - perçinle tutturulmuş bir delik kullanılarak yapıldığı bazı film zemini modelleri vardır.
- Terminal yalıtımı. Tüm terminallere bitüm bant uygulanmalıdır. Bir şerit klipsin altına yapıştırılır ve diğeri klipsin filmle birleştiği yerin üstüne yapıştırılır. Bundan sonra, her iki viski bandı birbirine yapıştırılır. Tüm kontakların iyi yalıtılmış olduğunu kontrol edin.
- Sıcaklık sensörü kurulumu. Filmin altına, siyah bir şerit üzerine, tuvalin kenarından 150 mm mesafede sabitlenmiştir. Sabitleme, montaj bandı ile yapılır. Sensörün kendisi ve ondan gelen tel, düz bir yüzey elde etmek için folyo yalıtıma yerleştirilir. Bunu yapmak için, sensör, terminaller ve teller için oluklar kesilir. Folyo izolasyon içerisine yerleştirilen teller ve sensör bant ile sabitlenir.
- Bir termostat takma. Termostat duvardaki bir sokete yerleştirilebilir veya monte edilebilir. Modele göre, kablonun döşenmesi duvar boyunca uzanır veya duvarda yapılan oluklara sığar.
- Kablonun termostata bağlanması. Termostata bir kızılötesi film, bir sensör ve bir ev güç kaynağından bir kablo bağlanır. Bu, termostatla birlikte verilen talimatlara göre yapılmalıdır.
Bilginize! Teli duvarın üstüne sabitlerken görünümünü iyileştirmek ve kazaları önlemek için duvara monte edilen özel bir kutu içerisine yerleştirilir.
- Sistem sağlık kontrolü. Termostat üzerinde 30 dereceye kadar bir gösterge ayarlanır ve her kanvasın çalışması kontrol edilir. Terminallerin bağlantı noktalarında ark olmaması önemlidir.
- Su yalıtımı. IR zeminin tüm yüzeyine bir polietilen film yayılır. 100 mm üst üste bindirilerek döşenir ve birkaç yerde bant üzerine sabitlenir.
- Alt tabakanın montajı. Kontrplak, döşeme için temel oluşturacak ısıtma elemanlarına monte edilir.
- Üst katın döşenmesi. Planlanan kaplama, monte edilen zemin üzerine döşenir.
Sonuç olarak, ahşap bir zeminde hangi ısıtma sistemini (su veya elektrik) seçeceğinize karar verirken, ilk önce montaj işini kimin yapacağına karar vermeniz gerektiğini söylemeye değer.
Yerden ısıtma "pastasını" ahşap bir zemine bağımsız olarak monte etmek istiyorsanız, montaj teknolojisine ve sistem üreticisinin talimatlarına kesinlikle uymalısınız.
Video talimatı
İzleyin: kendin yap yerden ısıtma PENOPLEX
Ahşap zemin şapı
Ahşap bir zemin üzerinde sıcak su döşemeleri: tabanın özelliklerini dikkate alarak 3 kurulum aşamasının tümü
Ahşaptan yapılmış bir kütük veya çerçeve evde, su tipi bir sıcak zemin de döşeyebilirsiniz. Ancak bir takım bariz olmayan nüansları hesaba katmalısınız!
Vakaların büyük çoğunluğunda, ahşap temelli sıcak bir zemin elektrikli hale getirilir: bu, bir dizi teknolojik sorunu çözmek için daha hızlı ve daha kolaydır. Ancak su ısıtmanın kurulması oldukça mümkündür - ve burada, bu tür sistemleri kurma konusundaki kendi deneyimime dayanan faydalı öneriler size yardımcı olacaktır.
Yapıyı monte ederken karşılaşılması gereken ana zorlukları analiz edeceğiz ve böyle bir zeminin inşası için en uygun çalışma sırasını anlayacağız.
Ahşap evlerde su tabanları
Ahşap zemini ısıtmanın özellikleri
Su ısıtmalı zemin ahşap zeminlerin altına ve hatta ahşap bir tabana çok sık kurulmaz. Bunun birkaç nedeni var:
Ahşap alt tabakalarla çalışırken, ahşabın ısı kapasitesini yansıtıcı elemanlar kullanarak telafi etmek gerekir.
- Ahşabın ısıl iletkenliği. Bir yandan, bu bir artı - ahşap taban bir ısı yalıtkanı görevi görüyor. Öte yandan zeminin ısınması uzun zaman alacaktır. Ek olarak, enerjinin önemli bir kısmının alt zemini ısıtmak için harcanması ve ısının sadece bir kısmının (nispeten küçük) odaya girmesi riski vardır.
- Termal deformasyon ... Bir ahşap zemin kalınlığında sıcak su ile boru döşenmesi, tek tek bölümlerinin doğrusal boyutlarında eşit olmayan bir değişikliğe yol açabilir. Sonuç olarak, yapının sağlamlığı önemli ölçüde azalır - öncelikle hem pürüzlü döşeme hem de çerçevedeki boşlukların ortaya çıkması nedeniyle.
Ahşap tabanlar sıcaklık ve nem deformasyonlarına maruz kalır - bu özelliğin dikkate alınması gerekecektir.
- Neme maruz kalma. Tabii ki, su ısıtmalı zemin sistemleri hava geçirmez hale getirilir ve sızıntıları önlemek için ellerinden geleni yapar. Ancak ahşap bir zeminin altına döşenirken sıcaklık farklılıklarından kaynaklanan yoğuşma bile ahşabın şişmesine neden olabilir.
Borular, destek elemanlarının altına gizlenmelidir, aksi takdirde yerde yürürken zarar görürler.
- Isıtma elemanlarının önemli kalınlığı. Su ile ısıtılan bir zeminin boruları bir şap üzerine döşenirse, kalınlıkları gerekli beton tabakası dökülerek kolayca telafi edilebilir. Ahşap bir tabana monte ederken, boruların üzerine basitçe bir son kat kaplama döşemek mümkün olmayacağından, bu sorunların farklı şekilde çözülmesi gerekir.
Ahşap kütüklerin üzerine beton şap dökülmesi ve bir tahtadan veya kalın kontrplaktan kaba bir döşeme seçeneği genellikle dikkate alınmaz. Nedeni oldukça açıktır: gerekli katman kalınlığı ile, metrekare üst üste binme başına yük 300 kg'a ulaşabilir. Ahşap bir çerçeve için bu çok fazla, çünkü ya hemen deforme oluyor ya da bir süre dayanacak - ve sonra bükülmeye başlayacak.
Şap dolgulu (resimdeki) geleneksel seçenek burada çalışmayacaktır - yük çok fazla
Bununla birlikte, yukarıda belirttiğim her şey, bir ahşap su tabanı sisteminin prensipte gerçekleştirilemez olduğu anlamına gelmez. Tüm bu eksiklikleri hesaba katarsak ve çalışmalarımızda modern malzemeler, cihazlar ve teknolojiler kullanırsak, o zaman kütüklerde veya tahta kaldırımda sıcak bir zemin komşuları kıskandıracaktır.
Nasıl vakıf yapılabilir?
Ahşap zemine veya kütük sistemine sahip bir evde sıcak bir zeminin kurulumunu planlarken, ana soruyu çözmemiz gerekir - boruları nereye gizleyeceğiz?
Ahşap bir taban üzerine döşenirken, borular ahşap veya suntadan yapılmış ara parça uçlar kullanılarak gerilmeden korunmalıdır.
Buradaki zorluk onları stresten korumak değil. Bunu yapmak çok kolay - üst katın seviyesini birkaç santimetre yükseltmeniz yeterli. Ancak bu durumda, ısı transferinin verimliliğinde çok şey kaybediyoruz: boruların üzerinde ısı yalıtkanı görevi gören bir hava boşluğu oluşur. Yani, her şeyi ısıtırız, ancak zeminin kendisini değil.
Bu nedenle, yerden ısıtma sistemini monte ederken, kaplamayı tam olarak borunun üst kenarı seviyesinde döşemeye çalışırlar.
Bunun için aşağıdaki cihazlar kullanılır:
|İllüstrasyon||Su ısıtma sisteminin döşenmesi yöntemi|
|Prefabrik öğütülmüş tabanlar. |
Bir freze makinesinde yapılan oluklu sunta levhalar, zemine istenilen seviyede boru döşemek için kullanılır. Olukların derinliğini ve konfigürasyonunu, bir soğutucu ile boruların en rasyonel dağılımını sağlayacak şekilde ayarlıyoruz.
Modüler sunta döşeme eksileri:
|Raf yapıları. |
Bu seçenek, frezelenmiş oluklara sahip modüler tabana daha ucuz bir alternatiftir. Raylar, aralarındaki boşluk döşenecek borunun çapına karşılık gelen pürüzlü zemine doldurulur.
Çıtaların kalınlığı, borunun üst kenarı ile bitmiş zemin arasındaki açıklığın minimum olacağı ve böylece ısı kayıplarının azaltılacağı şekilde seçilir.
Eksi - yanlardaki ve boruların döndürüldüğü yerlerdeki boşluklar büyüktür, bu nedenle ısının bir kısmı hala kaybolur.
|Polimer paspaslar. |
Yivli polimer paspaslar, ısı kaybı, eğrilme ve ıslanma problemlerinin önemli bir bölümünü çözmek için alt zeminin üzerine de yerleştirilebilir. Öğütülmüş sunta levhalarla aynı şekilde işlev görürler ancak bu ürünlerin verimliliği daha yüksektir.
Eksi - sadece kısmen ısınma tasarrufu ile telafi edilen yüksek fiyat.
Kontrplak veya başka bir ahşap taban üzerine yerden ısıtma döşememiz gerekirse, bu seçeneklerden herhangi biri uygundur. Polimer paspasların destekçisiyim, ancak suntadan öğütülmüş modellerin ve hatta zemine doldurulmuş çıtalardan basit yapıların var olma hakkı var.
Boru döşemeye hazır prefabrik lamine sunta taban
Malzeme ekipmanı
Döşeme için neye ihtiyacınız var?
Öyleyse, kendi ellerimizle bir ısıtma sistemi kurmamız gerekirse, malzeme satın almakla başlamalıyız. Tabloda ihtiyacımız olanların minimum listesini vereceğim:
|İllüstrasyon||Malzeme|
|Yer altı alanı için yalıtım malzemeleri: |
|Alt zemin malzemeleri: |
|Yerden ısıtma matları.|
|Isıyı yansıtan metal plakalar.|
|Damper bandı.|
|Yerden ısıtma için plastik borular: |
|Kolektör.|
|Döşeme.|
Ahşap bir tahta, linolyum, laminat, fayans vb.Altından ısıtmanın farklı desenlerde monte edilebileceğini unutmayın. Buna göre, malzeme seti burada gösterilenden farklı olabilir. Her şey, son kat olarak neyin kullanılacağına bağlıdır.
İş için araçlar
Zemin ahşaptan yapılacağından, bir dizi marangozluk aleti olmadan yapamazsınız.
Odanın ısıtma sisteminin montajı ve sıcak zeminin gerçek döşenmesi için hazırlanması aşağıdaki araçlar kullanılarak gerçekleştirilir:
- Tahta üzerinde gördüm.
- Bir dizi matkapla delin.
- Tornavida.
- Isı ve su yalıtımı kesmek için bıçak.
- Su yalıtım emprenyelerini uygulamak için fırçalar.
- Boruları kesmek için testere veya özel alet.
Metal-plastik ürünler için sıkma aleti, süreci önemli ölçüde hızlandırır
- Bağlantı parçaları için alet (metal-plastik için sıkma pensesi, polietilen için havya vb.).
- Seviye.
- Rulet.
Boru montaj kiti. Muhtemelen herhangi bir tesisatçı bu tür aletlere sahiptir.
Kurulum teknolojisi
Aşama 1. Ön çalışma
Su ile ısıtılan bir zeminin montajı hem bir ev inşa etme aşamasında hem de halihazırda işletilen bir odada gerçekleştirilebilir. Doğal olarak, bu durumlarda çalışma kapsamı kökten farklı olacaktır, bu yüzden burada ideal durumu tanımlayacağım, yani vakıf için temel gereksinimleri listeleyeceğim:
Rulo malzemelerin doldurulması ve döşenmesi ile en etkili karmaşık su yalıtımı
- Yerden su yalıtımı. Yerden gelen nemi kesmek için, kütükler arasındaki yer altı boşluğunu su geçirmez hale getirmeliyiz. Bunu yapmak için önce toprağı odanın altına sıkıştırıyoruz, ardından 15 cm kalınlığa kadar bir kum tabakasıyla doldurup tekrar sıkıştırıyoruz. En etkili koruma için dolgu üzerine ince bir beton şap yerleştirilebilir veya su geçirmez bir membran (polietilen, çatı kaplama malzemesi) döşenebilir.
İzolasyon gereklidir, aksi takdirde ısıtma sisteminin borularından gelen ısı azalır.
- Yerden ısı yalıtımı. Su yalıtım tabakasının üstüne yalıtım koyuyoruz - toplu veya levha. Esnek olmayan tahta malzemeleri (yüksek yoğunluklu mineral yün, polistiren) döşerken, aralarındaki tüm boşlukları kendiliğinden genişleyen köpükle doldurun.
Yalıtım olarak genişletilmiş kil, yalnızca yeterince kalın bir katmanla doldurulduğunda etkili olacaktır.
Genişletilmiş kil, yalnızca yalıtım tabakasının kalınlığı 30–40 cm arasında olduğunda etkilidir.Nem geçirgenliğini azaltmak ve doğaçlama bir genişletilmiş kil betonu elde etmek için çok sıvı bir çimento harcı ile doldurulması tavsiye edilir.
- İzolasyonlu tabakanın buhar bariyeri ... Alt zeminin altındaki yalıtımın üzerine, bir buhar bariyer malzemesi tabakası (cam, polietilen, membran) döşediğinizden emin olun. Buhar bariyerini, kütükleri neredeyse tamamen kaplayacak şekilde yerleştiriyoruz. Tomrukların kenarlarında, ahşabın nemini buharlaştırmak için yaklaşık 50 mm uzunluğunda boş alanlar bırakıyoruz.
Yalıtımın üstüne, hava sirkülasyonu için boşluk bulunan bir buhar bariyeri yerleştirdiğinizden emin olun.
- Alt zemin döşeme ... Kontrplaktan veya levhalardan veya frezelemeli sunta panellerden su ısıtması için bir alt zemin yapıyoruz. Döşemeyi kirişlere ve havalandırma ve yoğuşma suyu drenajı için ısı yalıtım tabakası ile arasında 30-50 mm boşluk kalacak şekilde sabitliyoruz.
Bu eylem dizisi yeni bir bina için uygundur. Zaten işletilen bir evde yerden ısıtma kuruyorsak, alt zemini kontrol etmek ve güçlendirmek yeterlidir.
Eski tahta zeminin üzerine bir kontrplak döşemenin monte edilmesi tavsiye edilir - bu şekilde oldukça güvenilir bir taban elde edeceğiz
Son çare olarak döşeme açılır ve döşeme altı boşluğuna ilave ısı yalıtımı / buhar bariyeri döşendikten sonra tekrar monte edilir.
Aşama 2. Döşeme için tabanın hazırlanması
Ahşap zemin üzerine ılık su tabanı özel olarak hazırlanmış bir kaide üzerinde düzenlenmiştir. Gerekli taşıma kapasitesini, hidro ve ısı yalıtımını sağlamalı ve ayrıca - tüm yapısal elemanları aşırı deformasyonlardan korumalıdır.
Isı yalıtımlı polimer paspasların temeli şu şekilde yapılır:
|İllüstrasyon||İş aşaması|
|Damper bandının yapıştırılması. |
Odanın çevresinin etrafındaki duvarlara polietilen köpükten yapılmış bir sönümleme bandı yapıştırıyoruz. Böyle bir bant, sıcaklık deformasyonlarını telafi ettiği için herhangi bir sıcak zeminin yapısının vazgeçilmez bir unsurudur.
|Yivli paspaslar. |
Tabanın üstüne, borular ve ısı yalıtım elemanları için oluklu paspaslar yerleştiriyoruz. Bu durumda iki katmanlı paspaslar kullanılır. Alt tabakaları gözenekli köpükten yapılmıştır, üst tabakası yeterince yoğun PVC'den yapılmıştır, bu da sabitlemenin dayanıklılığını ve güvenilirliğini sağlar.
Paspasları duvarlara yakın yerleştiriyoruz. Tek tek elemanları yan mandalların yardımıyla birbirine bağlarız, boşluklar ve eklemler olmadan döşeriz.
|Isı yalıtım levhalarının ayarlanması. |
Metal ısı yalıtım plakalarını ambalajından çıkarıyor ve uzunluklarını ayarlıyoruz. Kural olarak, ürünler, alet kullanılmadan kısaltılmalarına izin veren özel yuvalara sahiptir.
Takarken, plakayı istenen yuva boyunca bükün ve parçayı kırın.
|Isı yalıtım plakalarının döşenmesi. |
Isı yalıtım plakalarını, olukların konfigürasyonu yerden ısıtma için boruların planlanan düzenine karşılık gelecek şekilde tabanın yüzeyine dağıtıyoruz. Standart ürünler, yaklaşık 20 cm'lik bir döşeme adımı için tasarlanmıştır, bu nedenle birbirlerine yakın yerleştirilmeleri gerekir.
Doğru düzen ile, metal parçalar tüm alanın% 80 ila% 90'ını kaplamalıdır.
|Metal plakaların sabitlenmesi. |
Her plakayı tabana sabitleriz, tüm uzunluğu boyunca ısı yalıtım matının oluğuna bastırırız. Bu durumda, borunun döşenmesi amaçlanan plakanın orta kısmındaki girinti, paspasın bağlantı elemanları üzerindeki yerine oturmalıdır.
Hem elinizle hem de ayağınızla plakalara basarak sabitleyebilirsiniz. İkinci durumda, metalin korozyon önleyici kaplamasına zarar vermemek için metal elementleri olmayan tabanlı ayakkabılar kullanıyoruz.
Ahşap bir zemine sıcak bir zemin döşerken, prefabrik veya haddelenmiş yansıtıcı ısı yalıtımı kullandığınızdan emin olun.
Prensip olarak, verilen talimatlar evrenseldir - frezelenmiş sunta ve hatta çıtalı zeminler için uygundurlar. Paradan tasarruf etmek istiyorsanız, çelik plakalar bir folyo tabakası ile rulo yalıtımı ile değiştirilebilir. İzolasyonu bir zımba kullanarak tabanda paketlenmiş raylara sabitleriz, ancak germeziz, ancak boru döşemek için oluklar oluştururuz.
Çıtalar arasındaki oluklardaki borular. Her borunun altına ayrı bir ısı yansıtan alt tabaka yerleştiriyoruz
Aşama 3. Isıtma borularının montajı ve bağlantısı
Şimdi boru döşememiz ve bunları ısıtma sistemine bağlamamız gerekiyor:
|İllüstrasyon||İş aşaması|
|Bir manifold kabininin montajı. |
Odanın köşesine, sıcak bir zemin için kollektörlü bir dolap monte ediyoruz. Kabin hem duvar boşluğuna hem de duvar yüzeyine monte edilebilir.
Sıcak suyun sıcak zeminin kıvrımlarına akacağı kollektöre borular getiriyoruz.
Ayrı bir ısıtıcı kullanırken, manifoldu hortumlar veya borular kullanarak ona bağlarız.
|Boruların yerleşimi. |
Bobini 16 mm çapında bir boru ile çözerek boruyu kademeli olarak ısı yalıtım plakalarının oluklarına genişletiriz.
Bu işlemi yaparken kesinlikle döşeme adımını gözlemliyoruz, boru hattının bükülmesini ve bükülmesini önlemeye çalışıyoruz.
Her devrenin tek bir borudan, sıcak zeminin kalınlığında eklemsiz yapılması tavsiye edilir - bu şekilde güvenilirlik maksimum olacaktır.
|Boruların sabitlenmesi. |
Isı yalıtım levhalarını sabitlediğimiz gibi boruları zemine sabitliyoruz: Ürünü oluğa yerleştirip elimiz veya ayağımızla aşağı bastırıyoruz.
Doğru boru ve montaj elemanı seçimi ile, malzemenin esnekliği ve plakalardaki olukların konfigürasyonu nedeniyle kontur güvenli bir şekilde sabitlenir.
|Manifolda bağlanma. |
Boruları yerden ısıtma kollektörünün giriş ve çıkışlarına bağlarız. Sabitleme için maksimum sızdırmazlık sağlayan bağlantı parçaları kullanıyoruz.
|Konturları doldurmak. |
Yerden ısıtma sisteminde hem su hem de antifriz kullanabilirsiniz.
İlk olarak, kontrol borusundan sıvı damlamaya başlayana kadar devreler yerçekimi ile doldurulur.
Bundan sonra, sistemden hava çıkarılır ve ardından sirkülasyon pompası açılır (varlığı tasarım tarafından sağlanmışsa). Pompa açıldığında, devreler sonunda doldurulur.
|Sistem testi. |
Mümkünse, borulardaki soğutma sıvısının istenen sıcaklığını ayarlayın. Sistemin performansını, sıkılığını ve devrelerin ısınmasının tekdüzeliğini kontrol ediyoruz.
Sızıntı veya başka bir sorun yoksa, kurulumun tamamlanmasına geçebilirsiniz.
|Isı dağıtım filminin montajı. |
Daha verimli ısı transferi için, ısıtma devresinin üzerine ısıya dayanıklı polietilen bazlı bir film yerleştirin.
Ruloları, ek yerlerini güçlendirilmiş bantla yapıştırarak üst üste binerek monte ediyoruz.
|Döşeme veya alt döşeme döşeme. |
Yerden ısıtmanın üstüne, ya bir son kat (laminat, döşeme tahtası) ya da kaba alçı fiber levhalar yerleştiriyoruz.
Sonuç
Sıcak bir ahşap zemini ve hatta ahşap bir zemini donatmak kolay bir iş değildir. Ancak bununla kendiniz başa çıkabilirsiniz - elbette, bu makaledeki ipuçlarını ve videoları dikkatlice incelerseniz ve gerekirse yorumlarda uzmanlardan tavsiye alacaksınız.