Koridor muhafazası, optimizasyon için kanıtlanmış bir tekniktir veri merkezi soğutma. Rafların ve dolapların bir sıradaki rafların önleri bitişik sıradaki rafların önlerine bakacak şekilde düzenlenmesine ilişkin en iyi uygulama üzerine kurulmuştur. Bu şekilde, arkadan gelen sıcak egzoz havasının yakındaki ekipmana çekilme olasılığı daha düşüktür. Bir koridor muhafaza çözümü, belirli bir koridor içindeki havayı yakalayarak sıcak ve soğuk havanın karışmasını daha da en aza indirir.
İki seçenek vardır – soğuk koridor muhafazası ve sıcak koridor muhafazası – ve pazarda hangi yoldan gidileceği konusunda pek fazla rehberlik yoktur. Ancak, karar vermenize yardımcı olabilecek birkaç değişken vardır. Veri merkezinin nasıl soğutulduğuna ve ısının nerede reddedildiğine bağlıdır.
Soğuk koridor muhafazası, çok daha yaygın bir tekniktir. Genel olarak, koridorun soğuk hava ile dolması için koridorun her iki ucuna kapılar monte edilir. Bazen bir çatı da kullanılır. Ekipmanın giriş tarafında soğutulmuş havanın odaklanmasına ek olarak, soğuk koridor muhafazası ortamı BT personeli için daha konforlu hale getirir.
Neden Sıcak Koridor Muhafazası
Sıcak koridor muhafazasının da değeri vardır, ancak biraz daha az sezgiseldir. Sıcak koridor muhafazasının amacı, egzoz havasını en sıcak noktasında hapsetmek ve ona AC dönüşüne doğrudan bir yol sağlamaktır. Sıcak koridor muhafazası, besleme ve dönüş havası sıcaklıkları arasındaki farkın oranı olarak ölçülen AC ünitelerinin soğutma kapasitesini artırır.
Bunu akılda tutarak, sıcak koridor muhafazasının tercih edilen yöntem olacağı üç durum vardır.
Soğutulmuş hava koridora etkili bir şekilde girmiyor. Soğuk koridoru kapatacaksanız, soğuk havanın boşluğa girdiğinden emin olmanız gerekir. Aksi takdirde, soğutulmuş hava soğuk koridor üzerinden sıcak koridora üfleyecek ve ekipmanı soğutmayacaktır.
Veri merkezinin bir döşeme zemini vardır. Soğuk koridor muhafazası çoğunlukla soğuk havanın muhafaza alanının dışında üretildiği ve zeminden geçtiği ortamlarda kullanılır. Döşemeli bir zemine sahipseniz, soğuk havayı yakalamak ve sıcak havayı dışarıda tutmak için muhafaza sistemini soğuk koridorun tavanına kadar getirmeniz gerekir.
Sıralı soğutma kullanıyorsunuz. Sıralı soğutma üniteleri, dönüş havası mümkün olduğunca sıcak olduğunda en verimlidir, bu nedenle sıcak koridor muhafazası kullanılmalıdır. Ayrıca, sıralı soğutma ünitesi bir soğuk koridor muhafaza konfigürasyonunda arızalanırsa, BT ekipmanına soğutulmuş hava ulaşmaz.
Koridor Çevreleme En İyi Uygulamaları
Hangi tip koridor muhafazasını kullanırsanız kullanın, bir sıra içinde rafların eksik olduğu veya raftaki bir boşlukta ekipmanın eksik olduğu yerlere boşluk panelleri kurmak önemlidir. Bu boşluklar doldurulmazsa sıcak ve soğuk hava karışımı meydana gelebilir.
Sıcaklık ve nem izleme de önemlidir. Sensörler ortamın her yerine yerleştirilebilir ve ekipmana zarar verebilecek sıcak noktalar veya başka sorunlar olmadığından emin olmak için uzaktan izlenebilir.
Daha fazla tavan boşluğu sağlamak için çatıyı yükseltmeyi düşünebilirsiniz. Çoğu muhafaza sistemi, rafların üstünden geçen düz bir çatıya sahiptir. Birçok veri merkezi 48U ve 52U raflar kullanıyor, bu da en üstteki donanıma ulaşmak için bir merdivene ihtiyacınız olduğu anlamına geliyor. Merdivendeyken başınızı eğmek zorunda kalmamak için çatıyı dört ila altı inç yükseltmenizi öneririz.
Soğuk koridor ve sıcak koridor arasında seçim yapmak için katı ve hızlı kurallar yoktur. Ancak AC sistemlerinin nasıl çalıştığını ve veri merkezi soğutmanızın nasıl tasarlandığını anlarsanız, sıcak koridor muhafazasının tercih edildiği durumları belirleyebilirsiniz.