Raychem uzaktan izleme modülü (RMM2), NGC-30, NGC-40 ve ACCS-30 yüzey ısıtma kontrol ve takip sistemleri için sıcaklık izleme özelliği sağlar. RMM2, bir yüzey ısıtma sistemindeki boru, silo veya ortam sıcaklıklarını ölçen en fazla sekiz RTD sensörüne izin verir. RMM2 modülleri, RTD sensörlerini uzak bir konumda toplamak ve çift bükümlü kablo aracılığıyla gelişmiş kontrol sistemine bilgileri geri göndermek için kullanılır. Sekiz yerine tek kablo kanalı kontrolöre geldiğinden montaj maliyetlerinin düşmesine yardımcı olur. Sıcaklıkların bir merkezden takibini sağlamak üzere, birden fazla RMM2 modülü tek bir NGC-30, NGC-40 veya ACCS-30 sistemi ile iletişime girer. Tekli, çift bükümlü RS-485 kablo, toplam 128 sıcaklığı ölçme kapasitesi sunmak üzere en fazla 16 RMM2 sensörüne bağlanabilir.
Raychem güç hattı arayüz (PLI) modülleri, Raychem NGC-30 yüzey ısıtma kontrol ve takip ünitesi için sıcaklık izleme yeteneği sağlar. PLI, özel vericilerden sinyalleri taşıyan, yüzey ısıtma devrelerine yönelik güç kablolarından giriş alır. Vericiler, RTD sensörlerinden boru sıcaklıklarını ve süreklilik onayını sağlarlar; genellikle yüzey ısıtma hattının güç verilmeyen uç kısmında yer alırlar.
SES serisi vericiler Raychem PLI ile birlikte kullanılır ve iki türü bulunur: sıcaklık/süreklilik vericisi (SES-RTD) ve süreklilik vericisi (SESCONT).
Bu vericiler, donma önleme ve işlem sıcaklığı muhafaza uygulamalarında kullanılır. Isıtma kablosu bus kabloları ve güç kabloları izleme sinyallerini taşıdığından bu sistem benzersizdir. İlave alan kablosu gerekli değildir.