İlk olarak ve daha küçük sistemlerde en yaygın olanı Bekleme veya Çevrimdışı UPS'tir. Bu, örneğin kişisel bir bilgisayarda normalde kullanacağınızdır.
Bekleme KGK, harekete geçme zamanının gelmesini bekler ve bir elektrik kesintisi olduğunda kontrolü ele alır.
Bekleme KGK, mevcut en uygun maliyetli KGK olma eğilimindedir.
Sırada, Hat Etkileşimli UPS var. Bu tür Kesintisiz Güç Kaynağını küçük işletme altyapısında bulacaksınız.
Bekleme KGK'ya çok benzer, ancak voltajı otomatik olarak düzenleme özelliğine sahiptir.
Bu, gelen kaynağı izlediği ve voltajın biraz düşük olduğunu veya bir ani yükselmenin çok yükselmesine neden olduğunu tespit ederse yardımcı olabileceği anlamına gelir.
Cihazlarımıza çıkışı sabit kılmak için bu şekilde güç ekleyebilir veya çıkarabilir! Çok zeki!
Bu UPS türü, daha önce bahsettiğimiz kararma durumu veya güç artışları veya dalgalanmaları için özellikle yararlıdır.
Artık Çevrimiçi Çift Dönüşüm UPS'imiz var. İsmin sizi ertelemesine izin vermeyin!
Bu UPS türü verimlidir, çünkü birincil kesintisiz güç kaynağı gelen besleme değil, akü gücüdür.
Bu nedenle, bir elektrik kesintisi olduğunda, kapatılacak transfer anahtarı yoktur, yani diğer UPS'lerde alabileceğiniz anahtarlama için zaman yoktur.
Gelen besleme AÇIK olduğunda, piller basitçe şarj olur.
AC gelen beslemeyi DC'ye dönüştürdüğü ve ardından invertör çıkış için onu tekrar AC'ye dönüştürdüğü için “çift dönüşüm” olarak adlandırılır.
Genel olarak, şebeke beslemesindeki düzensizliklerden yükün çok daha yüksek derecede izolasyonunu sağlar.
Kesintisiz güç kaynağı (UPS), bir güç dalgalanması veya kesintisi durumunda elektroniğe güç sağlamak için gücü korumak için bir pil içeren bir güç kaynağı sistemi türüdür.
Tipik olarak UPS gücü, bir elektrik kesintisinden sonra kişisel bilgisayarı (PC) birkaç dakika çalışır durumda tutarak bellekteki verileri kaydetmenizi ve bilgisayarı sorunsuz bir şekilde kapatmanızı sağlar.
Birçok kesintisiz güç kaynağı artık, bilgisayardan uzaktayken elektrik kesintisi olması durumunda yedekleme ve kapatma işlemlerini otomatikleştirmenizi sağlayan bir yazılım bileşeni sunuyor.
Kesintisiz bir güç kaynağı sistemi genellikle birden fazla çıkış sunar, böylece birden fazla cihaza pil yedek gücünü korumanıza izin verir ve ayrıca aşırı gerilim koruması için ek çıkışlar içerir.
UPS, yapısına ve çalışma ilkelerine göre yeni IEC standardına (Uluslararası Elektroteknik Komisyonu) göre aşağıdaki üç sınıfa ayrılmıştır:
Pasif arka hazırlık UPS güç kaynağı
Yedek güç kaynağı olarak şebeke ve yükler arasındaki paralel bağlantıdaki eviriciyi ifade eder. Şebeke normal olduğunda, yük tamamlanmıştır. İnverter herhangi bir güç dönüşümü yapmaz ve akü ayrı bir şarj cihazı ile çalışır. Şebeke yokken yükün elektrik enerjisi tamamen inverter tarafından sağlanır.
Pasif arka hazırlık UPS, ev bilgisayarları gibi bazı önemli olmayan yük kullanımlarını kullanmak için kullanılan basit yapı, en düşük fiyat avantajlarına sahiptir. Bununla birlikte, şehir açıldığında, röle invertörü yüke geçirir, anahtarlama süresi daha uzundur ve genellikle birkaç milisaniyelik kesinti gerekir, bu nedenle biraz önemli bir bilgisayar cihazı, pasif arka ön hazırlık UPS'yi kullanmamalıdır. güç kaynağı.
Çevrimiçi Etkileşimli UPS Güç Kaynağı
İnverterin şebeke ve yükler arasında paralel bağlı olduğu ve yedek gücün aktif olduğu ve inverterin şarj cihazı olarak aküyü şarj ettiği anlamına gelir. İnvertörün tersinir çalışması sayesinde piyasa ile etkileşime girer, buna interaktif denir.
Böyle bir UPS güç kaynağı, ana elektrik sağlandığında, yük, değiştirilmiş pazar tarafından çalıştırılır ve invertör, şarj cihazı olarak şarj edilir. Bu sırada evirici bir AC / DC dönüştürücü olarak işlev görür. Arıza anında yüke tamamen invertör tarafından güç sağlanır ve invertör DC/AC dönüştürücü olarak işlev görür.
Çevrimiçi etkileşimli UPS, basit bir yapıya, yüksek verimliliğe, düşük işletme maliyetine, yüksek güvenilirliğe sahiptir. Kullanışlı, paralel olması kolay, bakımı kolay, performans, özellikle ağdaki bazı bilgisayarlar için bazı yük gereksinimlerini karşılar.
Ekipman dağıtılmış güçte kullanılır. Bu tür güç kaynağı dezavantajları, yüksek voltaj düzenleyici performans, özellikle düşük dinamik tepki hızı ve ikinci parazit önleme yeteneği değildir, devre harmonik parazit ve modülasyon paraziti oluşturur.
Çift Dönüşümlü UPS Güç Kaynağı
Evirici, AC girişi ve yük arasına seri olarak bağlanır ve güç kaynağı, yüke sürekli olarak evirici üzerinden beslenir. Bu UPS güç kaynağı aşağıdaki gibidir: Ana elektrik normal olduğunda, ana elektriğe bir redresör tarafından güç verilir; invertör yüke beslenir; pazar olmadığında, elektrikli depolama cihazı yüke invertör tarafından beslenir.
Dual transform UPS, UPS güç kaynağının ana ürünüdür. İyi performans, yüksek voltaj kararlılığı ve frekans kararlılığı, güçlü işlev, termal yedekleme bağlantısı ve paralel yedekleme bağlantısı avantajlarına sahiptir. Eksiklikler kapasite 10kva veya daha az, makinesi yüksek değil, genellikle %85 civarında.
Kesintisiz güç kaynağı teknik servisi hizmeti mi almak istiyorsunuz? Bizimle iletişime geçerek kaliteli ve uygun fiyatlı servisimiz hakkında bilgi alabilirsiniz