Polipropilen malzemelerden oluşturulan boru hatları, uzun zamandır egzotik ve sıradanlar arasındaki çizgiyi geçti. Polipropilen, dayanıklılığı, güvenilirliği ve kullanılabilirliği, fiyat gibi bir parametreden dolayı bu tür yapı malzemeleri arasında uzun zamandır lider konumdadır. Bu tip borular bina ısıtma sistemleri için uygun mu? Şimdi bunu öğreneceğiz.
Isıtma sistemlerinin bir parçası olarak propilen
Isıtma devreleri ve soğuk su tedariği için kullanılan malzemeler arasındaki temel fark nedir?
- Isıtma sistemindeki basınç parametreleri iki kat büyüktür: 6 kgf / cm2'ye karşı 3-3,5 kgf / cm2;
Dikkat edin! Evin soğuk su beslemesinde bir pompa sistemi varsa, bu devredeki basınç aynı 6 kgf / cm2'ye ve hatta daha fazlasına ulaşabilir.
- Standartlara göre, ısıtma sistemlerinin sıcaklığı 95-100 dereceye ulaşabilir;
- Yıl boyunca, sistemin soğutucu sıcaklığı odadan maksimum seviyeye kadar değişmektedir. Dolayısıyla, bir sistem oluştururken, polipropilen boruların doğrusal olarak genişletilmesi gibi bir parametrenin hesaba katılması gerekir.
Polipropilen özellikleri
Şimdi polipropilen boruların ana özelliklerini dikkate almalıyız.
- Bilinen plastik türleri arasındaki en düşük yoğunluk 0,91 kg / cm2'dir.. Düşük yoğunluğuna rağmen, malzeme oldukça sert ve aşınmaya karşı dayanıklıdır. Bu tür boruları kullanarak, sistemin soğutma sıvısı içindeki aşındırıcı parçacıkların etkisi altında hızla aşınacağından endişe edemezsiniz;
- Mekanik mukavemet doğrudan kuvvet uygulamasının hızına bağlıdır.. Böyle bir boru hızlı bir şekilde bükülürse, basitçe patlar, ancak eğer yavaş bir şekilde yapılırsa, malzeme bükülür;
- Agresif kimyasal saldırıya karşı yüksek direnç. Yüksek sıcaklığa konsantre asitlere maruz kalmak ciddi hasara neden olabilir. Bu özellik çok önemlidir, çünkü katkı maddeleri genellikle soğutucuda bulunur;
- Düşük sıcaklıklara dayanıklı;
- Polipropilen erime noktası 160-170 derece;
- Yumuşatma eşiği - 140 derece;
- Maksimum sıcaklık çalışma parametresi - 120 derece;
- Polipropilen boruların lineer genleşme katsayısı 0.15 mm / m * s'ye eşittir.
Dikkat edin! Tabandan tavana düz üç metrelik boru 20 ila 90 derece ısıtıldığında 31,5 mm uzar.
3 cm'den uzun bir uzantı borunun gerilmiş bir yay gibi dışarı çıkmasına neden olur.
takviye
Termal genleşme problemini çözmek için basit ama oldukça etkili bir yöntem - takviye vardır. Düşük termal genleşmeye sahip bir malzeme doğrusal sabitleyici olarak kullanılır. Bu yöntemin kullanılması sonucunda, genleşme oranı beş kez azaltılır ve - 0.003 mm / m * s'ye eşit olur.
Aşağıdaki yöntemlerle üretilen boruların güçlendirilmesi:
- Folyo. Folyo ile güçlendirilmiş boru, polipropilen arasında ince bir alüminyum tabakası bulunan üç katlı bir pastadır. Bu tür ürünler, teknolojinin tüm gereklilikleri karşılanmadığı takdirde, üretim kalitesine büyük ölçüde bağımlıdır, daha sonra boru kolayca katmanlaşacaktır;
- Fiberglas. Bu ürünler monolitik malzemedir, çünkü lif tabakası doğrudan polipropilen kalınlığında bulunur. Bu borular, tabakalara ayrılmaya tabi değildir ve kurulum sırasında sıyırma işlemi gerektirmez.
Soğutma suyu sıcaklığı
Polipropilen boruların sıcak soğutma sıvısı etkisi altında ısıtılması sırasında birkaç faktör vardır:
- En popüler üreticiler, sistemlerin 90-95 derece arasında düzgün çalışmasını garanti eder;
- Sıcaklık çizelgeleri, üst sınırı 95-105 derece olan (yalnızca aşırı donlarda elde edilebilen) Rus iklimi için geçerlidir;
- Isıtma sistemini 95 dereceye çıkarmak için besleme borusundaki ısı transfer ortamı 140 dereceye kadar ısıtılır.
Aşırı durumlarda, Teplovik programı açıkça ihlal ettiğinde, birçok sakinlerden gelen şikayetler nedeniyle, oldukça kaba bir çözüm uygulanır - asansör tertibatının nozulu kolayca çekilir ve sistemin emişi sıkışır. Bu durumda, su doğrudan polipropilen için tehlikeli olan bu sıcaklığın radyatörlerine akacaktır.
Isıtmada polipropilen kullanımı
Yukarıdakilerin hepsinden, polipropilenin ısınmada kullanılıp kullanılmayacağına dair aşağıdaki sonuçları çıkarabiliriz:
- Bu tür borular, şiddetli donlarla karakterize olan bölgelerde ısınmak için kullanılmamalıdır;
- Isıtma ve sıcak su temini için sadece güçlendirilmiş ürün tipleri kullanılmalı ve hem folyo hem de fiberglas eşit olarak uygulanabilir. Ayrıca, fiberglas durumunda, kaynaklı bir kurulum yöntemi için bir talimat uygulanabilir ve kendi ellerinizle alüminyum folyo ile güçlendirilmiş boruların bir boru hattını monte etmek için bir sileceğe ihtiyacınız olacaktır;
- Kurulum sırasında boruları duvar ve tavan arasında bir ara parçaya yerleştirmekten kaçının. Doğrusal genişleme için daima boşluk bırakın.
Seçim Kriterleri
Modern pazarın çeşitliliği arasında seçim yapmak, aşağıdaki noktalara özel dikkat gösterilmelidir.
basınç
Ürünün çalışma basıncını belirlemek için, PN ** tipindeki polipropilen boruların işaretlenmesine dikkat edin. Bu harflerden sonra belirtilen sayılar, atmosferdeki çalışma basıncının parametrelerini gösterir.
Dikkat edin! Polipropilen boruların adlandırılması, çalışma basıncını 20 derecelik bir sıcaklıkta gösterir. Bu sebepten üçüne bölünmeli ve PN25 boruları seçilmelidir. Gerçekte, PN20 boruları ısıtma devreleri için yoğun bir şekilde kullanılmaktadır ve sahipleri sorunları bilmemektedir.
sıcaklık
İşaretleme genellikle maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili verileri içerir. Genellikle üreticiler 90 veya 95 derece gösterir. Tüketici için bu değerler eşdeğerdir ve üreticiler bu nedenle kendilerini sadece davalardan daha büyük veya daha az ölçüde korurlar.
Genel boyutları
Genellikle insanlar ilgilenir, polipropilen boru uzunluğu nedir? Üreticiler 6m uzunluğunda ürünler üretiyor, her şey kesme veya atık olarak kabul ediliyor.
Bu tür ürünlerin çapını seçmek için, inşaatçılar ısı yüklerini, sıcaklık düşüşlerini, pürüzlülüğü vb. Dikkate alan karmaşık yapı formülleri kullanırlar.
Boru çapı standardizasyona tabidir. Minimum çap boyutu 16 mm ve maksimum 110 mm'dir. Ancak, 1200 mm'ye kadar çapa sahip yeraltı tesislerinin döşenmesinde kullanılan bir dizi boru bulunmaktadır.
Polipropilen boruların kaynağı
Polipropilen ürünler için en popüler kabul edilen kaynaklı difüzyon yapıştırma yöntemidir. Bu bağlantı, ürünlerin düzleştirilmiş kenarlarının iç içe geçmesiyle ilişkilidir.
Konsey. Bu kurulum yöntemini uygulamak için aynı malzemeden malzemeler kullanılmalıdır.
Eklemin dayanıklılığı, kaynak alanındaki malzemenin fiziksel özellikleriyle garanti edilir.
- Montajdan önce, gerekli büyüklükteki parçalara kesin olarak dik açılarla kesin;
- Uzman kaynak makinesi 260 derece lehim plastik boruların modu ile ısıtılır;
- Kaynak başlangıcından önce, boru yüzeyi bir solventle temizlenir ve yağdan arındırılır;
- Alüminyum takviyeli malzeme kullanılıyorsa, borunun ucu özel bir aletle temizlenir;
- Bağlantıyı yaptıktan sonra, borunun her iki ucu 4-8 dakika boyunca bir konumda sabitlenmelidir.
Kaynak üretimi için, ısıtma ürünlerinin süresi, ürünlerin çapına ve duvarlarının kalınlığına bağlıdır. Kaynak süresi, kaynak genişliği ve diğer parametreler boruların özelliklerine bağlıdır. Bu nedenle, çalışmaya başlamadan önce, polipropilen boruların ısıtma tablosu tarafından sağlanan verilere aşina olmalısınız.
Sonuç olarak
Bu yazıda sunulan tüm ürünler ve polipropilen malzemelerin teknik özellikleri, bu ürünleri en popüler ve aranan modern pazarda aranmasını kolaylaştırır. Her zamanki metalik malzemeler için en iyi yedek olurlar.
Bu makaledeki video, size farklı polipropilen tiplerinden boruların daha fazla parametresini ve karakteristiklerini anlatacaktır.