Bir boru tesisatındaki elemanlara bağlı olarak ek ısı kayıpları olabilir.
Vanalar ve Sürgülü Valfler
Bir boru tesisatında, vanaların ve sürgülü valflerin etkilerini gözönüne almak amacıyla, ısı kaybı hesabı yapılmadan önce, tablodan seçilen bir uzunluk değeri, borunun gerçek boyuna ilave edilir. Bu değerler, vanalar ve vanaların kendi flanşları için geçerli, fakat vanaların tutturulduğu boru tesisatına ait karşı flanşlar için değildir.
Flanş Çeşitleri
Boru tesisatındaki bir flanş çiftinden kaynaklanan ısı kayıplarını hesaplamak için aşağıdaki yol izlenir.
Yalıtımsız flanşlar : Yukarıdaki çizelgeden, aynı çapa sahip bir vana için verilmiş uzunluğun üçte biri kullanılır. Isı kaybı hesaplarına başlamadan önce bu değeri gerçek boru boyuna eklenir.
Yalıtılmış flanş kutulu : Isı kayıplarını hesaplamadan önce, flanş kutulu her bir flanş için boru boyuna 1 metre eklenir.
Yalıtılmış flanşlar : Herhangi bir değişikliğe gerek yoktur; ısı kayıpları gerçek uzunluk üzerinden hesaplanabilir.
Boru Kelepçeleri
Isı kaybı hesaplarına şu ekler yapılır.
İç hacimlerde : Isı Kaybının %15’i
Açık havada, rüzgarsız : Isı Kaybının %20’si
Açık Havada, rüzgarlı : Isı Kaybının %25’i
Metal Boru, Kılıf için Destekler
Isıl iletkenliğe yapılacak ilaveler; Çelik destekler 0.010 W/Mk, Seramik destekler 0.003 W/Mk