Eğimli bir çatı için, bir drenaj sisteminin varlığı, tasarımın vazgeçilmez bir unsurudur. Amacı, çökeltilerin toplanmasını ve organize edilmesini ya da örgütlenmemesini sağlamaktır. Doğal olarak, uygun şekilde tasarlanmış ve monte edilmiş bir dış mekan organize drenajı, örgütlenmemişe göre birçok avantaj sunar.
Harici drenaj sisteminin genel görünümü
Organize olmayan drenaj sistemleri
Organize olmayan tipteki yapılar için, dış drenaj, alt eğimin tüm çevresi boyunca karakteristik bir su akışı anlamına gelir, bu da cephe, toplumsal unsurların yıkım riskini artırır ve daha sonra temel tabanının tahrip olmasına yol açabilir.
Böylesi bir çözüm, en iyisi olarak kabul edilmez ve bu nedenle daha da önemlisi, kanalizasyonlar zanaatkâr bir şekilde yapıldığında, yatay olukları dikey borularla kendi cihazlarında birleştirmeye veya evin köşelerinden birine açılı olarak monte etmeye çalışmışlardır.
Dış drenaj kar çözdürme sonra Naledi
Organize açık drenaj sistemleri ve özellikleri
Düzenlenmiş bir tipte bir dış drenaj cihazı, çatıdan çökeltilerin bu şekilde ayrılan yerlere kaldırılması için bir komponent kompleksidir. Bu tür tasarımlarda mutlaka şunları içerir:
- yatay duvar veya asılı oluklar;
- dikey (fırtına) borular ve erikler;
- bağlantı elemanları;
- duvar ve tavana montaj elemanları.
Dış drenajın yapısal elemanlarının genel şeması
Organizasyon yolu haricinde, drenaj harici sistemler genellikle aşağıdaki temel kriterlerle ayırt edilir:
- üretim malzemesi;
- oluk ve boru kesitleri;
- ortaya çıkan yapının şekli.
Malzeme drenaj sistemi sınıflandırması
Malzeme drenaj sistemlerine göre:
Metal olukların üretiminde genellikle galvanizli çelik sıcak üretim yöntemi kullanılmaktadır. Malzemenin daha fazla korunması için, yapısal elemanlar her iki tarafta polimer bileşimlerle kaplanır (Pural, Plastizol). Çelik yapılar mükemmel performansa sahiptir. Onlar tarafından karakterize edilir:
- uzun servis ömrü
- artan güç
- olumsuz mekanik ve kimyasal dış etkilerin etkilerine karşı geliştirilmiş direnç.
- yüksek ve düşük sıcaklıklardan korozyona ve deformasyona karşı direnç.
Bakır drenaj elemanları
Karartmayı önleyen özel lak bileşikleri ile kaplanmış bakırdan yapılmış drenaj sistemleri, en güvenilir ve en uzun servis ömrüne sahiptir. Maliyetlerinin diğer malzemelerden biraz daha yüksek olması oldukça doğaldır. Aynı zamanda, estetik özellikler çok daha çekici ve görünüm neredeyse her çatı tasarımına uyabilir.
Plastik olukların üretimi için PVC yüksek mukavemetli kullanın. Hafiftir ve aynı zamanda deformasyon ve korozyona uğramayacak dayanıklı malzeme, özel bakım gerektirmez. Plastik drenaj sistemlerinin kullanımı genellikle yumuşak çatı cihazında bir yer bulur.
Drenaj sistemlerinin şekil ve kesit olarak sınıflandırılması
Boruların çapı, farklı üreticilerin boşaltma kapasitesine bağlı olarak, 50-160 mm aralığında olabilir. Oluklar için bu değerler 70–200 mm olabilir.
Çatınızdaki bir drenaj sistemi için en uygun büyüklüğü hesaplarken, aşağıdaki gibi parametreleri bilmeniz gerekir.
- toplam çatı alanı;
- eğim açısı;
- su deşarj noktalarının sayısı.
Genel olarak, gelecekteki sistemin şekli tamamen monte edildiği tavanın şekline bağlı olacaktır.
Çok eğimli çatılardaki olukların şekli
Kendi ellerinizle bir drenaj sistemi nasıl kurulur?
Bu kısa incelemede sunulan drenaj sistemlerinin her birinin montajı bağımsız olarak yapılabilir. Bunun için ihtiyacınız olacak:
- araçlar;
- su tahliye sistemi;
- imalatçının montaj talimatı.
Her harici drenaj için markalı üreticilerin entegre sistemlerini satın alırken, kural olarak, kurulum için teknolojik montaj şemaları ile birlikte bir talimat verilmelidir. Farklı sistemler, yapısal elemanların, bunların ataşmanlarının aygıtının duvarlara ve çatıya bağlanma yönteminde farklılık gösterebilir.
Adım Adım Talimatlar ile Örnek Adım
Drenaj, talimatın belirttiği sıraya göre yukarıdan aşağıya monte edilir. İşte yapılması gereken temel işlemler dizisi:
- Çatıya ve duvarlara özel sabitleme ve kelepçeler takın.
- Yatay olukları, sabitleme boruları ile bağlantı borularına bağlamak için elemanlarla sabitleyin.
- Gerekli dikey ve açılı bağlantı modüllerini ve fişlerini takın.
- Fırtına borularını serbest çalışma imkanı ile bileziklere takın.
- Yapının dikey elemanlarını yatay olanlarla birleştirin ve sabitleme parçalarına sabitleyin.
Montajdaki en basit drenaj sistemi
Sonuç olarak, eviniz için iyi seçilmiş bir dış mekan drenaj sisteminin sadece pratik amaçlar için değil, aynı zamanda tasarımın özelliklerini mükemmel bir şekilde tamamladığı ve olumlu bir şekilde vurguladığı da eklenmiştir.
Çatı oluklarının boyutları ve çapı
Yağmur yağdığında bir kişi için bir şemsiye önemli olduğu gibi, bir evin çatısı için düzgün çalışan bir yağmur veya eriyik su drenaj sistemi de önemlidir. Çatı örtüsünden çökeltme için yeterli miktarda çıkış, duvarların ve binanın temelinin aşırı ıslanmalardan korunmasına izin verir. Ve bildiğiniz gibi su, bir binanın dayanıklılığı üzerinde çok faydalı bir etkiye sahip değildir.
Drenaj iletişiminin düzgün ve verimli çalışabilmesi için drenaj borusunun çapının doğru bir şekilde belirlenmesi gerekir. Aksi halde, cihazın tahliyesindeki ustanın tüm işleri boşuna olacaktır. Aşağıdaki malzemede, dolusavak yapısının elemanlarının boyutlarının nasıl hesaplandığını ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.
Drenaj sistemlerinin çeşitleri
Yağmur suyunun evin çatısından çıkışının iletişim cihazı için, üç tip yapı kullanılır:
- Çökeliğin örgütlenmemiş iletişimi. Bu, atıkların çatıdan doğal bir şekilde boşaltılması anlamına gelir. Çoğu zaman, bu seçenek ile küçük, döken bir çatıya sahip evler için memnun kalırlar. Su, binanın temeli için çok iyi olmayan toprağa bağımsız olarak akar.
- Organize iç sistem. Atık fırtına suyunun boşaltılması için tüm iletişim unsurlarını kullanır. Evin çatı katında sadece serme işleri yapılır. Bu tasarım, güvenilir olsa da, kurulumu ve daha pahalı olması daha karmaşıktır.
- Atık bertarafı için organize dış iletişim. Bu durumda, çatı eğimlerinin dış kenarları boyunca gerekli çapa sahip olukların ve boruların döşenmesi ile standart bir drenaj sisteminin cihazı anlamına gelir.
Önemli: Modern yapı malzemeleri pazarında çeşitli malzemelerin boşaltma boruları bulunmaktadır. Özellikle PVC, polimer kaplama (plastisol veya Pural) veya bakır ile galvanizli çeliktir. Çoğu durumda Rus ustaları PVC tüpler kullanıyor. Drenaj sistemi için elemanların kesiti hem yuvarlak hem de kare olabilir.
Drenaj sisteminin elemanları
Evin tepesinden fırtına suyunun tahliyesi için tamamen monte edilmiş iletişim, ana ve ek unsurları içerir. Özellikle, böyle:
- Oluk;
- Su alma hunisi;
- Düz boru parçaları (linkler);
- Diz (köşelerdeki boruların bölümlerini bağlamak, dönüp bükmek için tasarlanmış elemanlar. Bitmiş çatı projesinden tam olarak ana ihtiyaç duyulan şey görülebilir.);
- Ebb.
Tavsiye: Drenaj sistemi için bir tuba'nın makul olmayan büyük bir kesiti, elbette, bir sürü yağmur suyunu özümseyecek ve çatıdan tahliye edecektir, ancak sonuçta, çatıdan gelen yağışların ayrıştırılması için iletişim uzmanına birkaç kez daha mal olacaktır.
Üreticiden boru boyutları
Her tahliye borusu çapı farklı olabilir. Daha önce, SSCB sırasında, eyalet standart özellikleri standart boyutlarının sadece üçünü - 100, 150, 216 mm olarak düzenledi. Bugüne kadar, atık bertaraf elemanının enine kesiti 50-216 milimetre arasında değişebilir. Yabancı bir üretici tarafından sunulan ürünler nedeniyle drenaj boruları için çemberlerin büyüklüklerinin önemli ölçüde genişlemiş olması dikkate alınmalıdır. Özellikle bugün, usta tavanı için aşağıdaki boru kesitini seçebilir (boru / oluğun çapının mm cinsinden oranı):
Önemli: Drenaj borusunun çapı, çeşitli parametrelere bağlı olarak oran olarak seçilir. Böylece boru hattındaki boru kesitinin seçimi ve boyutları, çatı alanı, eğim açısı, evin çatısının mimari özellikleri ve yıllık yağış miktarı tarafından etkilenmektedir.
Su taşıma kapasitesine ve çatı eğimlerinin alanına bağlı olarak yağmur suyu drenaj borularının boyut ve çaplarını düşünürsek, DIN 18460-1989'a göre, elemanların parametreleri şöyle görünecektir:
Açık drenaj elemanları
Harici drenaj sisteminin ana görevi yağmur suyunu toplamaktır. Aynı zamanda nem ve duvarların tahrip olmasını da engeller. Aynı zamanda, bu sistemler aynı zamanda çatının dekoratif tasarım unsurlarıdır. Kendi ellerinizle böyle bir yapı kurmak için, yapısına daha yakından bakmak gerekir.
Açık drenaj elemanları
Yağmur suyu sistemleri üreten firmalar, bu tür sistemlerin çeşitli türlerini sunmaktadır:
- dış ve iç;
- metal ürünler ve polimer;
- tutkal ve yapıştırıcı ile bağlı sistemler.
Ayrıca, “örgütlenmemiş tahliye” terimi sıklıkla bulunabilir. Su tahliyesi için ek cihazların yokluğunu ima eder. İç drenaj sistemleri genellikle düz çatılara monte edilir. SNiP'ye göre 15 dereceden fazla eğimli çatılar üzerine kurulmuş harici drenaj. Aşağıdaki unsurlardan oluşurlar:
Su oluk içine eğim girer girmez, kanalizasyon boruları aracılığıyla drenaj borularına gönderilir. Huniler genellikle çatının köşelerinde bulunur. Bina büyükse, bu elemanlar arasındaki mesafe yaklaşık 15 metredir. Huni başına oluğun uzunluğu 10 metreyi geçmez.
Oluklar boşaltma
Bir drenaj sistemi oluşturmadan önce hangi elemanların seçilmesi gerektiğine karar vermektir. Yağmur suyunu yönlendirmek için kullanılabilir:
- Olukların saçak;
- korkuluk;
- razzhelobkovye.
Parapet duvarları arasında bulunan ve nadiren kurulan parapet. Razzhelobkovye birkaç çatı eğimi bulunan yerlerde kuruldu.
Ayrıca olukların şekline dikkat edin. Onlar:
Çoğu zaman yarı dairesel ürünler kullanılır. Kabartmalı yapraklar ve döküntülere karşı koruma sağlamak için kullanılır. Yüksek yağışlı bölgelerde kullanılan kare.
Boşaltma boruları
Drenaj olabilir:
Seçerken, boru ve olukların kesitinin aynı olması gerektiğini hatırlamaya değer. Çatı alanının 200 metreden fazla olması durumunda, kare kesitli ürünler seçmek daha iyidir. Borunun çapı ayrıca çatının alanına da bağlıdır:
- SNiP'ye göre 80 mm çapındaki ürünler 30 metrekareden daha az çatılarda kullanılır;
- bu gösterge 50 ila 125 metrekare arasındaysa, çap 90 mm'ye eşit olmalıdır;
- 125 metrekareden fazla bir alana sahip. m (SNiP'ye göre), bu rakam 100 mm'ye eşit olmalıdır.
SNiP gereksinimlerine uymuyorsanız, yüklü sistemler etkili olmayabilir. Boru kelepçeler ve pimlerle duvarlara bağlanır. Bu elemanların korozyondan dolayı deforme olmasını önlemek için sadece galvanize parçaların seçilmesi gerekir.
Seçim tahliye
Satın almadan önce birkaç farklı oluk tipi, farklı malzeme dikkate alınmalıdır. Sistem şu şekilde yapılabilir:
Çoğu zaman galvanizli veya plastik borular kullanılır. Seçimi belirlemek için aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurmaya değer:
- Çatı tipi. Bir örnek, üzerinde plastik bir drenajın gülünç görüneceği bakır bir çatıya sahip elit bir yapıdır.
- Ürünlerin maliyeti. Bu faktör önemliyse, ucuz plastik borular seçmelisiniz.
- Kurulumun karmaşıklığı. Plastik oluklar en basit şekilde monte edilir, bu yüzden ülke ev sahiplerinin çoğu bunları edinir.
- Sıcaklık değişimlerine ve yüklere karşı dayanıklılık. En dayanıklı oluklar hassas galvaniz çelikten mamul ürünlerdir.
Kurulum kuralları
Belirli bir drenaj türünü seçtikten sonra, temel kurulum kurallarını tanımak gerekir. Onlar aşağıdaki gibidir:
- Borular ile bina duvarları arasındaki mesafe 5 cm'den fazla olmalıdır (SNiP'ye göre). Daha az ise, yüzeyi nemlendirecektir.
- Tüm oluklar hunilere doğru hafif bir sapma ile sabitlenir, böylece yağmur suyu taşmaz.
- Tüm eklemler mühürlü olmalıdır. Bunu yapmak için yapıştırıcı, conta veya soğuk kaynak kullanabilirsiniz.
Kauçuk contalar iyi birleşim yerleri oluşturur, ancak sıcaklık değişikliklerine duyarlıdırlar. Glue ayrıca güvenilir bir bağlantı oluşturmanıza da izin verir, ancak kullandıktan sonra sistemi sökmek oldukça zordur. Soğuk kaynak, sızdırmazlık için mükemmel bir yoldur, ancak borular deforme olursa, çatlar.
Organize olmayan drenaj eksileri
Organize olmayan bir drenaj durumunda, yağmur suyu herhangi bir ek cihaz olmadan çatıdan akar. Bu tip bir drenaj genellikle eğimli bir çatıya sahip tek katlı evlere sahiptir. Organize olmayan drenajın diğer dezavantajları vardır:
- Nemin cepheye olumsuz etkisi. Duvarların çökmesini önlemek için su yalıtımı oluşturmak gerekir.
- Vakfın bozulması. Az miktarda yağış bulunan bölgelerde bile, nemin yıkım sürecini hızlandıran evin tabanı altına düşecektir. Bundan kaçınmak için, fazla suyun tahliyesini kolaylaştıran bir drenaj sistemi oluşturmanız gerekecektir.
Bu nedenle, örgütlenmemiş drenaj sadece tek katlı binalar oluştururken haklıdır. Yapının kademeli olarak yok edilmesini önlemek için harici bir drenajı kurmak yeterlidir.
Drenaj elemanlarının montaj sırası
Drenajı kurmak birkaç aşamada gerçekleşir:
- İlk olarak, olukların sayısı, drenaj boruları ve sistemin ek unsurları belirlenir.
- Bundan sonra, parantezlerin sabitleneceği yerler belirlenir. Aralarındaki mesafe, monte edilen olukların tipine bağlıdır. Eğer çelikten yapılmışsa, mesafe 30 cm'yi geçmemelidir Plastik ürünler monte edilirken, bu mesafe SNiP'de belirtilmiş olan 60 cm'dir.
- Daha sonra huniler sabitlenir, bundan sonra oluklar tutuculara monte edilir.
- Bundan sonra, köşeler ve drenaj boruları sabittir.
Bu sıra takip edilmezse, drenaj sisteminin kurulumu daha yavaş olacaktır.
Montaj teknolojisi
Kurulum birkaç aşamada gerçekleşir:
- Dönüşüm hunilerinin kurulması. Drenaj sisteminin montajı, hunilerle sadece tasarımları çatıya sabitlenmeyi gerektiriyorsa başlar. Genellikle oluklara monte edilirler. Kanallara monte edilmek için, huniler, yapıların doğru yerine yerleştirilmesini kolaylaştıran özel klipslere sahiptir.
- Montaj braketleri. İşaret, ön panelde veya çatının kenarında çizildiğinde, sabitleme elemanları monte edilir. Montaj sırasında, tüm bağlantıların, olukların hunilere doğru bir eğim ile yer alacak şekilde konumlandırılması gerektiğini hatırlamaya değer. Parantezler bir kirişe veya rüzgar tahtasına bağlanabilir.
- Olukların montajı. Oluk döşenmesi huniden başlar. İki oluğu monte ettikten sonra, eklemler mühürlenir. Çatı çift taraflı ise, olukların uçlarına tapalar takılır. Çatı eğilirse, oluklar köşe elemanları yardımıyla bağlanır.
drenaj borularının montajı. Kurulum huniden başlıyor. Huni duvardan çok uzakta olduğu için, önce bu elemanı drenaj borusuna bağlayan bir diz eklenir. Gerekirse, bir satırda birkaç diz ayarlayın. Binanın kör alanı ile borunun ucu arasında, Bina Kodunda belirtilen en az 300 mm'lik bir mesafe olması gerektiğini hatırlamakta fayda var.
Plastik elemanların montajının pozitif bir sıcaklıkta yapılması gerektiği unutulmamalıdır, çünkü soğukta malzeme mekanik stres altında çatlayabilir. Tüm elemanları doğru şekilde bağlar ve güvenli bir şekilde sabitlerseniz, kurulan yapı birkaç on yıldır kullanılacaktır. Tüm kurulum süreci boyunca, SNiP kurallarını gözlemlemelisiniz, böylece oluşturulan yapı güvenilir ve dayanıklıdır.
Drainpipes: Ne yapmalı, miktarı nasıl hesaplamalı ve bir drenaj sistemi nasıl kurulur?
Drainpipe, binanın çatısından eriyik ve yağmur suyunun giderilmesinden sorumlu olan tüm sistemin bir elementidir. Böyle bir yapı herhangi bir yapıya kurulmalıdır. Su akışı için borular, duvarların dışına, çevresi boyunca aşağıya doğru monte edilebilir. Bazen yapının iç boşluğuna monte edilirler ve tasarım görünmez olur.
Eviniz için ne tür bir drenaj uygundur, çeşitli faktörlere bağlıdır. Daha fazla tartışacağımız onlar hakkında.
Ne için kuruldu?
Drenaj sistemleri sadece ev tek katlıysa ve oldukça geniş bir alana sahipse monte edilemez. Ancak bu şartlar altında bile, bir sundurma görevi görecek şekilde çatı mahzenlerini mümkün olduğunca uzatmak gerekir. Diğer tüm durumlarda, borular, yapıyı yağışların olumsuz etkilerinden koruduğu için gereklidir. Özellikle:
- cephedeki estetik lekeler, bitiş malzemesinin bozulması ve bozulması;
- Kör alanın ve bodrumun sürekli yıkanması nedeniyle tahrip edilmesi;
- arazi çökmesi nedeniyle yapının eğilmesi;
- tuğla ve sıva tabakasında çatlak ve düzensizliklerin ortaya çıkması;
- ahşap ıslatma ve deformasyonu;
- Cephe karoları arasındaki dikişlere su girmesi;
- Menteşeli cephelere nem girişi nedeniyle yalıtım ve yük taşıyıcı duvarların ıslanması ve bozulması.
Yüksek kaliteli bir drenaj sistemi kurarsanız, bu sonuçların tümü unutulabilir. Dahası, modern pazarda maliyet, boyut, performans, görünüm ve dayanıklılık özelliklerine göre ayırt edilen çok sayıda yapı vardır.
Bununla birlikte, çok ucuz bir inşaatın dezavantajlarını ortadan kaldırmak için derhal iyi bir tahliyenin kurulmasının daha iyi olacağını hatırlamanızı tavsiye ederiz.
Özellikleri ve elemanları
Herhangi bir tipteki drenler, farklı malzemelerden yapılmış olsalar bile benzer bir tasarıma sahiptir. Modern drenaj sistemini oluşturan ana unsurları listeliyoruz:
- oluk, çatının kenarı boyunca monte edilen ve boruların içinden su akışını boruya yönlendirmek için kullanılan küçük çaplı yatay bir kanaldır;
- bir boru, suyu özel alıcılara boşaltmak için gerekli olan dikey bir elemandır;
- tees - boruların ayrılması için gerekli olan dren parçaları;
- boru konnektörleri - dikey konstrüksiyon veya olukların ek bir elemanı;
- braketler - çatıya olukları monte etmek için kullanılır;
- kelepçeler - boruların dikey elemanlarının güvenilir şekilde sabitlenmesini sağlamak için kullanılır;
- dizler (kontür) - cephenin drenajını ve dekoratif elemanlarını baypas etmek için;
Su toplama kanalları, oluk fişleri, ebbs (işaretleri), vb.
sınıflandırma
Boşaltma boruları çeşitli yollarla ayrılmıştır.
- Bölüm şekli. Borular yuvarlak, kare ve dikdörtgen kesitlere sahiptir. İkincisi özgünlüğü nedeniyle özel talep var.
- Üretim malzemesi. Modern inşaat piyasasında plastik, metal ve plastikten yapılmış kanallar bulunmaktadır. Metal ürünler galvaniz, bakır ve bakır, çinko-titanyum kaplama, çelik ve polimer kaplama ile çeliktir.
Ayrıca, drenaj boruları boyutlarında farklılık gösterir.
boyutlar
Boru ve olukların boyutları ve mevcut GOST 7623-84 ile uyumlu olmalıdır. Bu belgeye göre, dren borusunun çapı, çatının boyutuna bağlı olarak değişir. Özel bir örnek verelim (çatı alanı - boru çapı):
- 30 m2'ye kadar - 80 mm;
- 50 m2 - 90 mm'ye kadar;
- 125 m2'den fazla - 100 mm.
Oluklar ayrıca farklı çaplarda gelir. En popüler boyutlar 10, 12, 12.5, 14, 15, 18, 20 santimetredir. Çatı için oluğun ve boruların en uygun boyutu, özel bir devlet standardı tablosunda bulunabilir. Boruların çapı ve yükseltici sayısı, eğim alanı, çatının şekli, yağışların yaklaşık yoğunluğu dikkate alınarak belirlenmelidir.
Metal ve plastik: artıları ve eksileri
Metal oluklar
Metal yapı, boru malzemesine bağlı olarak birkaç kategoriye ayrılır:
- Galvanizli. Özel evlerde, endüstriyel tesislerde, prefabrike depolarda ve müştemilatlarda kullanıma uygundur. Bu tür borular düşük bir fiyat ve satın alınabilirliğe sahiptir, ancak hızla paslanırlar. Buna ek olarak, yağmur sırasında ve galvanizli borularda su akışının hareketi büyük miktarda gürültü oluşturur.
- Bakır. Bu tür borular pratik, dayanıklı, estetik, çok fazla gürültü oluşturmaz. Bununla birlikte, zamanla, yapının görünüşünü önemli ölçüde etkileyen bakır yüzeyde bir patina oluşur. Ayrıca, bakır ürünlerinin maliyeti oldukça yüksektir.
- Alüminyum. Bu tür bir yapı, kurulum ve işletimde dayanıklılık, çok yönlülük, iddiasızlık ile karakterizedir. Böyle bir metal düşük bir ağırlığa sahip olduğundan, cephedeki yük en az seviyede kalır. Alüminyum borular ucuzdur ve temiz bir görünüme sahiptir.
- Alyutsinkovannye. Bu yapılar, silikon, çinko ve alüminyum bileşimi olan aluzinc ile kaplanmış çelikten oluşur. Sonuç dış etkilere dayanıklı estetik bir tasarımdır. Servis ömürleri en az 30 yıldır.
Alüminyum-çinko filme ek olarak, yapıya her yönden su itici bir poliüretan kaplama uygulanır, bu da malzemeyi paslanmaya karşı korur. Boruların yüzeyi farklı olabilir, hatta bronz, bakır ve diğer pahalı metalleri taklit edebilir.
Metal drenajın ana dezavantajı yüksek termal iletkenliktir. Bu nedenle boruların içinde buz oluşabilir.
plastik
Bu malzeme ucuzluğu nedeniyle büyük talep görüyor. Ayrıca plastik olukların diğer avantajları vardır:
- ekstrüzyonun üretiminde çeşitli şekil ve boyutlar;
- korozyon direnci;
- en az ağırlık;
- Binanın cephesinde küçük yük;
- sessiz;
- estetik görünüm;
- montaj kolaylığı.
Ayrıca, plastik tasarımlar yumuşak çini ile mükemmel bir şekilde kombine edilir ve metal muadillerinden daha iyi görünür. Bununla birlikte, bu tür drenajların bazı dezavantajları vardır:
- aşırı sıcaklıklara karşı dayanıklı değildir;
- ultraviyole radyasyon etkisi altında kaybolur;
- soğukta kırılgan ve kırılgan hale gelir;
- Dış hasar nedeniyle kolayca deforme olabilir.
Bu bağlamda plastik kanallar en iyi ılıman iklime sahip bölgelerdeki binalarda en iyi şekilde kullanılır.
Metal plastik
Tasarım özellikleri nedeniyle, bu tür drenaj sistemleri genellikle birleştirilir. Polimer tabaka ile iki tarafa kaplanan galvanizli çelikten imal edilmiştir. Sonuç, yüksek kaliteli, dayanıklı, estetik ve güvenilir bir tasarımdır. Bununla birlikte, böyle bir ürünün maliyeti oldukça büyük olacaktır.
Kaplama için plastisol kullanılıyorsa, borular pas ve mekanik hasara karşı dayanıklı hale gelir. Ve ayrıca tasarımlar:
- aşırı sıcaklıklar tarafından deforme edilir;
- ultraviyole radyasyon dahil olmak üzere dış etkilere maruz bırakılır;
- yabancı gürültü yaratmak;
- özel bakım gerektirir;
- İçinde buz formu.
Ek olarak, bu tür tasarımlar mükemmel görünüm özelliklerine sahiptir. Estetik görünümlerini uzun süre kaybetmezler. Aynı zamanda, biriktirme katmanının kalınlığı daha kalın, daha iyi kalite.
Hesaplama ve kurulum
Drenaj sistemini özel bir evde kendi ellerinizle veya profesyonellerin yardımıyla kurabilirsiniz. Her durumda, çalışma gerekli tüm materyallerin hesaplanmasıyla başlar.
Her şeyden önce, bitmiş bir drenaj sistemi satın almanız gerekir. Bu, özellikle modern inşaat mağazalarının bu tür ürünlerden büyük bir seçime sahip olması nedeniyle, yapıyı birleştirme sürecini büyük ölçüde kolaylaştıracaktır. Tercihlerinize bağlı olarak, elektro kaplama ile boyanan bir plastik veya metal sistemi seçin.
Drenaj inşaatı için aşağıdaki unsurlara ihtiyaç olacaktır:
- oluklar veya tepsiler - standart uzunlukları 3 m'dir;
- yağmur ve erimiş su dikey drenaj boruları 3 veya 4 metre uzunluğunda;
- tepsileri sabitlemek için braketler;
- hortum kelepçeleri;
- huni;
- diz;
- Çatı sifonlarının elemanlarının derzlerinin işlenmesi için silikon dolgu macunu.
Ayrıca tüm gerekli araçları hazırlamanız gerekir: şerit ölçüsü, tornavida, şakül, demir testeresi.
Düzenli bir demir testeresi kullanmak daha iyidir; elektrikli aletleri kesmek ya da elektrikli aletleri boşaltmak tavsiye edilmez.
Gerekli eleman sayısını hesaplıyoruz.
- Tepsileri. Basit bir üçgen çatı için gerekli olukların sayısını doğru olarak hesaplamak için, kornişin uzunluğunu ölçmek ve 3'e (tepsinin uzunluğuna) bölmek gerekir ve sonuç yuvarlanır. Hesaplamalar yapılırken, tepsinin, yapının maksimum sızdırmazlığını sağlamak için, birbirine 2-5 derece eğimli bir şekilde monte edildiğini ve birbirine sokulduğunu hesaba katmak gerekir. Böylece, bağlantı 5-10 santimetrelik bir örtüşme ile elde edilir.
- Borular. Boru çapını hesaplarken, çatı eğimi alanını ve içinden geçecek olan yaklaşık su miktarını dikkate alınız. Hacim ne kadar büyükse, borunun çapı da o kadar büyür. Aynı kural tepsiler için de geçerlidir. Eğim alanı olduğunda farklı durumlar için hesaplama örneklerini göz önünde bulundurun:
- 50 m2'den az: boru çapı - 75 mm, tepsi genişliği - 100 mm;
- 50-100 m2: boru çapı - 87 mm, tepsi genişliği - 125 mm;
- 150 m2'den fazla: boru çapı - 100-120 mm, lot genişliği - 190 mm.
Gerekli boruların sayısını hesaplamak için, yerden yüksekliği saçaklara ölçmek, sonucu 4 (çarpma sayısı) ile çarpmak ve 3'e (ürün uzunluğu) bölmek gerekir. Gerekirse, boru sayısı artırılabilir.
- Huni. Yapının bu kısımları yapının köşelerine monte edilmiştir, bu da beşikli bir evin çatıya sahip olduğu en az 4 adet huni ihtiyacınızın olacağı anlamına gelmektedir. Yapının saçaklarının standarttan daha uzun olması durumunda, çatıdaki yükü azaltmak için birkaç ek huniyi (oluğun 10 m içinde en az 1) monte edebilirsiniz.
- Parantez, kelepçeler, dizler. Tepsiler için braketler her 50-60 cm arasında bir şekilde monte edilir, her bir borunun sabitlenmesi için ortalama 2 kayış alınacaktır. Dizlerin sayısı, tasarımın karmaşıklığına bağlı olarak değişir, 2 veya 4 olabilir.
- Bunlar için köşe ve kapakların sayısı, çatının konfigürasyonuna bağlıdır.
Bugün, birçok imalat şirketi, sitelerinde drenaj sisteminin çevrimiçi hesaplamasını sunmaktadır.
tesisat
Tüm kurulumlar yukarıdan aşağıya doğru gerçekleştirilir - bu ihmal edilmemesi gereken önemli bir kuraldır. Sadece bu durumda kurulumun kalitesi en üst seviye olacaktır.
- Saçakların ortasını buluruz ve orada bir noktaya koyarız, bu yerde ilk braketi sabitlemek gerekir. Bu durumda, oluğun üst kenarı, kenar ve tavan arasındaki mesafe en az 3 cm olacak şekilde üzerine serilmelidir. Bu nedenle, tepsiye bırakıldığında su sıçramaz.
- Kendinden dokunan bir vida, işaretlenmiş noktaya vidalanır, ona özel güçlü bir olta takılır. Bu satırda kalan parantezleri yükleyin.
- Biz olukları döşüyoruz. Gerekirse, tepsiler bir demir testeresi ile kesilir ve kenarlar bir dosya ile parlatılır.
- Ardından, boruların kurulumunu gerçekleştirin. Tüpün herhangi bir kıvrımı yoksa, sadece kenarını huniye yerleştirin. Çalışma sürecinde, yapının katı dikeyliğini korumak için bir erik kullanmak gereklidir. Boşaltma borusu bükülmüş olan karmaşık bir bölüme monte edilmişse, montaj sırasında özel dirsekler kullanılır.
- Boruları sabitlemek için farklı şekillerde kullanılan kelepçeler. Doğrudan evin duvarına veya bir miktarına monte edilebilirler. Kelepçeler iki borunun kavşağında kurulmalıdır. Gerekirse, her borunun ortasında ek bir kelepçe monte edebilirsiniz.
- Sahada bir fırtına kanalizasyon sistemi kurulmuşsa, boruların alt kenarları su girişlerine yönlendirilmelidir.
- Bu süreçte drenaj sisteminin kurulumu sona erer. Talimatları kesinlikle izlerseniz, kurulum çok zaman ve çaba gerektirmez.
Pratik öneriler
Son zamanlarda başarılı bir şekilde geçirilen drenaj tesisatında çalışmak için, bu alandaki uzmanlardan birkaç yararlı ipucu not edin.
- Boru ek yerlerine uygulanacak silikon dolgu macunu kullanın. Bu, boruların yer değiştirmesi sürecinde ve sıcaklık düşüşlerinde dikişlerin güvenilir şekilde sızdırmazlığının sağlanmasına izin verecektir.
- Montaj braketlerinde hata yapmayın. Böyle bir eleman oluk tepsilerinin altından üç şekilde monte edilir: çıtaların uç kısmı boyunca, çıtaların alt kısmına, saçakların altındaki ön plana sabitlenir. Herhangi bir seçenek için ana koşul - doğru eğim açısını ayarlayın.
- Yapıyı sadece -5 dereceden daha düşük olmayan bir hava sıcaklığına monte edin.
Her zaman ol
havasında
Drainpipes: genel bakış, özellikler ve teknik özellikler
Masterweb'den
Kayıttan sonra mevcut
Boşaltma borusu bir tür boru haddelemesidir. Bu ürünün ana amacı, nemi çatıdan boşaltmaktır. Buna ek olarak, aynı zamanda tüm binanın ömrünü önemli ölçüde artıran, duvarların korunması, artan nem temelidir. Bu yüzden drenajların önemini küçümsememeniz gerekir.
Su tahliyesi için gereklilikler
Drenajın tüm elemanları, yapıldığı malzemeden bağımsız olarak, çok ciddi gereksinimlerdir. En azından, drenaj sistemi uzun süre ana işleviyle mükemmel bir şekilde başa çıkmalıdır.
Ayrıca üzerine kurulu olduğu binanın genel görünümünü bozmamak için çekici görünmelidir. Drenaj borusunun çapı ne olmalı sorusuna daha yakından bakalım, aynı zamanda tesisatın tüm özelliklerini ve drenaj için olduğu gibi her şeyi öğrenelim.
Harici tahliye
Bu drenaj sistemi boru şeklinde yapılır. Evin dış duvarlarına monte edilirler. Bu yapı, çatıdan su toplayan ve oluktaki özel bir delikten tahliye borusuna nakledilen bir olukla başlar. Bu yatay düzlemdeki eğilimi nedeniyle olur. Drenaj sisteminin estetik açıdan hoş görünmesini sağlamak için, borular kesinlikle dikey olarak yerleştirilmelidir. Böyle bir sistem montaj çalışmaları açısından oldukça basittir.
İç drenaj
Benzer bir sistem, yukarıdakilere benzer (oluklar, borular, bağlantı elemanları, huniler, dizler). Önemli bir fark, bu sistemin drenaj borularının görsel olarak gözlerden gizlenmesidir. Bu tasarım çok çekici görünüyor.
Oluk ve boruların montajı ya duvarda ya da drenaj elemanları cephe detaylarında saklanmaktadır. Böyle bir sistemin avantajları vardır. Ana artı, binanın estetik cazibesi. Ayrıca, benzer bir drenaj sistemi, dışarıdaki düşük sıcaklıklarda bile çalışır.
Ama dezavantajları var. Madencilerden drenaj borularının kurulumu karmaşık sürecini ayırt edebilir.
Kombine drenaj sistemi
Birleşik dren, yukarıda açıklanan iki tipin birleşimidir. Böyle bir sistem gizli bir oluğa ve açık dikey borulara sahiptir. Bu, kolay kurulum ve binanızın estetiğini etkilemez.
Drenaj türleri
Drenaj sistemlerinin inşası için günümüzde birçok malzeme kullanılmaktadır, en popüler türleri göz önünde bulundurun ve bunların her birinin özellikleri hakkında konuşun. Bu, drenaj sisteminiz için malzemeleri belirlemenize yardımcı olacaktır.
Metal tahliye
Drenajın tüm elemanları (çeşitli dizler, yatay oluklar, bağlantı hunileri, bağlantı elemanları vs.) kesinlikle metalden yapılmıştır. Materyal ayrıca özel koruyucu bir polimer veya çinko kaplamaya da sahip olabilir. Ek koruyucu bir galvanize tabaka ve bir polimer kaplama ile metal drenaj seçeneği en uzun kullanım ömrüne sahiptir.
Bu seçeneğin minyatürlerinden gürültü sistemini çağırabilirsiniz. Bu anı kendi deneyimlerinizle karşılaşıncaya kadar çok önemsiz görünüyor. Yağmurlu bir günde, bu nüansı tam olarak anlayabileceksiniz. Ama bu eksi, galvanizli bir çöp boruya alırsanız kendini gösterir. Polimer kaplamalı bir metal borudan bahsediyorsak, problem çok kritik değildir, çünkü polimer bazı gürültüyü emer.
Bu tip bir drenaj sisteminin elemanları, binanın çatı elemanlarına, binanın çatısının kenarına veya aynı düzlemde bulunan bitişik elemanlara monte edilen özel braketlerin yardımıyla sabitlenir. Kendi aralarında, sistemin elemanları özel prizler ve kaplinler yardımıyla bağlanır.
Ülkemizde metal drenaj borularının oldukça yaygın olduğu söylenmelidir. Bu bir zaman testidir. Keyif anı bu tip drenaj borularının fiyatıdır. Bu çok aşkın değil, ama malzemenin popülaritesi yakında üreticilerin hırsını uyandırabilir. Yakın gelecekte bir drenaj sistemi kurmayı planlıyorsanız acele etmeniz mantıklıdır.
Bir drenaj yapılırken dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biri de drenaj borusunun çapıdır. Suyu boşaltmak için yeterli olmalıdır. Bir marj ile almak daha iyidir, genellikle 100 mm'den daha küçük çaplı borular kullanmayın.
Plastik kanalizasyon
Metal olukların iyi olmasına rağmen, plastikten gelen analoglar, satışta hiçbir şekilde daha düşük değildir. Bu tasarımı seçerseniz, tüm unsurları aynı malzemeden olmalıdır. Bu plastik bir boru, oluk vb.
Bu tür bir tahliyenin ana avantajları, aşındırıcı süreçlere, azaltılmış ağırlığa ve aşırı derecede düşük gürültüye karşı mutlak dayanımıdır. Kurulum metal drenajın kurulumuna benzer. Ana dezavantajı, yapısal elemanların düşük sertlik ve mukavemetidir. Herhangi bir mekanik etki, sistemin elemanlarına zarar verebilir.
Bakır oluklar
Bu en saf haliyle özeldir. Birçoğumuz yaşamda böyle bir tahliye görmeyecek. Bakır böyle amaçlar için iyidir. Ama bu tür bir drenajın fiyatı çok ısırıyor. Böyle bir sistemi satın almak isteyen hemen hemen tüm insanları durduran bu an. Bakır, sudan korkmaz, aksine, oksijen ile metalin etkileşimi, patina denilen kahverengi veya yeşilimsi bir tonun bir oksit filminin (metal) oluşumuna yol açacaktır. Bu film, tahliyenin inanılmaz uzun hizmet ömrünü garanti eder.
Bakır tahliyesi harika ve dayanıklı görünüyor. Ama onun bir kusuru var. Zaman zaman, sistem yeşillik, yosun, dallar ve diğer birikintilerin birikmesinden temizlenmelidir. Bu kuralı göz ardı ederseniz, maddi yıkım süreci başlayacaktır. Bu tür bir boşaltma tertibatının düzgün çalışması, hizmet ömrünü garanti eder - 200 yıldan fazla.
Bu tür bir sistemin karmaşık kurulumundan da bahsetmeye değer. Bakır olukların montajı için üç seçenek vardır:
- Mekanik yöntem. Popüler bir yol, ama% 100 güvenilir değil. Kanalizasyon borularından monolitik bir yapı oluşmaz, bu da sızıntıların, sislemenin mümkün olduğu anlamına gelir.
- Kaynaklı yöntem. Kaynak, drenajınızı bir bütün haline getirecektir. Fakat bakır kaynağında bir zorluk var, çünkü ısıtıldığında oksijen üretiyor ve bu onu çok kırılgan yapıyor. Bu, böyle bir metalin kaynağının yaygınlığını açıklar.
- Pike. Bu yöntem, özel ekipmanın yanı sıra lehim ve akı kullanımına dayanmaktadır. İdeal seçenek bir kılcal lehimdir. Çalışma alanında metal kırılganlık oluşumunu ortadan kaldırır.
Ahşap oluk
Bu geçici bir çözümdür. Böyle bir tahliye genellikle, eğer yaparlarsa, o zaman herhangi bir işte. En erken fırsatta böyle bir drenaj herhangi bir majöre değişir (yukarıdakilerin herhangi biri). Bu tür bir tahliyenin dezavantajları, kısa bir hizmet ömrü, olası sızıntılardır. Avantajları arasından, nadir durumlarda, sitenizin tasarımının genel görüntüsüne ve üzerindeki binalara uyan görünümü seçebilirsiniz.
Tasarım sebeplerinden dolayı ahşap bir oluğa ihtiyacınız varsa, o zaman bu seçeneği kullanarak farklı bir malzemeden (plastik, metal) oluk ağacın altına gizlendiğinde ve ağacın kendisi sadece dekoratif bir işlev gerçekleştirdiğinde kullanabilirsiniz.
Drenaj inşaatı için ortalama Rusçaya uygun malzemeler, çok fazla değil. Aslında, farklı kaplamalar ve plastik olan bir metaldir. Her iki seçenek de dikkate alınmalıdır. Metre başına fiyatı da dahil olmak üzere çok benzerler. Plastikte, ana avantaj dayanıklılık ve ses emilimi, metalde ise mukavemetler dayanıklılık (özel koruyucu kaplamaya sahip versiyonlarda) ve sertliktir.
Her iki seçenek de içinde su varsa soğukta patlayabilir, boşaltma borusu çıkışının tıkanmış olması mümkündür. Kural olarak, uygun kurulum gerektiren durumlar ortaya çıkmaz. Plastik ürünler güneşin altındaki ısılarda yumuşaklaşırken, metal meslektaşları bir kişiyi yakabilecek kadar ısınırlar.
Tüm bu özellikler aslında çalışma koşullarında çok az fark edilir. Bir hasta drenaj borusundan yakılarak kliniğe getirildiğinde tek bir vaka olmamıştır. Güneşte plastik akıntının bir çikolata çubuğu gibi erimesi durumunda da hiç bir durum yoktu.
Bu iki tip arasında seçim yaparsanız, bazı kişisel nedenlerle karar verin. Belki de, belirleyici rol inşaat hipermarketi içinde listelenen malzemelerden drenaj sistemleri için bir çeşit “yanma teklifi” tarafından oynanacaktır.
Voronezh'de "LuxSteel" yuvarlak kesit drenaj sistemleri
Çevrenin olumsuz etkilerinden korunmak için Metalprofile tarafından üretilen metal drenaj sistemleri 50 mikron kalınlığında çift taraflı poliüretan kaplamaya sahiptir (Belçika Granit HDX) ® Arcelor ve Fin GreenCoat ® PURAL ® SSAB'ın).
Granite® HDX, kalın organik bir kaplamaya sahip galvaniz çeliktir.
Voronezh'de nereden satın alınır
Yuvarlak kesitli su tahliye sistemlerinin montajı
Çatı için drenajın sınıflandırması hakkında kısaca
Küçük çaplı 125/90
- Çelik: polimer kaplama ile galvanizli.
- Kaplamalar: Granit HDX® (Belçika), Polyester (Rusya).
- Uygulama: çatıdan yağışların giderilmesine hizmet eder, oluk ve boru arasındaki çapın optimum oranına sahiptir. Özel konut için önerilir.
Büyük çaplı 150/100 (standart)
- Çelik: polimer kaplama ile galvanizli.
- Kaplamalar: Granit HDX® (Belçika), Polyester (Rusya).
- Uygulama: Hem özel hem de büyük bir çatı alanına sahip endüstriyel binalar için kullanılır.
Fabrika, satış ofisi, depo - st. Ilyushin, 6-G
Satış Ofisi - Merkez - st. 25 Ekim, 50
Satış ofisi - st. Dimitrova, 124-I
Satış ofisi - st. Donets, 24
Satış ofisi, depo - Hilly, 68
Satış Ofisi - Semiluki
Satış ofisi - Ramon
Satış ofisi - Khokholsky
Satış ofisi - Grafskaya istasyonu
LuxSteel yuvarlak drenaj sisteminin estetiği ve pratikliği
“LuxSteel” yuvarlak bölümünün su tahliye sistemi, iki versiyonda Metalprofile tarafından üretilmiştir: 150/100 ve 125/90 çaplı.
İlk tip, önemli su akışları için tasarlanmıştır ve yoğun kar yağışlı veya uzun süreli yağışlı bölgelerde dik yokuşlu çatılar için uygundur. Eğer kışlar karlı değilse, yağmurlar seyrek düşer, ya da evinizde düşük çatı eğimleri vardır - örneğin, bir bodur kalça çatısı düzenlenir - ikinci tipte bir dren tercihinizdir. Her iki cetvel, gerekli tüm elemanların tam isimlendirilmesinde sunulur: bunlar için oluklar, konektörler ve tapalar, perde kancaları, huniler, 90 ° ve 135 ° 'lik iç ve dış köşeler, borular, dirsekler, tees ve tabii tahtaya güvenilir bağlantı elemanları için braketler tuğla duvarlar.
Her bir detayın doğruluğu ve montaj kolaylığı, profesyonel olmayanlar için bile kendi başına bir tahliye sistemi kurmanıza izin verir ve kurulum herhangi bir özel beceri veya pahalı bir araç gerektirmez. Bu tür işler için zorunlu şartların listesi son derece basittir: oluğun önerilen eğimi, uzunluk ölçüsü başına 10 mm - veya 1 ° - biraz daha az olmalıdır; 50 metrekare. çatı en az bir huni içermelidir (aynı zamanda, çatının tipine ve dikliğine bağlı olarak, her bir eğim için ayrı ayrı hesaplamalar yapılır). Bu basit koşullar, uzun yıllar boyunca bitmiş yapının düzgün çalışmasını sağlayacaktır.
Çatı oluklarının boyutları ve çapı
Yağmur yağdığında bir kişi için bir şemsiye önemli olduğu gibi, bir evin çatısı için düzgün çalışan bir yağmur veya eriyik su drenaj sistemi de önemlidir. Çatı örtüsünden çökeltme için yeterli miktarda çıkış, duvarların ve binanın temelinin aşırı ıslanmalardan korunmasına izin verir. Ve bildiğiniz gibi su, bir binanın dayanıklılığı üzerinde çok faydalı bir etkiye sahip değildir.
Drenaj iletişiminin düzgün ve verimli çalışabilmesi için drenaj borusunun çapının doğru bir şekilde belirlenmesi gerekir. Aksi halde, cihazın tahliyesindeki ustanın tüm işleri boşuna olacaktır. Aşağıdaki malzemede, dolusavak yapısının elemanlarının boyutlarının nasıl hesaplandığını ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.
Drenaj sistemlerinin çeşitleri
Yağmur suyunun evin çatısından çıkışının iletişim cihazı için, üç tip yapı kullanılır:
- Çökeliğin örgütlenmemiş iletişimi. Bu, atıkların çatıdan doğal bir şekilde boşaltılması anlamına gelir. Çoğu zaman, bu seçenek ile küçük, döken bir çatıya sahip evler için memnun kalırlar. Su, binanın temeli için çok iyi olmayan toprağa bağımsız olarak akar.
- Organize iç sistem. Atık fırtına suyunun boşaltılması için tüm iletişim unsurlarını kullanır. Evin çatı katında sadece serme işleri yapılır. Bu tasarım, güvenilir olsa da, kurulumu ve daha pahalı olması daha karmaşıktır.
- Atık bertarafı için organize dış iletişim. Bu durumda, çatı eğimlerinin dış kenarları boyunca gerekli çapa sahip olukların ve boruların döşenmesi ile standart bir drenaj sisteminin cihazı anlamına gelir.
Önemli: Modern yapı malzemeleri pazarında çeşitli malzemelerin boşaltma boruları bulunmaktadır. Özellikle PVC, polimer kaplama (plastisol veya Pural) veya bakır ile galvanizli çeliktir. Çoğu durumda Rus ustaları PVC tüpler kullanıyor. Drenaj sistemi için elemanların kesiti hem yuvarlak hem de kare olabilir.
Drenaj sisteminin elemanları
Evin tepesinden fırtına suyunun tahliyesi için tamamen monte edilmiş iletişim, ana ve ek unsurları içerir. Özellikle, böyle:
- Oluk;
- Su alma hunisi;
- Düz boru parçaları (linkler);
- Diz (köşelerdeki boruların bölümlerini bağlamak, dönüp bükmek için tasarlanmış elemanlar. Bitmiş çatı projesinden tam olarak ana ihtiyaç duyulan şey görülebilir.);
- Ebb.
Tavsiye: Drenaj sistemi için bir tuba'nın makul olmayan büyük bir kesiti, elbette, bir sürü yağmur suyunu özümseyecek ve çatıdan tahliye edecektir, ancak sonuçta, çatıdan gelen yağışların ayrıştırılması için iletişim uzmanına birkaç kez daha mal olacaktır.
Üreticiden boru boyutları
Her tahliye borusu çapı farklı olabilir. Daha önce, SSCB sırasında, eyalet standart özellikleri standart boyutlarının sadece üçünü - 100, 150, 216 mm olarak düzenledi. Bugüne kadar, atık bertaraf elemanının enine kesiti 50-216 milimetre arasında değişebilir. Yabancı bir üretici tarafından sunulan ürünler nedeniyle drenaj boruları için çemberlerin büyüklüklerinin önemli ölçüde genişlemiş olması dikkate alınmalıdır. Özellikle bugün, usta tavanı için aşağıdaki boru kesitini seçebilir (boru / oluğun çapının mm cinsinden oranı):
Önemli: Drenaj borusunun çapı, çeşitli parametrelere bağlı olarak oran olarak seçilir. Böylece boru hattındaki boru kesitinin seçimi ve boyutları, çatı alanı, eğim açısı, evin çatısının mimari özellikleri ve yıllık yağış miktarı tarafından etkilenmektedir.
Su taşıma kapasitesine ve çatı eğimlerinin alanına bağlı olarak yağmur suyu drenaj borularının boyut ve çaplarını düşünürsek, DIN 18460-1989'a göre, elemanların parametreleri şöyle görünecektir:
Drenaj sistemleri Cihaz drenaj sistemleri
Bu makalede, bir binanın yağmurdan korunmasını sağlayan bir harici drenaj sistemini ele alacağız ve su drenaj sistemlerinin seçimini kolaylaştırmak için yapısal elemanları tartışacağız.
İçerik: (gizle)
Açık organize drenaj
Açık organize drenaj, evin dışında düzenlenmiş bir drenaj sistemidir. Dış drenaj sistemleri, eğimli çatılardan suyu boşaltmak için kullanılır (% 15'ten fazla eğime sahip). Bu drenaj sistemi, en az% 2 uzunlamasına eğimli ve harici drenaj boruları olan oluklardan oluşmaktadır. Sistem aşağıdaki gibi çalışır:
Çatı eğimlerinden gelen su, oluklara girer, oradaki saçaklarda yer alan su giriş hunileri, birbirinden 12–20 m. Çıkıntılara uzanır ve daha sonra binanın dış duvarlarına, drenaj kuyusuna veya yağmur suyu kanalına sabitlenen drenaj boruları üzerinden süzülür. (bir seçenek büyük bir varil olabilir).
Açık organize drenaj avantajları:
- Çatının, evin duvarlarının ve temelinin yağışın etkilerinden korunmasını sağlar.
Dış drenajın dezavantajları:
- Çatıdan aşağı inen kar, oluklardan olukları yırtırabilir.
Bu durumda, oluk, dış kenarı, çatı eğiminin yüzeyini devam ettiren düzlemin üzerinde olmayacak şekilde monte edilmiştir. Aynı zamanda, oluğun ortası, drenaj kanalının kenarının hemen altında dikey olarak yer almalıdır, böylece tüm su oluk içine akar. :
Açık çatı drenaj sistemi aşağıdakilerden oluşur:
Açık çatı drenaj sistemi
oluklar
Oluk türleri
- Saçak olukları, saçakların üstüne monte edilirler.
Oluk oluk
Form olukları
Olukların şekli evin projesine bağlı olarak ayrı ayrı seçilebilir. Çoğu oluklar aşağıdaki biçimlerde gelir:
Düzenli olarak çok miktarda yağış bulunan bölgeler için, yoğun yağışlar ve yoğun kar yağışları meydana gelir ve evin geniş bir alanı vardır, inşaatçılar suyun daha iyi drenajı için kare olukları önermektedir (kare açmanın daha geniş bir kesit alanına sahip olduğundan, ).
Rölyef olukları binanın belirli formlarında kullanılır ve ek olarak, bu form olukların drenaj kısmını yapraklar ve diğer döküntülerden korur.
Olukun binanın köşeleri etrafında bükülmesi için, oluk köşeleri pakete dahil edilmiştir. Oluk kenarlarında eklenmiş stub. Bir oluk konektörü, iki oluğu birbirine bağlamak için kullanılır.
iniş boruları
Drenaj boruları binanın dışında yer almaktadır. Onları cephenin güneşli tarafında bulundurmak istenebilir. Boşaltma borusunun enine kesit şekli yuvarlak veya kare şeklindedir.
- Kare tüp bölüm;
Boru kısmının şeklinin seçimi, binanın genel tasarımına ve kendi alanına bağlıdır (bağımlılık oluğun şeklini seçerken aynıdır). Evin alanı 200 m2'den fazla ise ve inşaat bölgesinde sık sık yoğun yağışlar ve kar yağışı varsa, o zaman bir kare kesit seçmek daha iyidir.
Boruların şekli olukların şekliyle eşleşmelidir. Borunun binanın çıkıntılı kısımları etrafında bükülebilmesi için dizler boru paketine dahil edilir, ön ve yanal düzlemlerde bükülebilirler.
Drenaj borusu çapı:
- 30 m çatı için 80 mm
- 50 m - 90 mm'lik bir çatı alanı için,
- 125 m - 100 mm çatı alanı için.
Drenaj boruları, duvardan en az 30-35 mm mesafede monte edilir ve mengene ve pimlerle (boru tutucular) pimlerle tutturulur. Pimlerin paslanmaması için, bir çeşit anti-korozyon bileşiği ile galvanize edilmeli veya kaplanmalıdır.
Boru kelepçeleri binanın duvarına yapıştırılmıştır. Kelepçenin şekli boru bölümünün şekline bağlıdır.
Kanalın sabitlenmesi için kanca, olukların çatıya sabitlenmesini sağlar ve şekilleri oluğun şekline bağlıdır. Kanca yardımı ile, oluktaki suyun su alma hunisi yönünde hareket etmesi için gerekli eğim sağlanır. Kancalar için başka bir isim oluk sahipleridir.
Oluk kancası
Dış drenaj sistemleri için huniler, suyu toplamak için tasarlanmıştır.
Huniler açık hava tahliyesi
Malzeme dış olukların üretiminde:
- metal - galvanizli çelikten; Polimer kaplama ile galvanize çelik, bakır; titanyum ve çinko alaşımı; alüminyum;
- plastik - ısı ve ultraviyole stabilizatörlerinin eklenmesiyle plastikleştirilmemiş polivinil klorürden yapılmıştır.
Drenaj sistemi seçimi (üretim malzemesine göre):
Drenaj sisteminin seçimi için, o zaman, kural olarak, bu sorunun çözümü: metal sistem veya plastik. Ve bu durumda, "metal" altında "polimer kaplama ile galvanizli çelikten" anlamına gelir. Gibi bir seçim:
- plastik veya bakır
- plastik veya titanyum çinko,
- plastik veya alüminyum
- Kural olarak, bu gerçekleşmez, çünkü bakırın, titanyum-çinko ve alüminyumun drenajı, yalnızca bakır çatılara, çinko ve alüminyum titanyumuna monte edilir. Alüminyum sistemler (alüminyum olmayan bir çatı kaplaması ile birlikte), karmaşık bir çatı konfigürasyonuyla da kullanılabilir, çünkü alüminyum kolayca bükülür.
Kaplama olmadan hala plastik veya galvanizli bir seçim olabilir. Bu seçim ile şunu anlamak önemlidir:
- plastik fiyatı ve galvaniz fiyatının hemen hemen aynı olduğu (plastik% 10-12 daha pahalı);
- bir plastik sistemin (bir konstrüktör olarak monte edilmiş) montajı, galvanizlenmeye göre kıyaslanamayacak kadar basittir;
- Plastik sistem kurulum sırasında çizilebilir, ancak galvanizli değildir.
Bu nedenle, polimer kaplama ile plastik galvanizli çelik seçerken anlamak için önemli olan anları düşünün:
- Plastik sistemin montajı çok kolaydır (bir kurucu olarak monte edilir), hiçbir şeyin kesilmesi gerekmez. Galvanizli polimer kaplamanın montajı çok daha zordur.
- Plastik sistem çizilebilir (kurulum sırasında). Polimer kaplama ile galvanizleme, eğer bir çizik kaplamayı kırarsa, korrogirovat yapmaya başlar.
- Plastik sistem kaplı galvanizden ortalama% 30-50 daha ucuzdur.
- Agresif etkilerin varlığında (deniz, fabrikaların yakınında, vb), plastik kullanmak daha iyidir, daha az tepki verir.
- Galvaniz kaplı sistem -10 ° C'de monte edilebilir Plastik - -5 ° C'nin altında değil
- Soğuktaki plastik sistem kırılganlaşır, kar basıncından patlayabilir. Çok miktarda yağışın olduğu bölgelerde, kışın kardan sisteme büyük yükler var, inşaatçıların metal sistemlerini daha dayanıklı olarak kullanmaları tavsiye edilir.
- Çığ gibi karların ortaya çıktığı çatılar için: inşaatçılar galvanizli ve kaplamalı sistemleri kurmak için çelik ve metal kiremit çatı kaplamayı tavsiye ediyorlar, yüksek mukavemete sahipler ve yoğun kar ve buz yükleri altında iyi çalışabiliyorlar.
- Metal ve plastik olukların yapımında farklılıklar vardır - olukların montajı için tasarlanmış köşebentler arasındaki mesafe, metal yapılar için - plastik için 90 cm'den daha fazla, en fazla 60 cm.
Metal drenaj sistemlerinin özellikleri ve özellikleri
Galvanizli çelik drenaj sistemleri
- Çeliğin özgül ağırlığı 7.85 g / cm3'tür.
- 300-490 MPa gücü, akma dayanımı - 230 MPa,% 24 uzama.
- Termal genleşme katsayısı 11,7 × 10−6 1 / K.
- Yanmaz malzeme.
- Çinko kaplamanın kırılganlığı 5-6 yıldır, sonuç olarak sistem hızla paslanır *.
- Kinksiz kıvrım sayısı - 8.
- Düşük yalıtım - yağmur ve rüzgar sesini duydum.
Not *: Çatlak veya delikler ortaya çıkarsa, pas temizlenir, daha sonra galvanizli çelik parçalar ile kapatılır. Çoğunlukla galvanizli çelikle kaplanan akrilik vernik, yaklaşık 3 yıldır korozyona karşı dirence sahiptir. Galvanizli borularda pasın görüldüğü yerler kerosen ile yıkanmış, zımpara kağıdı ile temizlenmiş, keten tohumu yağı ile kaplanmış, astarlanmış ve daha sonra yağlı boya ile kaplanmıştır.
Polimer kaplama ile galvanize çelik su tahliye sistemleri
- Su drenajı harici sistemleri ek olarak, çinko kaplamanın çökmemesi için tabakanın her iki tarafında (kalınlık 200 μm) koruyucu bir polyester, pural veya plastisol tabakası ile kaplanır.
- Mekanik hasara dayanıklılık. Mukavemet - 445 MPa, akma dayanımı 410 MPa,% 29 uzama.
- Yanmaz malzeme.
- Contalara (PVC sistemlerinden farklı) ihtiyaç yoktur.
- Renkleri seçmek için bir fırsat var: beyaz, kahverengi, kırmızı, yeşil. gri ve siyah.
- Maksimum çalışma sıcaklığı + 120 ° C.
- Malzemenin bükülmesine izin verilen minimum sıcaklık, -10 ° C.
- Polyesterin garanti süresi 10 yıldır.
- Düşük yalıtım - sesli yağmur gürültüsü.
- Maliyet: çelik oluk için 6 $ / m, çelik boru - 8 $ / m.
Bakır drenaj sistemleri
- Yapıların bağlantısı hem mekanik olarak hem de lehimleme yöntemiyle yapılabilir. Bakırın özgül ağırlığı -8.93 g / cm3'tür.
- Dayanıklılık - 100 yıl veya daha fazla.
- Plastisite - bağıl uzama -% 50, ısıl genleşme katsayısı - 16,5 x 10-6 1 / ° K. Bu, bakır boruların soğuk havalarda bozulmadan deforme olmasına izin verir, su donarsa (yıkıcı basınç 60.18 MPa) içlerinde donar, genişler.
- Dayanıklılık - 220 MPa'lık çekme mukavemeti.
- Yanmaz malzeme.
- Kaynak ve lehimleme sırasında, oksijen serbest bırakılırken hidrojen metale absorbe olduğu ve malzemenin gözenekli bir yapıya sahip olmasına neden olacağı için, malzeme mukavemeti kaybı meydana gelebilir. Lehimleme, özel bir lehim ve akı kullanılarak kılcal lehim ile gerçekleştirilir.
- Boru bağlantılarını sıkarken, kıvrım halkasının boru duvarından kesilmemesi için dikkatli olun ve bunu yapmak için, sıkma dönüşlerinin pasaport sayısını dikkate almalısınız.
- Bakır boruların başıboş akımlar tarafından yok edilir, bu nedenle yüksek frekanslı otoyolların yakınında bakır boruların kullanılması tavsiye edilmez.
- Maliyet: oluk - 16 dolar / m, borular - 26 dolar / m.
Alüminyum Drenaj Sistemleri
- Alüminyumun oranı 2.7 g / cm3'tür.
- Korozyona karşı dayanıklılık.
- Plastisite. Nispi uzama% 40, ısıl genleşme katsayısı 22? 10-6 1 / ° K, istenilen şekli vermek kolaydır.
- Yanmaz malzeme.
- Asitlere ve alkalilere karşı kararsızlık.
- Kolayca deforme olur ve kırılmaya eğilimlidir.
- Çelik altındaki dayanım 100 MPa'ya kadar, çekme dayanımı 100 MPa'dır.
- Alüminyumu sertleştirmek için, bazı üreticiler sıcak-kuruyan vernikle kaplanmış sistemin elemanlarını sunmaktadır.
- Maliyet - oluk - 6 dolar / lm, boru - 8 dolar / lm.
Titanyum-çinko alaşımının drenaj sistemleri
- Çinko, titanyum ve bakır içerirler. Materyal, metal yüzeyinde oluşan bir patina ile doğal bir şekilde korunur (alkali çinko karbonat). Titanyum-çinko alaşımının özgül ağırlığı 7.2 g / cm3'tür.
- Dayanıklılık - 100-120 yıl.
- Plastisite. Bakır, metal gerildiğinde malzemenin gerilme mukavemetini arttırır.
- Titanyum korozyon direncini arttırır.
- 650 MPa'nın mukavemeti.
- Kolay deforme olur, deformasyon yerine korozyon etkinleşir, bu nedenle kurulum sırasında dikkatli bir şekilde ele alınması gerekir (düşmesi imkansızdır).
- Demir veya bakır ile temas kontrendikedir, çünkü bu metallerle temas, elektro-korozyonun etkisini geliştirir. Bu nedenle, montaj sırasında, drenajın titanyum-çinko elemanlarının bu metallerle temas etmesinden yalıtıldığından emin olunmalıdır.
- Düşük sıcaklıklarda, alaşım kırılgan hale gelir. Kurulum + 7 ° C'nin altındaki hava sıcaklıklarında yapılmamalıdır.
- Titanyum-çinko alaşımının lineer genleşme katsayısı 33.7 x 10-6 1 / K (yani çeliğinkinden üçte bir fazladır), yani ısıda genişler ve üşüme büzülür (eklemlerdeki telafi boşlukları gerekir).
- Bu alaşımla çalışan az sayıda kalifiye uzman, kurulumu pahalı hale getirir.
- Maliyet: oluk 1 lineer metre - 25 dolar / lm., Boru - 25 dolar / lm, deşarj - 120 dolar, kelepçe - 10 dolar, huni -140 dolar.
Plastik tahliyenin özellikleri ve özellikleri
- İyi ses yalıtımı - 27 dB;
- Bu korozyona etmez;
- Parçalar kolayca değiştirilir;
- Yüksek elastik özellikler - elastik modül - 3200 MPa;
- -40 ° C ila + 70 ° C arasında bir sıcaklık muhafaza edin;
- Klorlama dahil kimyasal saldırılara karşı dayanıklıdır;
- Aşırı sıcaklıklarda iklimlerde kullanıldığında, 10 yıldan fazla olmayan hizmet ömrü;
- Düşük mukavemet - 20 MPa, uzama -% 15;
- Doğrusal boyutlarda keskin bir sıcaklık düşüşü, ısıl genleşme katsayısı - 8x10-5 1 / K. Bu nedenle, montaj sırasında, boruların ve olukların uzunluklarındaki değişiklikleri telafi etmek için özel şekilli parçalar kullanılır. Öğeler tutkal veya kauçuk contalar kullanılarak bağlanır (ancak bu yöntemler tek bir sistemde birleştirilemez).
Not: Lastik contalar, elemanların gevşek bir şekilde bağlanmasından dolayı boyutsal değişiklikleri telafi eder. Tutkal sistemlerinde, genleşme elemanları kullanılır - bunlar kompansatör ve hunilerdir, imalatçıların tavsiyelerine tam olarak uymaktadırlar.
Dış kuruluş dışı drenaj
Dış örgütsüz drenaj
Dış örgütlenmemiş drenaj, suyun çatının eğimi nedeniyle zemine boşaltıldığı bir drenaj sistemidir. Aynı zamanda oluklar, huniler, havza ve drenaj boruları yoktur. Bazı durumlarda, evin cephesinin üzerinde bir vizör düzenlenir. Organize olmayan bir drenaja sahip evler, kaldırımlardan en az 1,5 metre uzakta olmalıdır. Yani, eğer ev örgütlenmemiş bir drenaja sahipse, o zaman binanın yerini, rayların yerini, vb. Profilli malzemenin çatısından - metal, oluklu, seramik fayanslar, su, çatının çevresi etrafındaki aynı derelerde deşarj edilir. Metal katlama, yumuşak eğimli çatı, akışlarda suyu toplar.
Böyle bir sistemin avantajları sadece bir tahliye yaratmanın maliyetinin yokluğuna bağlanabilir. Her şey dezavantajlara aittir: suyun cepheye düştüğü ve vakfın üzerindeki zeminden dolayı:
- Vakıf aşağı giyer;
- üssü yok edildi;
- hasarlı cephe.
Duvardan 60 cm saçakları çıkarmak durumu biraz iyileştirebilir. Saçakların çıkıntısı, çatı çeliğinden yapılmış özel bir apronla kaplıdır. Ancak, vakfı eğik yağmurlarla korumaz.
Tabii ki, organize ve örgütlenmemiş kanalizasyonlar arasında bir seçim varsa, o zaman ilk başta drenaj sistemleri organize edilir.
Ölçüm yapmak ve harici drenaj sisteminin hesaplanmasını yapmak, hem bağımsız olarak hem de uzman yardımı ile yapılabilir.
Uyarı! Fiyatlar 2010 itibariyle.