Hangi otomat, tek kutuplu veya çift kutupludan daha iyidir
Teknolojik süreçler, yenilikler ve modifikasyonlar yaşamın her alanında hızla gelişiyor. Elektrik mühendisliğinde sigortalar yerine elektrik devreleri otomatik cihazları korumaya başladı. Otomatik sistemlerin montajı kompakt, güvenilir, kolay yönetilebilir, kapsamlı bir üretim ağında ve ev tipi kablolamada kendini kanıtlamıştır.
Tek kutuplu bir otomatın prensibi nedir?
Devre kesiciler, anahtarlama cihazları olarak, izin verilen elektrik akımının iletilmesi ve değerin aşılması durumunda şebekeyi aşırı yükten koruyan gücü kesmede işlev görür.
Tek kutuplu bir cihazın görevi , devreyi bir kabloda korumaktır . Cihazın çalışması 2 şalt üzerinde yoğunlaşmıştır - termal ve elektromanyetik . Artan yük uzun bir süre boyunca hareket ettiğinde, devre birinci mekanizma ile ayrılır. Kısa devre varsa, ikinci valf güç kaynağını hemen durdurur.
Termal koruma, aşağıdaki prensibe göre bir kompozit malzemeden yapılmış bir plaka ile gerçekleştirilir:
- İzin verilen seviyenin üzerinde akım.
- Bimetal ısınır.
- Eğilir.
- Kolu iterek.
- Cihazı kapatır.
- Plaka soğur.
Bimetal durumu normale döndüğünde, orijinal durumuna geri döner ve cihaz tekrar bağlanabilir. Elektromanyetik cihazın bileşimi, ortasında göbeğe yerleştirilmiş bir bobin içerir.
Burada aşağıdaki resmi görebilirsiniz:
- Kısa devre akımı var.
- Sargıya girer.
- Elektromanyetik alan tarafından oluşturulan kuvvet çekirdeği hareket ettirir.
- Cihazı kapatır.
Fiziksel işlemlerin etkileşimi sırasında, güç kontakları açıktır ve bu da iletkenin enerjisini keser.Büyük bir akım bir elektrik arkı yaratır, kırma ve parçalanma için paralel metal plakalarla hazneye gönderilir. Makine sadece düğmeyi çevirerek kapatılabilir. Bu anahtarlar normal dairelerde, eğer eve sadece 2 tel bağlıysa kullanılır. Ahırda, küçük bir özel ev ayrılmamış devre kesiciler açılır. Apartmanlarda, topraklama iletkenleri vardır, bu yüzden sadece iki kutuplu bir ağ yapacaktır.
Bipolar anahtar
Bir bipolar anahtar 4 kabloya bağlanır. Voltaj 2 ise, diğer yarısı koruyucu bir rol oynar. Tasarım gereği böyle bir cihaz neredeyse hiç farklı değildir.
Geliştirici tek uçlu 2 ağı tek bir kutuda birleştirdi, böylece acil bir durumda bir kerede 2 hat kapatılacaktı. Bu, 2 tek anahtarla değiştirilebileceği veya bağımsız olarak atlama teli ayarlayabileceği anlamına gelmez. Gelişmiş ünitede kurulu olan kilitleme mekanizmaları yoktur.
Anahtarların genel özellikleri
Kesicideki kaç kutup ne olursa olsun bir görevi yerine getirirler - acil durumlarda elektrik şebekesini kısa devrelerden koruyun . Tek bir kutuda 2 cihazda yapısal olarak bir arada bile olsa, aynı prensipte çalışır.
Anma akımı aşıldığında açık devre meydana gelir. Devre aşırı yüklenirse veya kısa devre riski varsa elektrik kesintisi olabilir. Hemen termal dağıtıcı, akımın akışını engelleyen bir kontağı çalıştırır. Cihazlar sigortaları kompakt halde tutarken değiştirdiler, yönetimi kolaydır, ancak güvenilirlik açısından eski rakiplerinden çok daha üstündürler.
Fark nedir?
Tek bağlantı noktasının amacı yalnızca bir satırı devre dışı bırakmaktır.
Çift kutuplu makine:
- 2 satırdaki iş akışları izlenir.
- Elektron akışını karşılaştırır.
- Yönetmeliklere uygunluk değerleri belirlenmiştir.
Gösterge normları aştığında, cihaz tetiklenir. Devre tamamen kopacak, akım tek kutuplu bir anahtarın aksine akmaya son verecek.
Bağımsız tek kutuplu cihazlar bağlanırsa, bir ağ hatası varsa, yalnızca bir cihazın bağlantısı kesilecektir . Gerilim, cihaz açılacağı için hatalı devrede kalacaktır, kablolar alev alabilir.
Anahtarlar genel koruyucu bir rol oynar, ancak sürümlerinde farklılıklar vardır. İki portlu bir cihaz, otomatik anahtar tetiklendiğinde veya kol mekanik olarak döndürüldüğünde her iki parçayı da kapatan bir eleman içerir.
Tek devreli dairelerde, aynı anda koruma gerektiren farklı segmentlere sahip karmaşık bir ekipman olmadığından karmaşık otomatik makinelere ihtiyaç duyulmaz. Çeşitli nedenlerden dolayı ortak bir ağa uygun olmayan cihazlar eve kurulduğunda, çok terminalli bir ağ gerekir.
Otomatik makineleri kimler ve ne zaman kurarsınız
Tek devreli elektrik devresi temel olarak özel evlerin elektrifikasyonu için kullanılır, çünkü bu ağın iki kutuplu bir ağla korunması tavsiye edilmez.
Tek kutuplu bir anahtar, devreyi homojen bölümlerle koruma görevi ile tamamen örtüşür. Bara kısa devre nötr iletkenli topraklanmış bir nötr sağlayan tek fazlı kablolama, tek bir anahtara mal olur.
Evin bir transformatörden enerji alan elektrikli aletleri varsa, orada 2 kutuplu bir otomat gerekir. Böyle bir akım dönüştürücüsünde faz ve sıfır yoktur. Bir teldeki akım kesildiğinde diğerinden akabilir. Ekipmanı kısa devrelere ve tutuşmaya karşı 2 kutupta gerginlik olmaması için emniyete alır.
Sonuç nedir?
Makinelerin her birinin kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır . Bazıları pahalıdır, bazıları tüketicinin istediği kadar kompakt değildir. Her durumda, anahtarın seçimi meskene uygulanan yüke, iletkenlerin bölümüne bağlıdır.
Hangisinin belirli bir ev için uygun olduğu, ürünün gövdesindeki işaret ile yönlendirilecektir. Kablolama ile ilgili işler elektrikçilere güvenmek için daha iyidir, çünkü inovasyonlara rağmen, hiç kimse herkesin işini yapması gereken kuralları kaldırmamıştır. Tüm sakinlerin güvenliği ve mülkün güvenliği, uygun şekilde bağlanmış elektriğe bağlıdır.