Diğer birçok şeyde olduğu gibi, buna bağlı olarak:
Devrenin sonunda priz
Bu priz devredeki son cihaz ise - yani, prizi besleyen bir kablo gelir ancak kutuda başka kablo yok , o zaman yapabilirsin:
- Kabloyu prizden çıkarın.
- Kabloyu kaynaktan çıkarın (banyoda başka bir yerde olabilir veya başka bir odada olabilir veya bu priz devredeki tek cihaz ise, panelin sonuna kadar olabilir). Bu kabloyu diğer kutudan veya panelden ÇIKARMALIDIR, böylece duvarın diğer ucunda bir şekilde tekrar kullanılmayacaktır. İdeal olarak, kabloyu tamamen çıkarırsınız, ancak duvar çerçevesine bir yerde zımbalanırsa pratik olmaz. Sadece kutunun dışında olduğundan emin ol.
- Prizi ve kutuyu çıkarın ve duvarı yapıştırın.
Devrenin ortasında priz
Bu priz devrenin ortasında ise - yani iki kutuya giren kablolar, biri prize güç verirken diğeri başka bir yere gider (daha fazla priz, aydınlatma vb.), sonra kutuyu çıkaramazsınız. İki seçeneğiniz var:
- Prizi ve kutuyu hareket ettirin TAVSİYE EDİLEN
Kutuyu duvarın diğer tarafına taşıyın. Mevcut kutunun nasıl bağlandığına bağlı olarak, eski kutuyu söküp diğer taraf için yeni bir kutu koymak daha kolay olabilir.
- Duvardaki birleşme yeri OLABİLİR
Sıcak, nötr ve topraklama kablolarını kabul edilebilir bir yöntem kullanarak "giriş" ve "çıkış" kabloları arasına yerleştirin. Bununla birlikte, sıradan tel somunların kesinlikle kabul edilemez duvarın erişilemez bir kısmı içinde. Bu konuda daha fazla okuyabilirsiniz bu soruda . Bu yasal olarak, sizin bulunmadığınız bu özel durumda bir seçenek olup olmadığı açık değildir. tamir bir kablo (örneğin, birisi duvardan bir kutuya koymadan onarılması gereken, mevcut bir kabloya duvardan delik açmayı ya da çivileştirmeyi başarabilirse olabileceği gibi), daha önce belirttiğiniz gibi diğer tarafın olduğu yerde bazı değişiklikler yapmak Duvarın erişilebilir.
GFCI
Söylemeden devam etmesi gerektiği gibi, ama yine de söyleyeceğim, eski kapınız GFCI korumalı olmasa bile, kesinlikle herhangi bir yeni banyo kapları olmalıdır. Bu hem kod gerekliliği hem de sağduyudur. Eski prizin bir GFCI kesici üzerinde olması oldukça muhtemeldir ve yeni haznenin "yakındaki kablolamadan" olması mümkün değildir; bu durumda bir GFCI priz kombinasyon cihazı eklemeniz veya kesiciyi değiştirmeniz gerekecektir. Bunun tersi de mümkündür - mevcut priz bir GFCI combo olabilir, ancak yeni priz bir GFCI kırıcıda olabilir - alt satırda yeni prizin olması gerektiği tam olarak bir GFCI koruması yerinde. Birden fazla kişi sizi daha güvenli yapmaz ancak sorunları gidermenizi zorlaştırır.
Özel devre?
Her banyoda bir priz veya yalnızca belirli şeylerle paylaşılan bir priz devresine sahip olmakla ilgili kod gereksinimleri vardır. Yenileme ile yeni iş arasında nasıl bir ilişki olduğunu ya da gereksinimlerin tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Profesyonellerden biri, durumunuza uygunsa eminim çalacak.