ChrisF'in belirttiği gibi, herhangi bir mekanik cihaz çalışırken biraz aşınmaya neden olur. Bununla birlikte, Ulusal Elektrik Yasası (NEC) ile kontrol ederek başlayalım.
NEC 2011
404.11 Anahtar olarak Devre Kesiciler. Bir kol veya tutamak ile donatılmış bir elle çalıştırılabilir devre kesicinin veya elektrik kesintisi durumunda elle açılabilen bir güçle çalışan devre kesicinin, gerekli sayıda kutup varsa bir anahtar olarak hizmet etmesine izin verilecektir. .
Bilgi Notu: 240.81 ve 240.83'te yer alan hükümlere bakınız.
Böylece NEC'ye göre, devre kesiciler bazı hükümlerle anahtar olarak kullanılabilir.
240.81 Gösterge. Devre kesiciler açık "kapalı" veya kapalı "açık" konumda olduklarını açıkça belirtmelidir. Kesici kollarının dönme veya yatay yerine dikey olarak çalıştırıldığı durumlarda, kolun “yukarı” konumu “açık” konum olmalıdır.
240.83 İşaretleme. (D) Anahtar olarak kullanılır. 120 volt ve 277 volt floresan aydınlatma devrelerinde anahtar olarak kullanılan devre kesiciler listelenecek ve SWD veya HID olarak işaretlenecektir. Yüksek yoğunluklu deşarj aydınlatma devrelerinde anahtar olarak kullanılan devre kesiciler listelenecek ve HID olarak işaretlenecektir.
Devre kesici "açık" ve "kapalı" konumunu açıkça gösteriyorsa (dikey olarak yönlendirilen durumlarda "açık" yukarıdadır) ve devre kesici "SWD" ve / veya "HID" olarak etiketlenirse. Daha sonra devre kesici, NEC açısından bir anahtar olarak kullanılabilir.
Bir devre kesicinin bu şekilde kullanılmasının devre kesiciye zarar verip vermemesine gelince, NEC'in devre kesici tanımına bakacağız.
Şalter. Bir devreyi otomatik olmayan yollarla açmak ve kapatmak ve kendi derecesi dahilinde doğru bir şekilde uygulandığında devreyi önceden belirlenmiş bir aşırı akımda otomatik olarak açmak için tasarlanmış bir cihaz.
Özellikle " kendisine zarar vermeden " bahsettiğine dikkat edin . NEC'in gözünde. Kendine zarar veren bir devreyi açmak için manuel veya otomatik olarak kullanılan bir cihaz devre kesici olarak kullanılamaz.
Schneider Electric'ten bir devre kesici üzerindeki işaretleri açıklayan bu pdf belgesinde daha fazla kanıt sağlanmıştır .
4.) 347 V veya daha düşük SWD - 15- veya 20-A devre kesicileri “SWD” olarak işaretlenebilir, bu da floresan aydınlatma yüklerini düzenli olarak (NEC 240.83 (D)) değiştirmek için uygun oldukları anlamına gelir. Bu devre kesiciler, bir ışık anahtarına benzer şekilde kullanılacağı için yüksek dayanıklılık kullanımı için değerlendirilir.
5.) 480 V veya daha düşük nominal değere sahip HID - 50 A veya daha az devre kesiciler “HID” olarak işaretlenebilir, yani düzenli olarak yüksek yoğunluklu deşarj veya floresan aydınlatma yüklerini değiştirmek için uygundurlar. Bu devre kesiciler, HID aydınlatması (NEC 240.83 (D)) tarafından oluşturulan düşük güç faktörünün yol açtığı yüksek ani akımı ele almak için standart bir SWD devre kesicisinden farklı bir yapı kullanabilir. Bu devre kesiciler ayrıca anahtarlama görevini yerine getirme yeteneklerini göstermek için ek dayanıklılık değerlendirmesine tabi tutulur.
Burada sunulan bilgiler, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili olabilecek bilgilere dayanmaktadır. Diğer ülkelerde, hangi cihazların farklı durumlarda güvenle kullanılabileceğini belirtmek için benzer kural ve işaretler olacaktır. Bu kullanım için sınıflandırılan devre kesiciler, anahtarlara benzer şekilde dayanıklılık açısından test edilir ve çok fazla aşınma ve yıpranma olmadan bir devreyi manuel olarak açmak ve kapatmak için güvenle kullanılabilir.