Ortalama boyutlara sahip sivil evlerde bulunan gaz besleme sistemlerinin çoğu, en az bir standart ocak ve bir kazan beslemektedir.
Çoğu sivil evlerde gaz dağıtım sistemleri, bir yüz metrekarelik ortalama büyüklüğü, besle ocak ve bir kazan; Kazan hem ısıtma sisteminin bir jeneratörü hem de kullanım sıcak suyu üretimi için kullanılır.
tüm ekipmanın güçlerinin toplamı genellikle 35 kW'a eşit veya daha azocak için yaklaşık 5 kW ve kazan için 24 kW veya 28 kW; 35 kW değeri, tesislerin yapımını düzenleyen standartlar için referans eşiğini oluşturur. gaz sivil evlerin hizmetinde; Bu eşik aşıldığında, kurulumcu tarafından sistemin boyutlandırılması artık yeterli olmamakla birlikte kalifiye bir profesyonel tarafından bir proje yapılması gerekmektedir.
Geçti, sonunda, aynı zamanda 116 kW ayrıca gerekli tesisin itfaiyecilere rapor edilmesi Aynı tesisin yapımı için projeyi onaylamaları. Termik santrallerde, genellikle kat mülkiyeti veya ortalamanın üstünde büyüklükteki evlerin hizmetinde, bitkileri ve elektrik santralini ISPESL'den INAIL'e çıkarmak gerekir.
Konut sivil gaz tesisi
İç gaz sistemleri için temel referanslardan biri normdur. UNI CIG 7129/08, düzeltmelerŞebeke teslimat noktasından hemen sonra iç gaz sisteminin başlatılması gaz dağıtıcısı, sayacın söz konusu çıkış bağlantısı; Tanklarla çalışan sistemlerde, sistem, metan gazı veya LPG gazı durumunda, tank vanasının veya birbirine bağlı olan tankların çıkış bağlantısından başlar.
Norm niyetinde bitki tüm boruların, kapatma veya kapatma cihazlarının, düzenleme cihazlarının ve gazı teslimat noktasından kullanıcı ekipmanına dağıtmak için gerekli tüm aksesuar bileşenlerinin seti.
İle bitkiler durumunda Sayaç binanın içinde değil veya hemen yanında, tezgahın aşağısındaki genel kapanmaya ek olarak, boruların evin girişine yakın bir yerde başka bir kapak gerekir. Tesisin ilk elemanıgenel müdahale aynı şekilde, tehlikeli koşullarda bile, pozisyonu kullanıcı tarafından kolayca erişilebilir olmalıdır; tapa ve musluğu ile basınç soketi, gerektiğinde sistem basıncını kontrol etmeyi sağlar ve sistemin genel müdahalesinden hemen sonra yerleştirilmelidir.
her cihaz kullanıcı Gazın bitkisi, uygun bir boruya sahip bir dal oluşturan sert veya esnek bir boru vasıtasıyla bağlanabilir. kesme vanası görünüme monte edilmiş ve kolay erişilebilir. Hem yeni hem de mevcut sistemler için, kullanıcı ekipmanının emniyetini ve doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmek, sayaç ile kullanıcı cihazları arasındaki basınç düşüşüdür.
Üretilen gaz durumunda, azami basınç düşüşü fazla olmamalıdır 0.5 mbar; büyük olmayan doğal gaz durumunda 1,0 mbar ve daha büyük değil 2,0 LPG gazı durumunda mbar.