Pompa istasyonu nasıl kurulur, çalıştırılır ve yapılandırılır
Özerk su temini, özel bir evde, özellikle yakındaki merkezi su kaynağı yoksa, öncelikli bir mühendislik yapısıdır. Evin sürekli su teminini sağlamak için, bir pompa istasyonu kurulumu ve bağlantısı gerekli olacaktır. Bu ekipman ucuz olmasa da, istasyonu kendiniz kurar ve bağlarsanız önemli miktarda tasarruf edebilirsiniz.
içerik
- 1 Pompa istasyonu kurulum sahasının çeşitleri
- 2 Pompa istasyonu bağlama seçenekleri
- 3 Ekipmanı çalıştırma ve kurma kuralları
Pompa istasyonu kurulum sahasının çeşitleri
Pompa istasyonunu evdeki su temin sistemine monte etmeyi ve birleştirmeyi planlarken, aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır.
- Birim bulunmalıdır bir su kaynağının yakınında. Bu, sıvının kaynağından sabit şekilde emilmesini ve istasyonun düzgün çalışmasını sağlayacaktır. Ekipmanın kuyudan uzakta olması durumunda, su pompalanmayacak ve başarısız olacaktır.
- Ekipmanı kurmak için kuru, iyi havalandırılmış ve sıcak bir yer seçmeniz gerekir.
- Cihaz herhangi bir nesneye ve duvara dokunmamalıdır.
- Rutin muayene ve onarım çalışmaları için ekipmana erişim ücretsiz olmalıdır.
Bu önemli! Bir yüzey pompalı bir istasyon kurarken, çalışma sırasında yarattığı yüksek gürültüyü dikkate alın.
Yukarıdakilere dayanarak, üniteyi kurmak için birkaç seçenek olabilir.
Evde
İstasyonun doğru çalışması için en ideal seçenek ısıtmalı bir odadır.. Peki, eğer özel bir evde varsa iyi ses yalıtımı ile kazan dairesi.
Aşırı durumlarda, su ekipmanı monte edilebilir. koridorda, banyoda, koridorda veya kiler içinde. Ancak bu odalar dinlenme odalarından (yatak odası, oturma odası) olabildiğince uzağa yerleştirilmelidir. Cihaz bir kabine yerleştirilir veya ses yalıtımı sağlayan özel bir kılıfla kapatılır.
Bodrum katında
Çoğu zaman, pompa ekipmanı evin bodrum katında veya bodrum katında kurulur. Bazen birim yüklü zeminin altında, kapaktan içeriye erişim sağlamak. Her durumda, cihazın kurulduğu yer, iyi ses ve su yalıtımıyla yapılmalıdır. Aynı zamanda yeterince sıcak olmalı, böylece kış mevsiminde sıcaklık 0 ° C'nin altına düşmemelidir.
Kuyuda
İstasyonu kuyuya yerleştirmek için, yüklü küçük platform. Donma yeri sınırının altında sabitlenmiştir.
Kestane
Bu durumda pompayı doğru şekilde monte etmek için, su kaynağının etrafında yeterli genişlikte ve derinlikte (donma sınırının altında) küçük bir oda (keson) bulunur.
Keson üst bir kapak ile kaplıünitenin bakımını gerçekleştirir. Kışın, kapak iyi yalıtılmışdır.
Çukur sayesinde, yerden su seviyesi 9-11 metrelik bir derinlikte olsa bile, bir yüzey pompasıyla otonom su temin etmek mümkündür.
Montaj istasyonu durumunda dalgıç pompa ile Ünite yeraltında yer aldığından ve işleyişi neredeyse duyulmamış olduğundan, ses yalıtımı konusunda endişelenmenize gerek yoktur. İstasyonun tüm elemanları ısıtılmış bir odaya ve pompanın kendisine monte edilir - kuyu veya kuyuda. Pompa istasyonunun montajının bu versiyonu, vermek için çok uygundur.
Pompa istasyonu bağlama seçenekleri
Bir pompa istasyonunu bağlayarak, pompalama ekipmanını bir boru sistemi ve diğer elemanlara bağlamak anlamına gelir.
İstasyonun kuyuya bağlanması
Pompa istasyonunu kesonun içine veya evin içine monte etmek için aynı düzeni kullanın. Şemanın başlangıcı tedarik borusuYeraltı, toprak donma seviyesinin altında bir derinlikte koyulur. Boru hattının sonunda ince bir örgüden oluşan kaba bir filtre takın. Filtre yüklendikten sonra çek valfPompa kapatıldığında suyun ters akışını engeller. Aşağıda bir pompa istasyonunun akış şeması (çizim) bulunmaktadır.
Bu önemli! Pompa istasyonunun bu bağlantı şeması, evin temelindeki besleme borusunun yerini içerir. Bu yerde iyi yalıtılmış olmalı.
Daha sonra, besleme borusu bir kuplaj ile pompaya bağlanır. Aşağıdaki şekil, pompa istasyonunun basit bir düzenini göstermektedir.
Üniteye bağlanmak isterseniz, yukarıdaki montaj şeması geliştirilebilir (aşağıdaki şekle bakın). su alımının birkaç noktası.
İyi bağlantı
Yüzey su pompası ile bir istasyonu, dinamik su seviyesinin 8 metrenin altında olduğu bir kuyuya bağlamak için, yaklaşık 2 m derinliğe sahip bir keson içine monte etmeniz gerekecektir. Bir dalgıç pompa kullanıldığında, bir hidroakümülatör ve voltaj dengeleyici, bir otomasyon sistemi, vb. Gibi çeşitli elektrikli ekipmanlar da keson içine yerleştirilebilir.
Basınç deposunda su sürecinin otomasyonu uygulanır basınç şalteri üzerindenSistemdeki belli bir basınçta pompayı açar ve kapatır. Ayrıca, pompanın çalışmasını otomatikleştirmek için kontrol ünitesini bağımsız olarak yapabilirsiniz. Aşağıda böyle bir birimin devre şeması bulunmaktadır.
Kontrol ünitesi aşağıdaki prensibe göre çalışır:
- röle K1, üniteyi açar ve kapatır;
- S anahtarı1Operasyon modundan sorumludur (su drenajı);
- depolama tankındaki su seviyesinin izlenmesi, “izlenen” sensörler F1 ve F2;
- güç S anahtarı ile açılır1 Su seviyesinin sensör F1'in altında olması şartıyla - bu durumda ünite kontaklar K üzerinden açılır.1;
- Su F1 sensörüne ulaştığında VT transistörü açılacaktır1o zaman röle K açılacak1.
Bu şema, geleneksel bir yayın alıcısından düşük güçlü bir transformatör kullanır. Kondansatöre beslenen voltaj en az 24 V olmalıdır. 100 V'den daha büyük bir ters gerilime ve 1 A akımına sahip herhangi bir diyot kullanılabilir.
İstasyon, aşağıdaki şemaya göre bir dalgıç delme pompası ile monte edilir.
İstasyonun su temin sistemine bağlanması
Bazen, bir merkezi su temin sistemi eve bağlandığında bile bir pompa istasyonu kullanmak gerekli hale gelir. Depolama tankı olan bir istasyon genellikle eğer su sağlama sisteminde düşük basınç. Ayrıca, otoyoldaki su beslemesi belirli saatlerde gerçekleştirilirse, bu ekipman vazgeçilmez olacaktır.
Pompa istasyonu, aşağıdaki gibi merkezi su kaynağına bağlanır:
- boruyu merkezi otoyoldan depolama tankına getirin;
- pompa giriş borusunu depoya bağlayın;
- pompadan çıkan çıkış borusu, ev su tedarik sistemine bağlanmalıdır;
- elektrik kablolarını üniteye yönlendirin ve bağlayın;
- Cihazın deneme çalıştırmasını gerçekleştirin, ardından ekipmanı istediğiniz performansa ayarlayın.
Ekipmanı çalıştırma ve kurma kuralları
Pompa ekipmanının ilk kez çalıştırılmasından önce, tüm su kaynağı sisteminin stabilitesi, içinde uygun şekilde seçilmiş bir basınca bağlı olduğundan, bir hidroakümülatör hazırlamak gerekir.. Depodaki yüksek basınç, ünitenin sık sık açılıp kapanmasına neden olur ve bu da, dayanıklılığını en iyi şekilde etkilemeyecektir. Deponun hava haznesinde düşük bir basınç varsa, bu durum lastik torbanın su ile aşırı şekilde gerilmesine ve sonuçta bozulmaya neden olacaktır.
Hidrolik tank aşağıdaki gibi hazırlanır. Depo içine hava pompalamadan önce, içindeki armutun boş olduğundan emin olun. Ardından, bir otomobil göstergesi ile tank basıncını kontrol edin. Kural olarak, yeni tanklar fabrikada hava ile pompalanır.25 litreye kadar olan hidrolik tanklar 1.4-1.7 bar aralığında bir basınca sahip olmalıdır. 50-100 litrelik kaplarda, hava basıncı 1,7 ila 1,9 bar arasında olmalıdır.
İlk istasyon açılışı
Pompa istasyonunun ilk başlangıcını düzgün bir şekilde gerçekleştirmek için, aşağıdaki adımları adım adım gerçekleştirin.
- Ünite muhafazasında bulunan su deliğini kapatan fişi sökün. Bazı cihazlarda, bir fiş yerine, bir vana olabilir. Açık olmalı.
- Ardından, emme borusunu doldurun ve suyla pompalayın. Körfezin deliğinden dışarı akmaya başladığında, sıvıyı boşaltmayı bırakın.
- Emme borusu dolduğunda, kapağı tıpa ile kapatın (valfi kapatın)
- İstasyonu ana şebekeye bağlayın ve açın.
- Geri kalan havayı ekipmandan çıkarmak için, musluğa en yakın emme noktasında musluğu açın.
- Ünitenin 2-3 dakika çalışmasına izin verin. Bu süre zarfında su musluktan akmalıdır. Bu gerçekleşmezse, pompayı kapatıp suyu tekrar doldurup pompalama istasyonunu çalıştırmanız gerekir.
Otomasyon ayarı
Başarılı bir lansmandan sonra, otomasyonun çalışmasını kontrol etmeli ve yapılandırmalısınız. Yeni basınç anahtarı var fabrika ayarları üst ve alt basınç eşiğipompayı açar ya da kapatır. Bazen, bu değerleri değiştirmek için onları istenen açma basıncına koymak gerekir.
Otomasyonun ayarlanması aşağıdaki gibidir.
- Üniteyi kapatın ve akümülatörden suyu boşaltın.
- Kapağı basınç anahtarından çıkarın.
- Ardından, hidrolik deposunda su toplamaya başlamak için pompayı çalıştırmalısınız.
- Cihaz kapatıldığında, basınç göstergesinin değerlerini kaydedin - bu değer olacaktır. üst kapatma eşiği.
- Bundan sonra, musluğu, su girişinin en uzak veya en yüksek noktasında açın. Su dışarı aktığında, sistemdeki basınç azalmaya başlayacak ve röle pompaya dönecektir. Bu noktada manometre okumaları anlamına gelecektir alt eşik. Bu değeri kaydedin ve üst ve alt eşikler arasındaki farkı bulun.
Normalde, çalıştırma basıncı 2,7 bar olmalı ve kapatma 1.3 bar olmalıdır. Buna göre, basınç farkı 1,4 bardır. Ortaya çıkan şekil 1.4 bar ise, hiçbir şey değiştirilmemelidir. en düşük basınç Ünite sık sık açılır ve bu da bileşenlerinin erken aşınmasına neden olur. Pompa çok yüksekse, pompa daha iyi bir modda çalışacak, ancak aynı zamanda kafadaki fark belirgin olacaktır: kararsız olacaktır.
Rölenin çalışmasını test ederken, lütfen not edin musluktan hangi basınçlı su akar. Basınç zayıfsa, basıncı ayarlamanız gerekir. Bu durumda, sistemdeki basınç daha yüksek olmalıdır. Yükseltmek için, makineyi kapatmanız ve basınç anahtarının geniş yayına basan somunu hafifçe sıkmanız gerekir. Basıncı azaltmak için somun gevşetilmelidir.