Parafudrlar, aşırı voltaj geçişlerinden korumak için bir trafoya monte edilir. Her faz iletkenine trafoya girmeden hemen önce bir parafudr bağlanır. Parafudr topraklanmıştır, bu nedenle meydana gelirse aşırı voltaj geçişinden gelen enerji için toprağa düşük empedanslı bir yol sağlar. Normal çalışma gerilimlerinde parafudr, faz iletkenini topraktan yalıtarak bir yalıtkan gibi davranmalıdır. Bu zıt özellikler tipik olarak farklı voltajlarda farklı dirençlere sahip bir Varistör (MOV tutucu) kullanılarak elde edilir.
Parafudrların iki ana stili vardır. Günümüzde sadece Metal Oksit (ZnO) Varistör (MOV) parafudrlar uygulanmaktadır. Daha eski tip, silisyum karbür boşluklu tutucudur ve bugün hala hizmette olan çok sayıda tutucu vardır. Ancak, yaşları nedeniyle 25 yaşından büyük aralıklı parafudrların değiştirilmesinin önerildiğini unutmayın; bazıları, nem giriş eğilimleri nedeniyle 13 yıl sonra silisyum karbür boşluklu tutucuların yerini alan daha da sıkı bir politika önermektedir. (Dr. M Darveniza, IEEE Transaction on Power Delivery, October 1996).
Parafudr teşhisi
- (Watt) kayıp ve akım ölçümü: Bir arestör üzerinde bir güç faktörü/dağıtım faktörü testinde ölçülen kayıplar (Watt cinsinden) ve akım, güvenilir kirlilik (özellikle nem girişi) veya bozulma göstergeleridir ve bir arestördeki fiziksel değişiklikleri belirlemede faydalıdır. Test, hizmet ömrünün büyük bir bölümünde çalışma voltajlarını "göreceğinden", arestörün yalıtım özelliklerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Ölçüm, bir arestörün arızadan toprağa yönlendirme özelliklerini test etmese de, bir parafudurun faz voltajını topraktan izole etme yeteneği tehlikeye girdiğinde, çalışma özelliklerinin de başarısız olduğu istatistiksel olarak daha fazla kanıtlanmıştır. Normalden daha yüksek kayıplar, kirlenmeyi (örn. nem) veya aşınmış boşlukları (silikon karbür veya erken tasarım MOV tutucularda) gösterebilir. Normalden düşük kayıplar, elemanlar arasında zayıf temas veya açık devreler ve bir silisyum karbür arestördeki bozuk şönt dirençleri ve bir MOV arestörünün dahili elektrik yapısındaki süreksizlikleri gösterebilir.
- Görsel inceleme; porselendeki çatlakları, lekelenmeleri ve diğer anormal fiziksel durumları tespit etmek için bir tutucu incelenmelidir.
- Kızılötesi Testi; Parafudrlar, trafo merkezi aparatının geri kalanıyla birlikte tarandıkça popülerlik kazanıyor.