Hiç şüphe yok ki bir binayı ısıtmak veya soğutmak yakıt faturalarınızın büyük bir kısmını oluşturabilir ve yeşil kimliğinize zarar verebilir. Örneğin Avrupa Birliği'nde bir binanın enerji tüketiminin yaklaşık %50'si ısıtma ve iklimlendirmeye gitmektedir. İşletme maliyetlerini düşük tutarken tüm termal konfor gereksinimlerinizi karşılayabilecek enerji verimli bir ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme (HVAC) sistemi bulmak boş bir hayal gibi görünebilir. Ancak korkmayın, sistemler mevcut ve listenin başında Değişken Soğutucu Akışkan Debili (VRF) yer alıyor. Eurovent Certita Certification (ECC) bilmeniz gereken her şeyi açıklıyor...
HVAC enerji kullanımı söz konusu olduğunda, Değişken Soğutucu Akışkan Debili sistemler mevcut en verimli çözümlerden biridir. Kurulan sisteme bağlı olarak, VRF sadece soğutma veya soğutma ve ısıtma için kullanılabilir ve en önemlisi farklı odalarda veya bölgelerde farklı sıcaklıklar sunabilir. VRF sistemleri, soğutucuyu büyük kanallar veya soğutulmuş su döngüsü kullanmak yerine 'ortak' bir soğutma boru sistemi içinde doğrudan bireysel iç ünitelere (fan coiller vb.) dağıtır.
VRF sistemleri değişken soğutucu akışkan akışı üretmek için değişken motor hızı kullanır (adı da buradan gelir). Kompresör, gerekli iç ortam sıcaklığını karşılamak için neyin gerekli olduğunu hesaplar ve odaları soğutmak veya ısıtmak için gereken minimum soğutucu akışkan miktarını sirküle eden bir çıkış üretir.
VRF tipik olarak ısıtma veya soğutmaya izin veren iki borulu ısı pompası sistemlerinde veya farklı alanlara aynı anda ısıtma ve soğutma sağlayabilen üç borulu ısı geri kazanım sistemlerinde bulunur. Kanalsız oldukları için VRF sistemleri havalandırma sağlamaz. Hava soğutmalı veya su soğutmalı olabilen en az bir yoğuşma ünitesi olacaktır. Bazı VRF sistem serileri, tek bir VRF kondenserinin 64 adede kadar iç üniteye bağlanmasına izin verir.
Geleneksel HVAC üniteleri açık / kapalı bir sistem olarak çalışır. Kompresörü çalıştırmak için kullanılan enerji söz konusu olduğunda ya hep ya hiçtir. Kompresör sistemin kalbidir ve tüm bileşenler arasında en yüksek miktarda enerjiyi kullanır. VRF sistemleri son kullanıcı talebine bağlı olarak soğutucu akışkan akışını uyarlar, bu nedenle yalnızca gereken tam enerji miktarını kullanır. Sıcaklık talepleri gün boyunca değiştikçe kompresörün iş yükü de değişir. Talebi karşılamak için kompresör çıkışını modüle etmenin bu akıllı yolu, israf olmadığı anlamına gelir ve bu nedenle diğer sistemlere kıyasla daha yüksek enerji ve yakıt tasarrufu sağlar.
İki ana VRF sistemi türü vardır: ısı pompalı VRF veya ısı geri kazanımlı VRF. Isı pompası sistemleri kendi başlarına çok verimlidir. Ancak ısı geri kazanımlı VRF sistemleri atık ısıyı yeniden kullanabilir. İstenmeyen ısıyı atmosfere salmak yerine, binanın ısıtma gerektiren diğer alanlarına gönderilir. Bu da daha fazla enerji tasarrufu sağlar ve atıkları daha da azaltır.
Eurovent Certita Sertifikasyonu bir dizi VRF sistemini belgelendirmektedir. Eurovent Sertifikalı Performans VRF programı kapsamında sertifikalandırılan üç tip sistem şunlardır:
Bu tip üniteler isimlerini, ısıyı bir kondenser serpantin aracılığıyla dış atmosfere salmak için hava kullanmalarından alır. Hava soğutmalı VRF kondenser üniteleri ağırlıklı olarak dışarıya monte edilir ve ortam havasını kullanır. Isı alışverişi için geniş bir yüzey alanına ihtiyaç duyarlar, bu da tek bir ticari VRF dış ünitesinin büyük bir buzdolabı dondurucu boyutunda olabileceği anlamına gelirken, konut sistemleri bunun yarısı kadar olabilir. Bir banka birden fazla ticari VRF dış ünitesinden oluşur ve örneğin bir gökdelende çatının büyük bir bölümünü kaplayabilir.
Su soğutmalı VRF üniteleri ısıyı dış atmosfere salmak için su kullanır ve ayrı bir soğutma kulesi veya kuru soğutucu gerektirir. Üniteler genellikle iç mekanlara kurulur ve hava soğutmalı muadillerinden çok daha küçüktür.
Yüksek ortam VRF sistemleri şu alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır:
VRF sistemlerinin geleneksel sistemlere göre üçte bir oranında daha yüksek verimlilik sunabildiği sıklıkla belirtilmektedir. Yıllar boyunca "ABD iklim bölgelerinde değişken hava hacminden (VAV) değişken soğutucu akışkan akışının (VRF) enerji tasarrufu potansiyelinin değerlendirilmesi" ısı pompası VRF modellerinin 16 ABD iklim bölgesinde çatı üstü değişken hava hacmi sistemlerine (RTU-VAV) kıyasla yıllık HVAC sahası enerji tasarruf potansiyelinin yaklaşık %14-%39 olduğunu ortaya koymuştur. Simülasyon sonuçları ayrıca VRF sistemlerinin RTU-VAV sistemlerine kıyasla HVAC sahası ve kaynak enerji kullanımları için yaklaşık %15-42 ve %18-33 tasarruf sağlayacağını göstermiştir.
Enerji faturalarınız söz konusu olduğunda bu önemli bir tasarruftur. VRF, bazı HVAC sistemlerine kıyasla daha fazla ön kurulum maliyetine sahip olsa da, tüm yaşam döngüsü maliyetleri önemli ölçüde daha düşüktür. VRF, diğer HVAC sistemlerine kıyasla çok daha hızlı bir yatırım getirisi sunabilir.
Sertifikasyon söz konusu olduğunda, VRF sistemlerinin enerji performansı SEER (soğutma modu için sezonsal enerji verimliliği oranı) veya ηsc ve SCOP (ısıtma modu için sezonsal performans katsayısı) veya ηsh ile ölçülür. Bu performans ne kadar yüksek olursa, VRF o kadar verimli olacaktır. Test ettiğimiz bazı hususlar şunlardır:
Standart koşullarda performans
Soğuk modda mevsimsel performans
Sıcak modda mevsimsel performans
Ses performansı
Enerji verimli bir VRF sistemi seçmenin en iyi yolu, bilinçli bir karar vermek için ürünleri objektif olarak karşılaştırmaktır.
Sertifikalı ürünler:
Sertifikalı ürün dizinimizde sertifikalı VRF ürünlerinin enerji verimliliğini görüntüleyin ve karşılaştırın. Kullanımı kolay arama özelliği, ürünleri aile, tür, marka, model adı ve sertifika numarasına göre görüntülemenizi sağlar.