Doğal gazdan propan değişen talimatı
Eğer bir propan cihazın içine bir gaz cihaz dönüştürmek istiyorsanız, beceri ve gaz yakan cihazlar ile ilgili bir çok bilgi gerekir. Unutmayın, bazı sistemlerde sadece doğalgaz kullanılmak üzere oluşturulmuş, ancak dönüştürülebilir bir sistem varsa, bazı aletleri değiştirmek ve dönüşüm kiti kullanarak bazı parçaları değiştirmeniz gerekecektir.
Öncelikle, bir fırın dönüşüm analiz edecektir.
Gaz kontrol valfı ulaşmak için manifold boru dışarı kaydırın. Bu regülatör ayarı kapağı ve basınç regülatörü ayar kaldırarak, gaz kontrol vana bahar gerekir. Daha sonra, kontrol vanası içine yeni bahar yüklemeniz gerekir ve ayrıca tüm parçaları önce kaldırılır. Eğer kravat regülatörü vida 11 kez saat yönünde döndü sonra, yeni ayarı yeni bir O halka yüklemeniz gerekir. Eğer kiti yeni deliklerini yüklü sonra yakıt paneline brülör montaj takın. Ardından, bölmesinden brülör montaj kaydırın ve giriş plaka desteklemek gerekir. Hava kalkanı çıkartın ve brülörler içine spoyler vida koymak ve brülör yüzeyinde bile gelene kadar vidalayın. Ayrıca, hava kalkanı ve brülör montaj değiştirmeniz gerekecektir. Bu gaz kontrol vanası, rollout anahtarı ve alev sensör bağlanırsınız brülör ve elektrik telleri için yatışma manifold boru olması gerekir. Ayrıca, erişim kapağını yerine gerekecektir.
Şimdi, hareket ve gaz bağlantıları eklemek deneyebilirsiniz. Bu gaz hattına açık propan gaz yükleyerek başlayacaktır. Bir manuel gaz kapatma valfi üzerinden yukarı bir ölçü yüklemeniz gerekecektir. Eğer fırın onları bağlandıktan sonra boru bağlantıları için macun kullanın. Sen kapatma kapalı konuma açıktır ve giriş basıncı musluk kesilmesi ve 1/8 inç NPT bağlantı kurarak bir manometre eklemek kaldırmak gerekir sağlamak gerekir. Kapatma valfi kapatın ve basınç musluk kaldırıldı ve 1/8 inç NPT bağlantı yükledikten sonra basınç göstergesi takın. Üzerine gaz açabilmek için manuel kapatma geçin. Şimdi, fırın, tüm telleri yeniden ve fırın brülörleri tutuşturmak kadar termostatı kadar açmak gerekir. Gazın asgari basınçlı su sütunu 11 inç olmalıdır. Sonra, size elektrik kapatmak ve aynı zamanda ana gaz kapatma valfi olabilir yapılır. Bu manometre tüpü ve ana gaz hattı üzerinde hortum kaldırmak gerekir. Bu gaz kontrol vanası üzerindeki baskıyı kademe yatıştırıldı ve pozisyon için gaz kapatma valfi açmanız gerekecektir.Köpüren bir sızıntı tespit çözümü kullanarak herhangi bir sızıntı olup olmadığını kontrol edin ve bir sızıntı bulmak hiç eklem mühür.
Şimdi, giriş hızını ayarlamak gerekir. Sen elektrik kapatarak ve bir tornavida kullanarak erişim kapağını kaldırarak başlayacak. Sonra kapalı konuma gaz kontrol geçmek ve gaz valfi çıkış basıncının fişi gerekir. Sen 1/8 inç NPT çıkış tuzak manometre bağlandıktan sonra en az 5 dakika beklemeniz gerekir. Ardından, gaz kontrolü ve üzerindeki elektrik açabilirsiniz. Ayrıca, fırının ateşleme kadar termostatı kadar açın. Basıncı 10 inç su sütunu olmalıdır. Mastar az veya 10 inç su sütunu basıncı daha belirtirse, basınç ayarlamak için fırına elektrik kapatmak gerekir. Sen regülatörü ayarlayıcı vida açığa gaz kontrol vanasının kapağını kaldırmak gerekir. Sonra, basınç artışı ve gaz basıncını azaltmak ve aynı zamanda, size manometre kesmeden önce gaz kontrolü kapatmanız gerekecektir yönünün saat yönünde vida dönecek. Şimdi, musluk fişler ve gaz vanası üzerine regülatör kap yerini alacak ve “On” konumuna geri gaz kontrol açmak ve brülör erişim kapağını değiştirin. Eğer denetimi tamamlandıktan sonra sistemi test etmek için, bir ateşleme kadar termostatı yukarıya döner ve tekrar ayarlamanız gerekir.