Dizel ısıtma kazanı: çalışma prensibi, genel bakış
Özerk bir ısıtma sistemi kurmak kolay bir iş değildir. Yakıt kazanları için olası tüm seçeneklerin dikkate alınması, kabul edilemez kesilmesi gerekmektedir. Daha sonra, diğerlerinden en uygun olanı seçin, yani taleplerinizi ve ihtiyaçlarınızı maksimum düzeyde karşılayın. Dizel yakıtlı coppers, bazı bölgelerde oldukça popülerdir. Ayrıca dizel veya yağ olarak da adlandırılır.
haysiyet
Özel evleri ısıtmak için seçeneklerden biri dizel yakıtlı bir kazandır. Sistem birkaç nedenden dolayı çekici:
- Ekipman ucuzdur. Sadece ısıtma elemanları için kazanlar daha ucuz olabilir ve hatta hepsi bu değildir. Ancak sadece tek kademeli brülöre sahip en basit kazanlar ucuzdur. Yüksek performanslı simüle edilmiş brülörlere sahip daha karmaşık modellerin maliyeti zaten büyüktür. Ancak bu tür ekipmanlar daha ekonomik ve daha uzun servis ömrüne sahiptir.
- Yangın denetlemesinde koordinasyon olmadan ev için bir dizel kazan monte etmek mümkündür (bu zorunludur, ancak katı yakıtlı kazanlarda olduğu gibi pratik olarak yapılmamaktadır).
- Takarken tam bir baca yapmak için gerekli değildir. Kazanın dizel yakıt üzerindeki özgüllüğü, iyi basınç altında yanma ürünlerinin düşük bir boruya uçacağı şekildedir. Dumanı gidermek için, sandviç boruyu kazandan duvarın içine getirmeniz, ardından biraz kaldırması, üst kısmı metal bir şemsiye ile donatması ve tortunun içine düşmemesi gerekmektedir. Bu bütün baca.
Sıvı yakıtlı kazanlar evsel ve endüstriyeldir.
Modern kazanların, sistemin çalışmasını izleyen otomasyona sahiptir. Ama bu tür kazanları 8-12 saat boyunca gözetimsiz bırakabilirsiniz. Yapılandırılmış bir uyarı sistemi ile daha uzun bir süre mümkün değildir. Bu olasılık modern otomasyonda. Bu durumda, acil durumlarda (boyler dışarı çıktı, vb.), Sorunla ilgili bir SMS mesajı belirtilen telefon numarasına gönderilmiştir. Bu ekipman çok değer. Buna ek olarak, kazanın dizelde kullanılması planlanıyorsa, ısıtma sezonunda defalarca hazırlanın, siteyi ziyaret etmek için durmuş sistemi başlatmak zorunda kalacaksınız. Brülörler sık sık kapatılır, elektrik kesilir veya kazanın kapatıldığı diğer anormal durumlar meydana gelir.
Dizel kazanların dezavantajları
Parlak ısıtma yağı olan kazanlarda çok fazla kusur var (bunu aramak için doğru yol):
- Yükleme, belirli gereksinimleri karşılayan ayrı bir oda gerektirir.
- Dizel yakıt için önemli bir depoya ihtiyacınız var. Sezon için tüm mevsimi mevsime dökmek arzu edilir. Bazı verilerde, ısıtma için dizel boylerin yakıt tüketimini hesaplayabilirsiniz. Isıtma ekipmanının gücünün hesaplanması için genel olarak kabul edilen ortalama oranlara dayanarak, 150 m 2'lik bir binanın ısıtılması için (ortalama izolasyonlu evler için Rusya'nın merkezinde) bir 15 kW kazan gereklidir. Brülör gücü 0,1 ise (kazan pasaportunda veri var ise), tam kapasitede bir litre çalışma 1.5 litre yakıt tüketir (15 kW * 0.1 = 1.5 litre). Gün 36 litre alacak. Rusya'nın orta bölgesinde tam kapasitede kazanın 120 gün çalışacağını düşünürsek, sezon başına tüketim 36 * 120 = 4320 litredir. Sıvı yakıt için yıllık talebi karşılamak için böyle bir hacmin kapasitesi gerekecektir. Ama genellikle tanklar bir stokla alırlar. Bu durumda, 5000 litre kapasiteye ihtiyacınız olacak. Başka bir olasılık var - daha küçük bir tank kurmak, ancak daha sık tekrar doldurmak.
Dizel kazanların dezavantajlarından biri de yüksek yakıt tüketimidir.
Sıvı yakıt için modern ısıtma kazanları, yanma odası, paslanmaz çelik veya dökme demir ısı eşanjörünün özel silindirik bir şekline sahiptir. Daha iyi ısı transferi ve daha yüksek verim için, ısı değiştiriciler, su ısıtıcıları veya hava ısıtıcıları için soğutma sıvısı ısıtılmış baca borularından birkaç kez geçecek şekilde geliştirilmiştir.
Çalışma prensibi
Gazla neredeyse aynı şekilde çalışırlar: yakıt püskürtülerek püskürtülür ve ateşlenir. Meme tasarımı farklıdır.
Yağ kazanının iç yapısı
Ana yapısal elemanlar:
- Yanma odası. Formları her şirket tarafından geliştirilmektedir. Daha yüksek verim elde etmek için çalışıyorlar, ancak dizel yakıt için yerli kazanların büyük çoğunluğu silindirik bir fırına sahiptir.
- Eşanjör Burada formlar çeşitlendirilebilir. Paslanmaz çelik, dökme demir, bakır, çelikten yapılmış ısı eşanjörleri vardır.
- Dizel brülör. Kazanın verimliliğini ve yakıtın tam yanmasını belirler.
- Otomasyon. Isı transferinin seviyesini ayarlar, tüm düğümlerin çalışmalarını koordine eder ve set parametrelerini izler.
- Yakıt pompası - brülöre yakıt verir.
Eğer yanma odası, ısı eşanjörü ve otomasyon satın alma sırasında seçilirse veya o zaman (fırın) veya çok nadiren (otomasyon) değişiyorsa veya değişmiyorsa, yakıt pompası ve dizel brülörü sistemin verimliliğini arttırmak için değişebilir. Pompalarla, her şey az ya da çok açıktır. Gerekli basıncı sağlamalı ve güvenilir olmalıdır.
Dizel brülörler, tüm sistemin verimliliğini sağlayan sofistike cihazlardır. Değişebilir ve farklı şirketlerden ürünler koyabilirler. Nasıl çalıştıklarına ve nasıl farklı olduklarına bakalım.
Brülörün çalışma prensibi
Brülör genellikle çıkarılabilir bir ünitedir ve parametrelerinin kombinin gücüne karşılık gelen herhangi birini kurabilirsiniz. Brülörün gücünün, kazanın gücüne göre% 10-15'lik bir marj ile alınması tavsiye edilir. Bu, çalışmasını daha düzgün bir şekilde düzenlemeye imkan verecektir.
Bu düğüm yardımıyla yakıt küçük damlacıklar halinde püskürtülür. Meme, damlacıkların büyüklüğünden ve yönselliğinden sorumludur. Daha sonra, yakıt bulamacı fan tarafından sağlanan hava ile karıştırılır ve daha sonra yanma odasına beslenir. Yakıtın maksimum kullanımından sorumlu olan brülör olduğu ortaya çıkıyor.
Yanma sürecini ayrıntılı olarak ele alırsak, her şey şöyle olur:
- Pompa brülöre yakıt verir. Ayrıca, sadece gerekli miktar seçilir ve fazlalık depoya iade edilir.
- Nozüle beslenmeden önce, yakıt ısıtılır (tüm modeller bu aşamaya sahip değildir), daha sonra filtrelenir ve atomizerin kendisine beslenir.
- Aynı zamanda, yanma odasına bir hava ve yakıt süspansiyonu akışı beslenir.
- İşlemin yoğunluğunun ayarlanması, yakıt süspansiyonunun ve havanın vorteks akışlarını yaratan özel bir formun bıçaklarının yardımıyla gerçekleşir.
- Isıtma yastığının önünde bulunan elektrotlar karışımı tutuşturur.
Dizel yakıt için kazan. Brülörün prensibi
Brülör çeşitleri
Brülörler üç tipte olabilir: tek kademeli, iki kademeli ve ayarlanabilir. En basit - tek aşamalı. Tek modda sürekli çalışırlar -% 100 güçte. İki aşamalı iki pozisyonda çalışabilir: tam kapasitede ve yarıya.
En pahalı, ama aynı zamanda en etkili ve ekonomik - düzenlenmiştir. Otomasyonun kontrolü altında, istenen sıcaklığı korumak için gerekli olan yanıcı karışım miktarını tüketirler. Bunların kullanılması, dizel boylerde yakıt tüketimini önemli ölçüde azaltır.
İnce toz oluşturmak için, püskürtücüye yüksek basınç altında yakıt verilmesi gerekir - bu pompa tarafından sağlanır. Öte yandan, hava akışını sağlayan ve yakıt süspansiyonunun oksijen ile gereken doygunluğunu sağlayan bir fan vardır.
Gerekli basıncı sağlayan cihaz tipine göre brülörler de vardır:
- Fan brülörleri, basınç oluşturmak için bir fan kullanır;
- Basınçlı - güçlü türbinler, basıncın yükselmesi, damlaların daha küçük olması ve yakıtın daha fazla yanması nedeniyle kullanılır.
Meme seçimi
Ama hepsi bu değil. Brülör için nozulu seçmek gereklidir. Dizel bir kazanın doğru ve verimli çalışması için, nozulun doğru seçilmesi çok önemlidir. Termal ünitenin verimliliği, yakıtın tamamen yanması, püskürtme kalitesine bağlıdır. Sonuçta, meme yanma odasına girmeden önce yakıtı püskürtür.
Kazandaki pasapada yanma odasının şekli, birimin gücü ve diğer birkaç parametrenin belirlediği bir püskürtme açısı vardır. Kazanın her tasarımında ve modelinde farklı olabilir. Bu değer için nozul seçilmiştir. Ana şey, yakıtın çıkışının bir koni biçiminde püskürtüldüğü ve onun açısının, kazan pasaportunda belirtilen değere tekabül etmesidir.
Kazanın verimliliği brülöre bağlıdır
Brülör düzgün çalışmazsa, yakıt yanmaz olarak yakılır, bir kısmı ısı değiştiricinin duvarlarında kurum şeklinde biriktirilir. Kurum mükemmel bir ısı yalıtıcısıdır ve az miktarda iş verimliliğini önemli ölçüde azaltır. Böylece 1 mm'lik bir kurum tabakası, verimliliği neredeyse yarıya indirir.
Eğer ocak içinde kurum varsa, bacadan gelen duman gri olur, yakıt tüketimi artar ve sıcaklık düşmüş olur, bunun en olası nedeni nozulun tıkanmış olmasıdır. Önceki iş verimliliğine geri dönmek için püskürtme ünitesini sökmek, nozul filtresini çıkarmak ve aşındırıcı olmayan deterjanlarla yıkamak gerekir. Kuruduktan sonra, filtreyi ve daha sonra tüm brülörü yerine koyun. Kazan hala yeterince verimli çalışmazsa, muhtemelen nozulun değiştirilmesi gerekir (yılda ortalama bir kez).
Dizel kazan montajı
Bir dizel kazanın kurulumu - basit. Yangın güvenliği kurallarını doğru bir şekilde belirlemek ve sağlamak önemlidir.
Dizel yakıtlı kazanın duracağı odalar için şartlar oldukça zor, ancak bunun ötesinde değil. 150 kW'a kadar kapasiteye sahip bir cihaz kurarken (ortalama 1,500 m 2 ısıtılabilir), oda şu boyutlara sahip olmalıdır:
- hacim en az 15 m 3;
- tavan yüksekliği 2 m'den az değil.
Odada havalandırma ve en az bir pencere olmalıdır. Kazan dairesinin içi yanmaz (her iki duvar ve zemin) olmalıdır. Bodruma bir oda yerleştirirken, ek olarak bir yangın çıkışı gereklidir.
Yakıt kapasitesi aynı odada bulunabilir veya sokağa gömülebilir. Genelde bakır olan kazan ve tank borularını bağlayın.
Göz önünde bulundurulması gereken sıvı yakıt kullanımında birkaç nokta vardır. Kazan dairesi, +5 o C'nin altına düştüğünde dizel yakıtın kalınlaşmaya başlamasıyla ısıtılmalıdır. Sistemi durdurarak, brülörü anında tıkayan daha kötü, parafin kondensi akar. Çıkışlar aşağıdaki gibidir:
- ısı kazanı odası;
- brülör girişine bir filtre takın;
- kış yakıtı kullanın veya kendiniz için özel katkı maddeleri ekleyin.
Dizel kazanları kullanma deneyiminden, sistemin kalitesini artıran aşağıdaki iyileştirmeleri önerebilirsiniz:
- Kazanın brülöre girmeden önce yakıtı ısıtması işlevi yoksa, yakıt deposunu dikkatlice yalıtın ve ısıtıldığından emin olun. Yüksek sıcaklıklara kadar ısınma gerekli değildir. Gereken her şey sıcaklığı +5 o C'de tutmaktır. Normal yalıtımla, saatte yaklaşık 100 watt alır. Sadece birazcık.
- İthal bir kazan aldığınızda veya girişte ek bir filtre alırsanız veya “doğal” olanı değiştirirseniz. Dahil olanlar, Avrupa yakıtı için tasarlanmış ve ev için değil. Çok çabuk tıkanırlar ve sistem durur.
Üreticiler Genel Bakış
Dizel kazanların üreticileri set. Yurtiçi, yakın, uzak yurt dışında. Seçecek çok teklif var. Bu durumda, en popüler odaklanmaya karar verdi.
Kiturami dizel başlıklar (Kiturami)
Düzensiz yaşam evler ve evler ısıtma için uygun. Yakıt tasarrufu yapmanıza izin veren en son gelişmelerden biri olan bir tubrosiklon brülörü kullanarak bağımsız çalışırlar. Hem odadaki sıcaklığı hem de soğutma sıvısı, dahili kendi kendine teşhis sistemini kontrol etmek mümkündür.
10,5 ila 34 kW arasında dizel yakıtlı kazanların Kiturami (Kiturami) gücü, 1,13 litre / saat'ten 4,3 litre / saate kadar yakıt tüketimi. İki devreli model var, olası sıcak su miktarı 3,8 litre / dak ile 20 litre / dak.
Kiturami dizel başlıklar (Kiturami)
Boilerus kazanları
Kampanya Buderus (Buderus), çelik ve dökme demirden yapılmış dizel yakıtlı kazanlar üretir. Popüler dökme demir kazanlar model Logano G (Logano). 25 kW ile 95 kW arasında bir kapasite var. Diğer hatta 1200 kW'a kadar daha güçlüdür.
Düşük kükürt içeriğine sahip standart dizel yakıt veya yakıtla çalışın. Ünite brülörlerinin modifikasyonunda yakıt karışımını optimize ederek, gazın neredeyse tamamen yanmasını sağlayarak kurum oluşumunu ve emisyon miktarını azaltan ilginçtir. Bu birimler basit kontrol, gerekli işletim parametrelerinin kolay kurulumuna sahiptir. Ek modüller (otomasyon ünitesini bir bütün olarak değiştirmeye gerek yok, sadece ilgilendiğiniz işlevleri sağlayan bir ünite satın almak için) kurarak otomasyonun işlevselliğini genişletmek ilginç olabilir.
Dizel yakıt için kazanlar
Buderus Logano S'nin çelik kangalları sadece 450 kW gücünde sadece endüstriyel kapasitelerde üretilmektedir. Bu endüstriyel üniteler iki tür yakıt - gaz ve sıvı yakıt üzerinde çalışabilirler.
Navien
Korna dizel Navien (Navien), bir dikdörtgen şeklinde yapılmış. Tasarımları bir Avrupalı gibi. Belirgin bir özellik - küçük boyut.
Navien KG etiketli kazanlarda, yakıtın nozüle beslenmesinden önce ön ısıtması vardır. Üfleyici fan, yakıtı yanma ürünlerinin baca içine etkili bir şekilde çıkarılmasını sağlayan yeterince yüksek basınç altında yakıt sağlar. Kolay ve hızlı temizlik veya değiştirme için değiştirilebilir kartuşlara sahip Rus yakıtı için uyarlanmış paslanmaz çelik ısı değiştirici ve filtre. Kontrol paneli Russified, otomasyon girişte özel bir mikrodevre ile korunur, bu da kazanın 230 V ±% 30 ağ parametreleriyle hatasız çalışmasına olanak tanır.
Bu nedenle Navien sıvı yakıtlı kazanlar oldukça popülerdir: üreticiler ülkemizin ağlarının birçok özelliğini dikkate almıştır. 13 kW ile 40 kW arası güç, 1,46 litre / saat'ten 4,65 litre / saate kadar yakıt tüketimi, sıcak su kapasitesi - 22,9 litre / dak'ya kadar
Dizel kazanlar Navien
Satürn (Satürn)
Satürn kazanları (Satürn) - başka bir Koreli şirketin birimleri. Dizel yakıt ve kerosen üzerinde çalışıyorlar, üreticiler kullanılmış yakıt kullanımını önermezler. Bir bakır ısı değiştirici varlığında farklı (20 metre boru uzunluğu ve 15 mm çapında). Sessiz çalışma sahiplerinin memnuniyeti, minimum boyut. Oturma odasına yerleştirilebilirler. Satürn'ün Satürn (Satürn) 'ün gücü 13.5 kW ile 35 kW arasında, yakıt tüketimi ise 2,01 litre / saat'ten 4,54 litre / saate.
Satürn yağ kazanları (Satürn)
Navien kazanlarıyla karşılaştırırsanız, neredeyse aynı güç ekipmanı ile ısıtma için daha fazla yakıt tüketimi vardır.
Sıvı yakıt kazanları Ferroli
Ferroli, bit yakıtlı kazanları piyasaya sürdü. Gaz ve / veya sıvı yakıtlarla çalışırlar. Durum ve eşanjör - pik demir. Vücut, sıcaklığa dayanıklı bir malzeme ile yalıtılmıştır. Modelde GN2 N, 106 kW ile 252 kW arasında güç, 360 kg'dan 780 kg'a kadar olan ağırlıkta mevcuttur.
Sıvı yakıt kazanları Ferroli
GF N modelinin pik demirleri katı ve sıvı yakıtla çalışır. Bu hattın kazanlarının gücü 12,7 kW'dan 27,5 kW'a. Aşırı ısınmaya karşı bir koruma sistemi ve bir güvenlik valfi ile donatılmış, fırında hem büyük hem de küçük odun parçalarını yakabilir, “sıvı yakıt” moduna geçirebilirsiniz. Bu modeller sadece tek devredir (su ısıtılmaz).
Prensip olarak, bu markalardan herhangi bir koşul ve ihtiyaç için ekipman seçmek zaten mümkündür ve piyasada bir düzineden fazla ve belki de yüzlerce değildir. Kendini sabırla kolla ve seç. İyi şanslar!
Sıvı yakıtlı kazanlar
Yağla çalışan kazanlar, otomatik bir güvenlik cihazı ile donatılmış özel bir brülöre sahiptir.
Ünitenin sıvı yakıtla ilgili özellikleri
Sıvı yakıtlı ısıtma cihazlarının verimliliği oldukça yüksektir -% 90. Farklı güç ve güvenlik seviyelerine sahip geniş bir model yelpazesi var.
Kazanlar için yakıt türleri:
Kazana monte edilen havalandırma brülörü sayesinde zorunlu bir taslak oluşturulmaktadır. Hava ve yakıt, cihazın içinde karıştırılır ve atomize edilir ve ateşlenir. Bütün bunlar, brülörün duvarlarının ısı değiştiricileri olduğu yanma odasında gerçekleşir. Çıkmadan önce baca gazı plakalardan ve borulardan geçer. Ve dahası, daha bol ısı eşanjöre girer.
Dizel akaryakıt kazanı
Sıvı yakıt üzerindeki yaygın tipte üniteler dizeldir. Düşük maliyet, yüksek verim ve kullanımı kolaydır. Dizel yakıtlı ısıtma kazanları, yerel ısıtma ağına kurulum için özel bir izin gerektirmez. Bağımsız olarak ve gaz boru hattına bağlanabilirler.
Dizel kazan tasarımı:
- Dizel ile çalışan brülör.
- Yakıt filtreleri.
- Pompa.
- Ayrı kontrol paneli otomatik sistemi.
- Sabit yanmayı ve sistemde gerekli olan soğutma suyu sıcaklığını korumak için güvenlik sensörleri.
- Yakıt, şişirilebilir bir brülörde hava ile karıştırılır.
- Yantığı güçlü bir fan sayesinde yanma odasına girer.
- Soğutucu, içinde bulunduğu odanın duvarlarının yanı sıra ısıtılır.
- Gazların çalışması sırasında oluşur, sistemi özel bir baca tertibatından geçirin.
Dizeldeki bakır, gazdan çok farklı değil. Yerleşik brülör yerine monte edilmiş olan dizeldeki kazanı bağımsız olarak yeniden yapabilirsiniz.
Bazı üreticiler hem solaryum hem de gaz üzerinde çalışabilen 2 adet 1 kazan üretmektedir. Daha sık açıklar. Dizel bir kazanı satın almadan önce, cihazın yakıt tüketimini ve ısı çıkışını hesaplamak gerekir.
Bu, aşağıdaki formüle göre yapılabilir: kazan gücü 1 saatte kW / 10 = kg yakıt olarak. Ortalama iklim koşullarına sahip bir bölge için, binayı 300 m 2 alana tedarik etmek için 3 ton dizel yakıt alacak. Ortalama olarak, 1 kW'lık cihaz gücü başına 0,1 l / s.
Akaryakıtla çalışan cihaz
Brülörün özel çalışması nedeniyle, dizel boyler yakıt ya da kullanılmış yağ üzerinde çalışmayacaktır.
Yakıt yağının kazanının aşağıdaki avantajları vardır:
- İnanılmaz derecede yüksek termal iletkenlik.
- Cihazda düşük kül oranı.
- Fırında radyasyon ısı değişiminin ortaya çıkmasına katkıda bulunan parlayan alev.
- Her boyda kazanlarda kullanılabilir.
- Akaryakıtın çıkarılması ve depolanması.
- "Temiz" yakıt yağı alırken yüksek fiyat.
- Yüksek akma noktası + 25-30 o C
Bir sıvı yakıt ünitesi nasıl seçilir
Uygun bir cihazın seçimi birkaç ana faktörden etkilenir:
malzeme
Ürünün maliyetini etkiler. Bina tipleri: çelik ve dökme demir. Çelik daha ekonomik ve hafif, genellikle duvara monte ve dökme demir dayanıklı, ancak daha sert, açık. İdari veya endüstriyel binalar için, özel mülkiyetli demir döküm için çelik cihazlar satın almak daha iyidir.
güç
Bu faktör, yakıt tüketimini ve ünitenin gücünü tamamen etkiler. Özel bir evin büyük bir ısıtması alanında düşük güçte bir boyler kazanırsanız, büyük miktarda sıvı yakıt kullanarak hızlı bir şekilde arızalanır.
model
Kat üniteleri daha fazla yer kaplar ve ayrı bir odaya monte edilir, duvara monte edilen tipte kazanlar kompakt ve hafiftir.
Isı üretim yöntemi
Isı üretimi geleneksel veya yoğuşma yöntemi. İkinci yöntemde, kondensin enerjisi nedeniyle, üretkenliği artar ve yakıt tüketimi azalır.
Tek veya çift devre
Tek devre sadece ısı beslemesi için çalışır ve çift boyler hala suyu ısıtır. Özel evlerde, kazanın ısıtma fonksiyonu üzerindeki yük genellikle sıcak su ihtiyacını aşar, bu nedenle tek devreli bir kazanın satın alınması daha mantıklı olacaktır.
otomasyon
Otomatik olarak kazanların modelleri genellikle uzun yanar. Çalışmaları sırasında bir kişinin mevcudiyetine ihtiyaç duymadıkları için 2 ila 5 gün arasında uygundur. Ünite sürekli yanma modunda çalışırken, kesintisiz çalışma süresi nedeniyle yakıt tüketimi artar. Uzun yanma, evin ısınmasıyla, kazanın yoğunluğunun zamanla azalmasına izin verir ve sadece sıcaklığı korumanız gerekir.
Soğutucu tipi
Buhar veya sıcak su kazanları, tasarım ve çalışma prensibinde farklıdır. Sıvı kazanlar genellikle buhardır, ancak iki adet bağlantı devresine sahip su ısıtma modelleri de vardır.
Fuel oil kazanları hakkında her şey
Petrol kazanlarının uygulama kapsamı
Sıvı yakıt yerli kazanları
Sıvı yakıt sanayi kazanları
Yağ yakıtlı kazan nasıl çalışır?
Sıvı yakıt için hangi brülörler kullanılır?
Ne tür bir sıvı yakıt dökülür?
Sıvı yakıtlı kazan nasıl seçilir
Akaryakıt kazanı parametrelerinin seçimi
Sıvı yakıt için ısıtma kazanları ne kadardır?
Sıvı yakıt için ısıtma kazanlarının çalışması
Sıcak su tabanının güç ve sıcaklığının hesaplanması
Isıtma kazanı güç hesaplayıcısı
Radyatör bölümlerinin sayısını hesaplamak için hesap makinesi
Sıcak su tabanındaki bir borunun görüntülerini hesaplamak için hesap makinesi
Isı kaybı ve kazan performansının hesaplanması
Yakıt türüne bağlı olarak ısıtma maliyetinin hesaplanması
Genleşme deposu hacmi için hesap makinesi
Isıtma PLEN ve elektrikli kazan hesaplamak için hesap makinesi
Kazan ve ısı pompasının ısınma maliyeti
Sıvı yakıt için ısıtma kazanları: cihaz, çeşitleri, popüler modellere genel bakış
Sıvı yakıt için verimli ve ekonomik ısıtma kazanları, merkezi gaz boru hattından tam otonomi elde edebilir. Ünitenin montajını yansıtan, cihazını, çalışma prensibini ve çalışma özelliklerini anlamak gerekir.
Kazanın seçimi, farklı modellerin özelliklerinin ve fonksiyonlarının karşılaştırmalı bir değerlendirmesine dayanmalıdır. Önemli bir faktör üreticinin şöhretidir.
Sıvı yakıtlı kazanların avantajları ve dezavantajları
Petrol yakıtlı kazanlar, bir bina ve teknik mükemmelliği verimli bir şekilde ısıtmaya rağmen, gaz veya katı yakıtlı ısı jeneratörleri kadar yaygın değildir.
Dizel yakıt veya madencilik üzerinde çalışan ekipman Batı Avrupa ülkelerinde çok popüler.
Bir sıvı yakıtlı ısıtma kazanı önemli avantajları arasında:
- Yüksek performans. Çoğu modelin verimliliği% 95'e ulaşır. Yakıt neredeyse hiç kayıp olmadan tüketilir.
- Büyük güç. Ünitelerin performansı, hem kompakt yaşam alanlarını hem de geniş üretim salonlarını ısıtmanızı sağlar.
- Yüksek düzeyde iş otomasyonu. Kazan insan müdahalesi olmaksızın uzun bir süre çalışır.
- Enerji kaynaklarından özerklik. Elektrik hariç. Gerekirse, jeneratör tarafından alabilirsiniz.
- Gaz yakıtına geçiş olasılığı.
Bu tür ekipmanların ek avantajları vardır. Kazanı kurmak için onay ve izin alınması gerekmez. Ek olarak, bir gaz boru hattının yokluğu, montaj işini büyük ölçüde kolaylaştırır.
Bir akaryakıt kazanı montajı ve çalıştırılmasının zorluğu:
- Yakıt alımı için yüksek maliyetler. Ekipmanın yoğun kullanımı ile yıllık yakıt tüketimi birkaç tona ulaşabilir.
- Yakıt depolama için ayrı bir bina inşa ediliyor. Bir seçenek olarak, opak plastik veya çelik konteynırları olan bir depo zeminde donatılmıştır. Önemli bir durum - güneş ışınlarından korunma.
- Ünite, iyi havalandırma ve güçlü egzoz ile ayrı bir odaya yerleştirilmelidir.
- Dizel kazan dairesi evin yakınında bulunuyorsa, ek ses yalıtımı gereklidir - brülör çalışma sırasında gürültü çıkarır.
Yeraltı yakıt depolama tesislerini donatırken, arazinin hidrojeolojik özellikleri dikkate alınmalıdır.
Cihaz ve kazanın çalışma prensibi
Akaryakıt üniteleri gazla aynı prensipte çalışır. Ana fark, bir fan torcunun (nozul) kullanılmasıdır. Cihazın tipi, kazanın verimliliğini ve ekonomisini büyük ölçüde belirler.
Isı üreticinin ana çalışma düğümleri
Sıvı yakıtlı kazanın yapısal elemanları:
- brülör;
- yanma odası;
- eşanjör;
- baca;
- kontrol ünitesi;
- gövde.
Akaryakıt ısıtma tesisatı, yakıt sağlayan bir pompa ve yakıt depolamak için bir hazne ile donatılmış bir hat ile donatılmıştır.
Brülör. Yakıt-hava karışımının hazırlanmasından ve ısı üreticisinin çalışmasını desteklemek için gerekli miktarda aktarılmasından sorumlu kurulumun ana modülü.
Sıvı yakıtlı bir kazan için standart bir torç seti:
- Ateşleme trafosu. Yakıtın ateşlendiği bir kıvılcım oluşturur.
- Kontrol ünitesi Başlangıç aşamasını belirler, kontrolü gerçekleştirir ve brülör çalışmasını durdurur. Fotosel, ateşleme trafosu ve acil kapatma sensörünün bağlantısı sağlanmıştır.
- Solenoid valf. Yanma odasına yakıt akışını ayarlar.
- Filtreli hava regülatörü. Cihaz, katı partiküllerin girişini önleyerek hava beslemesini normalleştirir.
- Önısıtıcı. Yakıtın durumunu değiştirerek viskozitesini azaltır. Daha fazla sıvı yakıt nozul ağzına girer, daha ekonomiktir.
- Boru taşma yakıtı. Yakıtın ısıtıldığı depoya bağlanır.
- Alev tüpü. Isı, ana hattan ısı taşıyıcısının ısıtıldığı yere kadar sağlanır, daha sonra ısıtma sisteminde dolaşır.
Brülör, ünitenin kapasitesini arttırmaksızın, ilk olarak kazana monte edilebilir. Menteşeli modüller ekipmanı değiştirmenize izin verir.
Yanma odası. Aslında, bir giriş ve bir egzoz portu ile ısıya dayanıklı bir kaptır. Kural olarak, yuvarlak veya dikdörtgen bir kesite sahiptir.
Eşanjör Isı değiştiricinin duvarları sayesinde ısı enerjisini soğutucuya aktarır. Modern modellerde, bu elemanın kaplaması bir radyatör cihazının prensibine göre yapılır - bu, yanma işleminde elde edilen termal enerjinin maksimum kullanımını sağlar.
Baca. Hava caddeden veya kazan dairesinden alınır. Dışarıdan temin edildiğinde, hava bir koaksiyal bacadan veya ayrı bir kanaldan sağlanır. Verimliliği arttırmak için duman kanalları çelik plakalarla birlikte verilir - egzoz gazları hızlarını azaltarak türbülanslı akış oluşturur. Çekiş kaydedilir.
Kontrol ünitesi Otomatik ekipman, ayarlanan sıcaklığın korunması için tasarlanmıştır. Yardımcı fonksiyonlar, kazan operasyonunun maliyetini azaltır. Teknik açıdan bakıldığında, dış mekan sensörlerinin okumalarına dayanarak soğutma sıvısının ısıtma sıcaklığını değiştiren hava şartlarına bağlı bloklar en gelişmiş olarak kabul edilir.
Konut. Sistemin tüm elemanları, dayanıklı bir ısı yalıtım muhafazasına eklenmiştir. Bu "kabuk" ısı kaybını azaltır ve kazanın verimliliğini arttırır. Dışarıda, kılıf ısıtıldığında, soğuk kaldığında ve operatörü yanıklardan koruyan bir ısı yalıtım filmi tabakası ile sıvalıdır.
Odanın ısıtması nasıl
Sıvı yakıtlı bir kazanda ısı üretmenin tüm süreci ve termal enerjinin radyatörlere aktarılması birkaç aşamaya bölünebilir.
Aşama 1. Dizel veya diğer yakıtlar depoya dökülür. Yakıt pompası brülöre sıvı iletir - boru hattında basınç var. Aynı zamanda, yakıt pompası yakıtın kalitesini ve kalınlaşmasının yüzdesini belirlemek için sensörler kullanır.
Aşama 2. Dizel yakıt hazırlama haznesine girer. İşte yakıtın hava ile karıştırılması, ısıtılması ve karışımın seyreltilmesi.
Aşama 3. Yakıt-hava bileşimi nozüle beslenir. Fanın etkisi altında, karışım püskürtülür ve yanma odasında yakıt sisi tutuşur.
Aşama 4. Odanın duvarları ısıtılır. Bundan dolayı, ısı değiştirici ve soğutucu madde ısıtılmaktadır. Sıcak su, ısıtma sisteminde akar ve dolaşır.
Adım 5. Yanıcı bir maddenin yanması sırasında, bacadan boşaltılan gazlar oluşur. Dışa fırlayan duman, bir dizi ısı transfer plakasından geçer ve sıcaklığını verir.
Sıvı yakıt modellerinin çeşitleri
Tüm sıvı yakıtlı kazanlar, aşağıdaki kriterlere göre sınıflandırılabilir: kapsam, işlevsellik, ayarlama tipi, imalat malzemesi, kullanılan yakıt tipi ve montaj yöntemi.
Ev ve sanayi birimleri
Bir kazan tesisinin türüne ait olanı belirleyen ana gösterge güçtür. Ev modelleri 6 ila 230 kW güçte mevcuttur. Bu 50 metrekarelik küçük evler ısıtmak için yeterlidir. m ve 2200 metrekarelik büyük kır evleri. m.
Performans göstergesi, yağ yakıtlı ısıtma kazanındaki yakıt tüketimini belirler - 10 kW ısı üretmek için saatte yaklaşık 1 kg dizel gereklidir. Ev birimleri maksimum izin verilen çalışma basıncı için tasarlanmıştır - 4-6 bar.
Endüstriyel akaryakıt kazanlarının gücü 500 ila 12.000 kW arasında değişmektedir. Ağır iş modelleri, 15 binden fazla metrekarelik binaların ısıtılmasında çalışmaktadır. Endüstriyel ısıtma ünitelerinin yönetimi tamamen otomatiktir.
Endüstriyel kazan ekipmanları, su kazanları ve buhar kazanlarına ayrılmıştır. Birincisi, basınç altında su ısıtmayı gerçekleştirir ve ikincisi, aşırı ısıtılmış veya doymuş buhar üretir.
Tek ve çift devreli ısıtma kazanları
Tek devreli kazanlar, yalnızca alan ısıtması için tasarlanmıştır. Radyatörlere bağlanırlar ve soğutma sıvısı kapalı bir ısıtma sisteminden geçer. Bu tür bir ünite, evsel kullanım için suyu ısıtmaz - bunu bir kazan monte ederek ayrı ayrı ele almanız gerekir.
Çift devre modelleri daha işlevseldir. Kazanlar evin ısınmasını sağlar ve su girişinin farklı noktalarına (duş, lavabo, vb.) Sıcak su sağlar. Cihazın tasarımı sıcak su sağlamak için ek bir ısı değiştirici sağlar.
Düzenleme yöntemiyle ekipman türleri
Kazanın çalışma şekli, kurulu brülörün türüne göre belirlenir. Ayarlama türüne göre, tüm cihazlar birkaç gruba ayrılır:
- tek aşama;
- iki ve üç aşamalı;
- modüle.
Tek kademeli modüller, açma ve kapama prensibine göre çalışır. Soğutma sıvısını belirli bir sıcaklığa kadar ısıtdıktan sonra, alev söner ve soğuduktan sonra brülör tekrar açılır. Bu brülörler etkisizdir - aşırı yakıt tüketimine yol açar.
İki ve üç kademeli cihazlar aşağıdaki modlarda çalışır:
- İki aşamalı modüller% 30 ve% 100 güçte çalışır. Suyun maksimum ısıtılmasından sonra, brülör düşük performans moduna yeniden oluşturulur. Bu, yakıt tüketimini% 5-10 oranında azaltmanızı sağlar.
- Gücün% 30-60-100'ünde üç aşamalı çalışma. Cihazın verim ve yüksek ısıl verimliliği elde edilir.
Modüle - yanma süreci otomatik olarak düzenlenir. Alevin şiddeti şunlardan etkilenir: binanın içindeki ve dışındaki sıcaklık, yakıtın kalitesi ve ayarlanan mod. Güç değişiminin aralığı% 10-100'dür.
Mikroişlemci otomasyonu yakıt-hava karışımının bileşimini, enjektörlere ve basınca en uygun yakıt besleme oranını belirler.
Dökme demir veya çelik ısı eşanjörleri
Üreticiler, ısıtma ünitelerini dökme demir veya çelik ısı eşanjörleri ile donatıyor. Malzeme üretimi, kazanın verimliliğini ve dayanıklılığını etkiler.
Dökme demir modelleri uzun servis ömrü ile karakterize edilir - 30 yıldan fazla. Ancak, bunlar oldukça “kaprisli” ve “geri dönüş” ile “akış” arasındaki kritik sıcaklık farkında çatlamaya neden olabilirler. Giriş ve çıkış suyu arasındaki sıcaklık farkı 20 ° C'yi geçmemelidir.
Kombi periyodik olarak kullanılacaksa, örneğin, yazlık ziyaretleri sırasında, bir çelik ısı değiştirici ile bir model seçmek daha iyidir. Isıya dayanıklı çelik daha az dayanıklıdır, ancak aşırı sıcaklıkları kararlı bir şekilde tolere eder.
Yakıt türüne göre kazan tipleri
Yağ yakıtlı kazanlarda yakıt malzemesi olarak dizel (dizel yağı) veya kullanılmış yağlar sıklıkla kullanılır. Harici olarak, dizel tesisler "çalışma" üzerinde çalışan meslektaşlarından farklı değildir. Teknik bileşendeki temel fark.
Kazan işletimi için temiz, onaylı dizel yakıt kullanılır. Yakıt külünü yakarken en az asit oluşturur. Bu, daha küçük çaplı fırın ve duman tüplerinin tasarımında kullanılmasına izin verir.
Atık yağın yanması bol miktarda kül ile gerçekleşir. Duman borularının içinde "dışarıya çalışma" için kazanlarda, hiçbir türbülatör yoktur ve tüm çökelti, özel bir duman toplama odasında biriktirilir.
Yer ve duvar modelleri
Montaj ile duvar ve zemin üniteleri ayırt edilir. Monte edilmiş kazanlar - kompakt, kurulumu kolay, ancak verimsiz. Kapasiteleri odayı ısıtmak için yeterli olacak, alanı 300 m²'yi geçmeyecek.
Kat yakıtlı yağ kazanları daha hantal ve üretken. Bunlar tüm endüstriyel üniteleri ve yüksek güçlü ev modellerini içerir.
Lider şirketlerden modellere genel bakış
ACV, EnergyLogyc, Buderos Logano, Saturn, Ferolli ve Viessmann: ısıtma ekipmanları pazarında layık bir niş yabancı üreticilerin sıvı yakıtlı kazanları tarafından işgal edilmektedir. Yerli şirketler arasında Lotos ve TEP-Holding iyi kurulmuş durumda.
ACV Delta Pro'nun evrensel coppers
Belçika şirketi ACV, yerleşik bir kazanı olan Delta Prо S - çift devreli kazanları model hattını uygular. Güç ısıtma üniteleri 25 ila 56 kW arasındadır.
- eşanjör imalat malzemesi - çelik;
- poliüretan köpük yalıtımı;
- dizel yakıt veya gaz üzerinde çalışmak;
- termometreli kontrol paneli, ayarlı termostat.
Akaryakıt kazanı mevsime “uyarlar” - bir “kış / yaz” anahtarı verilir.
EnergyLogyc üniteleri - entelektüel otomatik ekipman
ABD şirketi EnergyLogyc'in atık yağ kazanları, otomatik brülör ayarı ve yakıt yakma süreçlerindeki benzerlerinden farklıdır. Yakıt olarak kullanılan yağ, dizel yakıt, bitkisel yağ veya kerosen kullanılır.
EnergyLogyc akaryakıt üniteleri üç versiyonda mevcuttur:
- EL-208B - güç 58.3 kW, yakıt tüketimi - 5.3 l / s,
- EL-375V - performans 109 kW, yakıt tüketimi - 10,2 l / s;
- EL-500V - termal güç - 146 kW, yakıt malzemesi tüketimi - 13.6 l / s.
Sunulan modellerde soğutma sıvısının maksimum sıcaklığı 110 ° C'dir, çalışma basıncı 2 bardır.
Buderos Logano - Alman kalitesi
Buderos (Almanya) şirketi, ısıtma sisteminin çalışması için gerekli dizel kazanları, nozulları, brülörleri ve diğer ekipmanları üretmektedir. Ünitelerin güç özellikleri 25-1200 kW arasındadır.
Buderos Logano'nun kazan tesisatı iki seri olarak üretilmektedir:
- Buderos Logano kategorisi “G” - özel kullanım için tasarlanmış, güçleri 25-95 kW;
- Buderos Logano kategorisi "S" - sanayi ekipmanları.
Üniteler, aerodinamik bir tasarım, uygun bir kontrol sistemi, yerleşik bir susturucu ile karakterizedir.
Kazanlar Koreli firma Kiturami
Kat kazanları Kiturami Turbo serisi ev kullanımı için tasarlanmıştır. Güç üniteleri 9-35 kW. Modelin ayırt edici özellikleri:
- 300 m2'ye kadar olan odaların ısıtma ve sıcak su temini;
- kazanın ısı değiştiricisi yüksek alaşımlı çelikten yapılmıştır;
- İlave ısı eşanjörü DHW% 99 bakırdır, bu da ısıtma verimliliğini artırır;
- Antifriz ve su, ısı transfer ortamı olarak uygundur.
Turbo modellerinin ayırt edici özelliği, bir turbo siklon brülörünün varlığıdır. Turboşarjlı bir araba motoru prensibi ile çalışır.
Yüksek sıcaklık nedeniyle özel bir metal plakada ikincil yanma oluşur. Bu, yakıtı ekonomik olarak kullanmanıza ve zararlı maddelerin emisyonunu atmosfere indirmenize izin verir.
Konuyla ilgili yararlı video
Videoların izlenmesi, cihazı ve sıvı yakıtlı ünitelerde ısıtma ünitelerinin çalışma prensibini anlamada yardımcı olacaktır.
Dizel kombinin ve "çalışma" üzerinde çalışan ünitenin karşılaştırılması:
Kiturami Turbo 30R çalışma prensibi:
Akaryakıt kazanları yüksek düzeyde otomasyona sahiptir. Dizel cihazlar temelinde ısıtma, özerkliğe olanak tanır ve belgeleme için katı bir çerçevenin olmaması, onları cazip bir teklif haline getirir. Bununla birlikte, kazan tesisinin bakımında bir takım önemli eksiklikler dizel birimlere olan talebi de karşılamaktadır.
Sıvı yakıtla çalışan kazan. Çalışma prensibi, cihaz
Çok sayıda modern kazanın sınıflandırması esas olarak kullanılan yakıt tipi ile gerçekleştirilmektedir, çünkü özel evler için bu parametre son derece önemlidir. Akaryakıt üniteleri şu anda gaz ve katı yakıtlı kazanlardan daha az kullanılmaktadır. Bunun nedenlerinden biri, yakıt olarak gazın çok daha uygun ve çoğu zaman daha ekonomik olması ve gaz kazanının bağımsız çalışması ve devreye girdikten sonra, çalışmasına müdahale edilmesinin asgari düzeyde gerçekleşmesidir. Ancak, ana gaz boru hattı tüm bölgelerde mevcut olmadığından, bir sıvı yakıtlı kazana alternatif hala uygundur.
Sıvı yakıtlı bir kazanın bakımı, katı yakıt modeline göre biraz daha basit ve daha uygundur. Modern tasarımlar ve yüksek kaliteli malzemeler, doğru seviyede güvenli çalışma sağlar ve yüksek hassasiyetli otomatik kontrol, yanma ürünlerinin kazan dairesine girmesine izin vermez.
Yağ kazanı çalışma prensibi
Bu yapıların kazanları için yakıt, dizel veya madencidir (atık yağlar üretim atıklarıdır ve maliyetleri düşüktür. Kullanılan transmisyon, kompresör, motor ve diğer yağlayıcılar ile teknolojik işlemler imkânsızdır, fakat kazanlar ana kaynaklarını tüketen birçok yağ üzerinde iyi çalışır). Kazan dairesi için yakıt olarak akaryakıt kullanılabilir. Termik santraller akaryakıt üzerinde çalışabilir, ancak bu tip yakıtlar evsel kazanlarda kullanılmaz. Çalışmak her zaman satın alınamaz, ancak dizel yakıt almak zor olmayan bir üründür, bu nedenle, bireysel evlerde, kural olarak, dizel yakıtla çalışan bir agrega monte edilir. Dizel yakıt stoğu, hava geçirmez kapalı tanklarda, açık alevden tamamen erişilemez şekilde depolanır. Sıvı yakıt buharlaşma ve havayı kazan dairesine ve kazan dairesine ve diğer odalara doyurma özelliğine sahiptir ve buna izin verilmez.
Ancak, özellikle küçük kasabalarda, büyük şehirlerden uzakta, kazan için çok miktarda yakıtın depolanması bilinçli bir ihtiyaçtır. Sıkı alımlar ve küçük gruplar halinde yakıt nakli, herhangi bir bütçe için çok ağır olacaktır.
Kazanın yakıtı ne kadar tüketeceği - bu parametre belirli birimin nominal kapasitesi ve ısıtılan evin boyutlarına göre belirlenir. Yağ yakan kazanlarda yıllık ısıtma periyodu için ortalama dizel yakıt tüketimi günde yaklaşık altı litredir. Ekonomik gaz tesisleriyle kıyaslandığında, belirgin bir mali kayıp vardır ve genellikle “gaz” alternatifinin bulunmaması nedeniyle bir sıvı yakıtlı kaynatıcıya bağlanırlar. Ancak, yakıt sıvılarını kazanlar için tasarlanmamış olanlarla değiştirerek, ekipmanın arızalanmasına neden olabileceğinden, ünitenin değiştirilmesi ile karşılaştırılabilir olması nedeniyle, tasarruf edilmesi kabul edilemez.
Brülör nasıl
- Modern akaryakıt kazanı ana elemanı brülördür. Kazanın ve diğer işletme parametrelerinin verimliliği doğrudan brülörün nasıl çalıştığına bağlıdır.
- Elektronik kazanlara sahip olduklarından ve yakıtla çalışan ateşleme transformatörleri yakıtı tutuşturmak için bir kıvılcım üretmediklerinden, ne çakmaklar ne de kibritler modern kazanlar için gerekli değildir.
- Kazanlar otomatik kontrol sistemi ile donatılmıştır. Brülör kontrol ünitesi IC'ler, yanma süreçlerini elektronik sinyallerle kontrol eder. Anormal bir durum meydana gelirse, kontrol ünitesinde bulunan acil durum sensörü yakıt beslemesini kesecektir. Ağ bağlantıları için konektörler de kontrol ünitesindedir.
- Yakıt yanma odasında yakılır, bu da burada sırasıyla bir hava-yakıt karışımı formuna girer, üretilen termal enerji. Yakıt bölmesine yakıt beslemesi bir elektromanyetik valf vasıtasıyla düzenlenir - yakıt beslemesi talep üzerine artar veya azalır.
- Filtrasyondan sonra hava yanma odasına beslenir. Parçacıklar özel bir filtre ile yok edilir, hava bir hava regülatörü tarafından sağlanır.
- Yakıt sıvısı, bir ısıtma cihazında ön ısıtmadan sonra yanma odasına girer. Isıtılmış yakıt karışımının tutuşması anında gerçekleşir.
- Gerekli yakıt, bir besleme borusu ile özel bir tankın içine dökülür. Tanktan ısıtıcıya yanıcı sıvı akışı otomatik ekipmanla kontrol edilir ve tank içine akan minimum yakıt seviyesini korumak için insan kontrolü gereklidir.
- Isıtma sisteminde müteakip sirkülasyon için ısı suyunun ısıtıldığı ısı değiştirici, üretilen ısı enerjisinin ısı değişim devresine iletildiği alev borusuna bağlanır.
Yağ yakıtlı kazanların dezavantajları, tanklardaki yakıt sıvısı seviyesinin sürekli olarak izlenmesi ihtiyacına bağlı olmakla birlikte, ana dezavantaj, verimlilik eksikliğidir. Dizel fiyatları sürekli artmaktadır ve kazan için tüketimi oldukça fazladır. Ancak, merkezi bir gaz kaynağının yokluğunda, yağ kazanı versiyonu kabul edilebilir olarak kabul edilir.
Gazsız ısıtma için diğer seçenekler - katı yakıtlı kazanlar, elektrikli kazanlar, gaz tüpleri ile çalışan gaz kazanları ve bir ısı pompası ile biraz daha karmaşık bir ısıtma sistemi.
Modern katı yakıtlı kazanların avantajları, kullanılan yakıtın (briket, yakacak odun, antrasit ve linyit, pelet ve pelet) çok yönlülüğünün yanı sıra bazı modern kazan modellerinde otomatik yakıt tedarikidir. Sadelik, uygun fiyatlı ve ucuz yakıt da bir artı. Ancak dezavantajlar daha az ciddi değildir - katı yakıtlı kazanların sürekli olarak temizlenmesi gerekir ve yakacak odun, kömür ve diğer yakıtların sıcak ve nemsiz ortamda depolanması için büyük bir ofis alanı gerektirir.
Elektrikli kazanların kullanımı kolay ve kolaydır, ancak tüm yükselen elektriğin hatırı sayılır enerji tüketimi ile ilişkili ekonomik faktör, genellikle erişim bölgesinde gaz hatlarının varlığında gaz lehine gaz kazanlarının reddedilmesine yol açar. Elektrikli ısıtma kazanlarının maliyeti sadece gaz değil, aynı zamanda katı yakıt ve sıvı yakıttan daha pahalıdır. Gaz tüplerinde olduğu gibi, satın alınan ve taşınan tüm gerekliliklere uygun olarak depolanmalı ve her zaman bir yedek bulundurulmalıdır.
Isıtma sistemlerinin ısı pompaları aracılığıyla düzenlenmesi, ekipman ve tesisatta önemli miktarda finansal yatırım gerektirir. Bu sistemler en modern olarak kabul edilir ve çevre dostu olmanın yanı sıra birçok avantajı vardır. Soru genellikle fiyattır. Kombine ya da alternatif yakıt üzerinde çalışan kazanlar için seçeneklerden biri de gazla beslenmeyen bir ev için bir seçenektir.
Dizel yakıtlı kazan çeşitleri
Dizel kazanlar tek devreli olabilir - bir ısı eşanjörü ve odaları ısıtmak için tek görev ve çift devreli. Tek devreli bir kazanın söz konusu olması durumunda, evsel ihtiyaçlar için başka bir şekilde, örneğin ısıtma devresindeki bir kazan tesisatı dahil edilerek sıcak su üretilir.
Buna göre, çift-boyler ayrıca, eve sıcak su sağlamak için ikinci bir ısı değiştiricisine sahiptir. Isı değiştiricilerin malzemesi çelik veya dökme demirdir ve malzemeler bu cihazların artılarını ve eksilerini belirler. Dökme demir ısı eşanjörünün ana avantajlarından biri, çelikle kıyaslandığında daha uzun bir hizmet ömrüne sahiptir.
Uygulama sırasında dizel boyler duvara monte edilebilir ve zemine monte edilebilir ve kazan brülörü yerleşik veya monte edilebilir. Modern dizel boyler otomatik kontrol ve izleme ile donatılmıştır. Bugün çok sayıda dizel kazan modeli var ve doğru seçim için uzmanların danışması zarar görmeyecek. Dizel kazanın gerekli gücü bağımsız olarak karar vermek mümkündür. Temel veri şu şekilde olacaktır:
- Tüm odaların alanı ve hacmi
- Pastaların, yapıların kalınlık ve termal özellikleri. Gerektiğinde ısı geri kazanımı ile evin kalite yalıtımına ve iyi organize edilmiş havalandırmaya bağlıdır.
Üç metreye kadar tavanları olan bir ev için gerekli kazan gücünün yaklaşık ön hesaplaması: Sırasıyla sıcak su hazırlamak ve ısıtmak için 10m2 ve 1.2 kW'lik bir alanı ısıtmak için 1 kW'lık bir güç. Ancak kesin hesaplama daha karmaşıktır ve uzmanlar tarafından gerçekleştirilir. Yağ yakıtlı kazanların verimliliği oldukça yüksek olabilir -% 85 ve ne kadar yakıt gideceği - sadece kazanın modeline ve gücüne değil, aynı zamanda iklim bölgesine ve binanın yalıtımının kalitesine de bağlıdır. Yakıt tüketimindeki dalgalanmalar 0,5 - 1,0 l / s.
Dizel kazanların kurulumu hakkında
Bugün sıvı yakıtlı kazanların seçimi büyüktür ve satın alma ve kurulum sorunları olmayacaktır. Kazanı kurmak için özel izin gerekli değildir, ancak yangın güvenliği ve kazanların güvenli çalışması için şartlar herkes için zorunludur.
Kazan için ayrı bir özel oda tahsis etmek optimal olacaktır ve kazan dairesi evde değil, bir uzantıda ise daha iyidir. Kazan dairesi minimum boyut 4 m2, minimum yükseklik 2.2 m'dir.
Kazanın çalışma koşulları ve bunlara yönelik tesis gereksinimleri, üreticinin teknik pasaportunda bulunur. Uygunsuzluk, garanti hizmetini hariç tutar. Tüm dizel kazanlar için genel şartlar:
- Dizel stokunun 800 litreden fazla eş zamanlı depolanması önerilmez
- Kapı, pencere ve havalandırma organizasyonu ile
- çap ve baca inşaatı
- Ortak paneldeki güç kaynağına bağlantı ayrı bir devre kesici üzerinden yapılmalı, kazanın UPS üzerinden en uygun şekilde bağlanması sağlanmalıdır.
Yakıt depolama hakkında
Dizel yakıtın ana rezervleri, kural olarak, binanın yakınında tutulmaktadır. Tanklar dikey olarak düzenlenir, tank malzemesi metal, plastik veya fiberglas malzemelerdir. Tankları dünyanın yüzeyine yerleştirin ve yere gömün. Tek bir tank çemberlemesi, hareketli yakıtın rahatlığında avantaj sağlar. Yere nüfuz etme, kış depolaması için ısı yalıtımı sorunlarını basitleştirir. Kazan dairesinde bulunan dizel yakıt kapasitesi, 800 litreden fazla hacme sahip olmamalıdır. Katı partiküllerin hapsedilmesi için filtrelerle donatılmış, dizel yakıtı, kazan dairesinden kazan dairesine tedarik etmek için bir pompalama sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. Böyle bir sistemi hesaplama olmadan monte etmek rasyonel değildir.
Varsa, tankların ve yakıt hatlarının ısı yalıtımı gereklidir, çünkü kış dizel yakıtı, yakıt pompasının idare edemediği jel benzeri bir duruma dönüşebilir. İklim ve kış sıcaklıklarına bağlı olarak, tankların ve yakıt hatlarının termal korunma yöntemini seçerler ve çok düşük kış sıcaklıklarında, bir ısıtma sistemi kullanarak yakıtın sıvı durumunu korurlar. Tabii ki, tedarik ekipmanı ve depolama düzeninin yanı sıra gaz giderme sisteminin sorunlarının kurulması konuları da birlikte ele alınmalıdır. Bir ülke evi dizel bir ünite tarafından ısıtılırsa, kesintisiz çalışma ve rahat çalışma sağlamak için belirli finansal yatırımlara ihtiyaç vardır.
Sıvı yakıt için ısıtma kazanları: cihaz ve özellikleri
Zamanımızda sıvı yakıt için kullanılan ısıtma kazanları, ısıtma sistemleri için ekipman pazarında iyi bir niş oluşturuyor. Bunun nedeni, gazlaştırmanın olmadığı yerlerde gaz kazanlarına iyi bir alternatif olmaları, ayrıca gerekirse gaz üzerinde çalışmaya dönüştürülebilmeleridir. Bu yazıda, bu kazanların cihazı ve ana özellikleri ile tanışacağız.
Kazan düzenlemesi
Temel unsurlar ve çalışma prensibi
Yağ yakıtlı kazanlar, gaz ekipmanı ile aynı prensipte çalışır, tek fark, nozul olarak da adlandırılan brülördedir.
Sonuç olarak, aşağıdaki yapısal unsurlardan oluşurlar:
- Yanma odaları;
- Brülörler (evrensel veya dizel);
- Isı değiştirici;
- Yakıt filtresi;
- mahfaza;
- baca;
- Cihazın çalışmasından sorumlu olan elektronik.
Cihazın süreci şu şekildedir:
- Brülör yakıtı bir pompaya girer ve hava ile karıştırır;
- Karışım daha sonra tutuştuğu yanma odasına girer;
- Torç, ısı değiştirici olan yanma odasının duvarlarını ısıtır;
- Isıtılan ısı değiştirici, sırayla soğutucuyu ısıtır.
Kazan düzeni
Cihazın verimini ve performansını arttırmak için, içinde çok sayıda baca borusu ve ısı transfer plakası bulunmaktadır. Bu nedenle, yağla çalışan kazanlar yeterince yüksek bir verime sahiptir.
Ek olarak, yanma işlemindeki dizel yakıtın örneğin gaz veya katı yakıttan daha fazla ısı ürettiği not edilmelidir. Bu nedenle, bu ekipman sadece konutlarda değil, aynı zamanda üretim tesislerinde de monte edilen ısıtma sistemlerinde çalışabilir.
Dahası, modern kazanlar, tüm süreçler otomatik olduğundan, asgari insan katılımıyla ısınmaya izin verir. Özellikle, cihazın kendisi, dizel yakıtı depodan gerekli miktarda emer.
Dikkat edin!
Mevcut düzenlemelere göre, yakıt kapasitesi 50 litreyi geçmemelidir. Tank daha büyükse, ayrı bir odada bulunmalıdır.
Kural olarak, dizel yakıtına ek olarak, bu tür yanıcı bir sıvı, kazanların ısıtılması için bir enerji taşıyıcısı olarak kullanılabilir:
Bu nedenle, ekipmanın sahibi en ekonomik sıvı yakıtı kullanma fırsatına sahiptir.
Fotoğrafta - kazanlar için dizel brülör
Meme cihazı
Bu ekipmanın en önemli unsuru bir sıvı yakıt brülörüdür. Görevi, yanıcı bir sıvı ile gereken oranlarda karıştırmak ve yanıcı karışımı yanma odasına beslemektir.
Dikkat edin!
Birçok yakıtla çalışan kazanlar evrenseldir ve sadece yakıt yağı ile değil, aynı zamanda nozulu değiştirmeden bile gazla çalışabilirler.
Bu özellikle öngörülebilir gelecekte gaz yürütmeyi planlayan insanlar için uygundur.
Brülör operasyon şeması
W / t nozulları çalışma moduna göre aşağıdaki tiplerde sınıflandırılır:
Sıvı yakıtlı bir meşale cihazı
Enjektörlerin ana yapısal elemanları şunlardır:
- Zorlanmış hava sağlayan bir fan.
- Yakıt ısıtma sistemi. Bazı durumlarda, kazanların ısıtılması için sıvı sıcaklık azaldıkça kalınlaşabileceğinden, son derece önemli bir ayrıntıdır.
- Belirli bir basınçta bir depodan bir yakıt hattına sıvı besleyen bir yakıt pompası.
- Yakıt kaynağını ve hava damperinin konumunu ayarlamanızı sağlayan servolar.
- Kontrol termostatı - brülörün başlangıcını ve yanmanın sıcaklık parametrelerini sağlar.
- Nozul - yakıt püskürtür ve aynı zamanda karışımın tutuşması için gerekli koşulları sağlar.
- Mikro şalterle yüzdürün - tanktaki yakıt seviyesini belirler ve gerekirse cihazı kapatır.
- Oluşan alevi destekleyen ikincil hava beslemesi için regülatör.
- Brülörün kontrol ünitesi - cihazın parametrelerini işlem sırasında ayarlamanıza izin verir.
Listelenen elemanlara ek olarak, sıvı yakıtlı nozulların tasarımının, içinden yakıtın verildiği esnek hortumların mevcudiyetini daima sağladığına dikkat edilmelidir. Buna ek olarak, cihazın ana parametrelerini izleyen, yakıt basıncı, bir torcun varlığı gibi çeşitli sensörler de vardır.
Dikkat edin!
Kurulumdan sonra kazanı test etmeden önce, gerekli basıncı sağlayarak, ısıtma sistemine sıvı dökmek gerekir.
Elektronik kontrol ile kazan Lotus
Sıvı yakıtlı kazanların özellikleri
haysiyet
Isıtma akaryakıtının, benzerleri gibi, bazı avantajları ve dezavantajları vardır.
Olumlu noktalar arasında şunlar vardır:
- Cihazı kullanmak için, bu cihaz ev aletlerine atıfta bulunduğundan izin almanıza gerek yoktur.
- Boru hattını gerçekleştirmeye gerek olmadığı için kendi elleriyle kurma imkanı.
- Ekipman yüzde 95'e ulaşan yüksek bir verime sahiptir.
- Küçük hava kirliliği seviyesi - tüm yanıcı ürünler çevre standartlarına uygundur.
- Hemen hemen tüm modern cihazlar otomasyon ile donatılmış olduğu için basit kullanım kılavuzu. Aynı nedenden dolayı, kazanlar insan müdahalesi olmaksızın uzun süre çalışabilir.
- Yukarıda belirtildiği gibi, gaz üzerinde çalışmaya dönüştürme olasılığı.
Görebileceğimiz gibi, ekipmanın birçok avantajı var ve oldukça çok yönlü.
Tanklı akaryakıt kazanı
eksiklikler
Söz konusu kazanların dezavantajları arasında aşağıdaki noktalar bulunmaktadır:
- Büyük yakıt tüketimi. Bu nedenle, bu tip ısıtma oldukça pahalıdır.
- Kazan, yakıt tankı ile birlikte oldukça fazla yer kaplar.
- Sistemin çalışmasını izleme ihtiyacı ve zaman zaman depoya yakıt eklemek için.
- Oda, yanma ürünlerinin çıkarılması için bir egzoz davlumbazına sahip olmalıdır.
- Operasyon sırasında, ekipman oldukça güçlü bir ses çıkarır.
- Cihaz elektronik olarak kontrol edildiğinden, cihaz güç gerektirmektedir. Bu nedenle, çevrimdışı çalışmak için bağımsız bir güç kaynağı kullanmanız gerekir.
- Yakıt için özel bir konteyner kullanmak gerekir, aksi takdirde odanın içine hoş olmayan bir koku kokusu yayılır.
Dikkat edin!
Yağla çalışan kazanlar, diğer analogların aksine, uygun bakım gerektirir.
Özellikle, aparatın duvarlarında kurumun birikmesini önlemek mümkün değildir, çünkü bu durum cihazın çalışma sürecini karmaşık hale getirecektir.
Bu eksikliklerin bir sonucu olarak, artıları ve eksileri tahmin etmeli, aynı zamanda elektrikli ve katı yakıtlı kazanların özelliklerini de bilmelisiniz. Örneğin, yakındaki bir ormanın olduğu yerde, bir aparat için bir aparata ihtiyacınız varsa, bir katı yakıt kazanı satın almak daha uygun olacaktır. Bu durumda, ısıtma genellikle serbest olabilir.
Yağ yakıtlı çift devreli kazan ACV
Seçim özellikleri
Sıvı yakıtta bir ısıtma kazanı seçerken, cihazın genel parametrelerine ek olarak, güç, işlevsellik, vb. Gibi durumlarda, brülörün özelliklerine dikkat edilmelidir.
Özellikle aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:
- Cihazı çalıştırabilecek çeşitli yakıt seçenekleri.
- Zehirli maddelerin atmosfere salınımı seviyesi.
- Çalışma sırasında gürültü ve titreşim seviyesi.
- Verimlilik göstergesi (ideal olarak 90-95 derece olmalıdır).
- Hava beslemesinin etkin ayarlanması nedeniyle yanma işleminin stabilitesi.
Özel evler için, suyu sadece ısıtmak için değil, aynı zamanda sıcak su için ısıtan çift devreli kazanları seçmek daha iyidir.
Yağ Kazanı Protherm
Elbette, cihazın üreticisine dikkat etmelisiniz. Ürünlerinin fiyatının, daha az bilinen üreticilerin cihazlarından biraz daha yüksek olmasına rağmen, iyi bilinen markaları tercih etmesi önerilir.
Aşağıdaki şirketlerin en popüler kazanları:
- ACV (Belçika);
- Lotos (Rusya);
- Protherm (Slovakya);
- De Dietrich (Fransa);
- Buderus (Almanya);
- Kiturami STSO (Güney Kore).
Kazan ve brülörün ayrı olarak satın alınabileceğine dikkat edilmelidir. Bu, ısıtma kaynağını bireysel gereksinimlere uygun olarak sıvı yakıt üzerinde monte etmenizi sağlar. Doğru, bu durumda ısıtma ekipmanının maliyeti biraz artacaktır.
Dizel kazan Kiturami STSO
Dikkat edin!
Kazana evrensel bir brülör takılırsa, yakıt değişimi sorumlu bir prosedürdür.
Bunu yapmadan önce, cihazı kurum ve yanma ürünlerinden temizlemeniz gerekir.
Burada, belki de, bu ısıtma cihazlarının ekipman seçerken dikkate alınması gereken tüm ana özellikleri.
Sonuç
Sıvı yakıtlı kazanların sahip olduğu bazı avantajlara rağmen, operasyonlarının yüksek maliyeti ile ilişkili olan diğer analoglardan daha az kullanılmaktadır. Bu nedenle, gaz, kömür veya yakacak odunun yakıt olarak kullanılması mümkün olmadığında bunları uygulamak mantıklıdır.
Bu makaledeki videodan, bu konuyla ilgili bazı ek bilgiler alabilirsiniz.