Sırasıyla terminalli ve terminalsiz harici kablolama ne zaman uygulanır? Uygulandığında 6 kare aşağıda mıdır? Bu genellikle terminali ayarlamış mı yoksa terminali yok mu?
1, terminal ve hiçbir terminal dış kablolaması, kabloyu terminal kartı terminal direğine bağlamaktır, iş kotası: açma, denetim, montaj, sayaç sökme, test, hizalama, manşon izolasyon borusu, basınç kaynak terminali, kablolama;
2. Kutunun terminallerle mi yoksa terminaller olmadan mı kapatıldığı, tasarım veya yapım gerekliliklerine bağlıdır. Kutunun montaj maliyeti kablo ve terminal içeriyorsa, bu maliyet alınmaz;
3. İletkenin kotadaki kesit alanı 2,5 ve 6'dır;
4. Elektrik mühendisliği GB 50303-2002’nin bina inşaat kalitesi için kabul kodu aşağıdaki gibidir:
Genel proje
Çekirdek tel ve elektrik ekipmanı arasındaki bağlantı aşağıdaki gereksinimleri karşılamalıdır:
Kesit alanı 10 mm2 veya daha az olan tek telli bakır tel tel ve tek telli alüminyum tel tel, cihaz ve cihazların terminallerine doğrudan bağlanır;
Enine kesit alanı 2,5 mm2 veya daha az olan çok telli bakır çekirdekli teller, kalaylı ya da terminalleri sıktıktan sonra ekipman ve cihazların uçlarına bağlanmalıdır;
Enine kesit alanı 2.5 mm2'den büyük olan çok telli bakır çekirdek teli, teçhizatın fiş terminali hariç, terminali bağladıktan sonra ekipmanın veya cihazın terminaline bağlanmalıdır; fiş tipi terminale bağlı olarak, uç kalaylı astar ile sıkılır.
Çok telli alüminyum göbek teli, terminali bağladıktan sonra ekipmanın ve cihazın terminaline bağlanır;
Her cihazın ve cihazın terminallerine ikiden fazla kablo bağlı değildir.
CNJWY Electronics, AR-GE ve üretim terminal bloğuna adanmıştır, eski ve yeni arkadaşlar ile işbirliğine danışmak ve görüşmek üzere hoş geldiniz