Elektrikli süpürgelik ısıtıcıları genellikle bir oda ilavesine ısıtma eklemenin en kolay ve en etkili yoludur ya da tavan arası veya bodrum gibi ısıtılmamış alanı yaşam alanına dönüştürürken. İdeal olarak, mevcut kanal sistemini merkezi ocağınızdan / klima sisteminizden uzatmak her zaman en iyisidir, ancak bazen kanalların yönlendirilmesi mümkün değildir. Bu zamanlarda, elektrikli süpürge ısıtıcıları kurmak en kolay çözümdür.
Süpürgelik Isıtıcı Temelleri
Süpürgelik ısıtıcıları duvarların altına monte edilir ve genellikle duvar boşluklarından ana servis panosuna yönlendirilen kablolama yoluyla elektrik devreleri ile çalıştırılır. Standart duvar prizlerine takılabilen taşınabilir süpürgelik ısıtıcıları mevcutken, bunlar sadece geçici kullanım için gerçekten en iyisidir; Kalıcı ısıtma için, duvara monte edilmiş kalıcı süpürgelik ısıtıcıları monte etmek en iyisidir.
Kalıcı ısıtıcılar 120 voltluk ve 240 voltluk modellerde mevcuttur. Mümkün olan yerlerde, ısıtma maliyetleri açısından daha verimli oldukları için 240 volt ısıtıcıları monte edin.
Süpürgelik ısıtıcıları için alışveriş yaparken , süpürgelik uzunluğu, vat miktarı, amper ve voltaj dahil olmak üzere bir dizi farklı özellik göreceksiniz. Isınmanız gereken yer için yeterli olan ısıtıcıları seçmek uğruna en kritik olan watt değeridir. Genel olarak, uzun süpürgelik ısıtıcıları daha fazla watt üretecek.
İşte bir üreticiden bir örnek:
Cadet 240 volt baseboard ısıtıcı wattları
- 30 inç 500 watt
- 36 inç 750 watt
- 48 inç 1000 watt
- 72 inç 1500 watt
- 96 inç 2000 watt
Anında pratik olan soru şudur: Odayı ısıtmak için ne kadar vatka ihtiyacım var ve kaç tane basmalı ısıtıcı indirmeliyim?
Bu sorunun cevabı, alanın ısıtma ihtiyaçlarını hesaplamayı içerecektir.
Gerekli Isıtıcı Wattının Hesaplanması: Hızlı ve Kolay Bir Hesaplama
İhtiyacınız olan toplam ısıtma gücü miktarını hesaplamak için kullanılabilecek çok basit bir yöntem, odanın kare görüntülerinin hesaplanmasıyla bulunabilir, daha sonra bunu temel watt gereksinimi için 10 watt ile çarparak bulabilirsiniz.
Örneğin, 12 ft x 12 ft yatak odasını ısıtıyorsanız, 144 feet kare olacaktır. Bunu 10 watt ile çarptığınızda, odanın gerekli ısıtıcı watt'ının 1440 olduğunu söyler.
Bu taban gerilimi ölçümü, odanın tipik duvar, tavan ve zemin yalıtımı ile modern bir yapıya sahip olduğunu ve 8 ft yüksek tavanlı olduğunu varsayar. Oda bu özelliklerden farklıysa, aşağıdaki ayarları yapmanız önerilir:
- Tavanlar 8 ft yerine 10 ft yüksekse% 25 daha fazla watt ekleyin.
- Tavanlar 8 ft yerine 12 ft yüksekse% 50 daha fazla watt ekleyin.
- Eski bir evde, kare görüntüleri 10 değil, 12.5 watt ile çarpın
- Ultra yalıtımlı bir evde, odadaki kare görüntüleri 10 değil, 7,5 watt artırın.
Örneğimiz için, odanın normal şartlara sahip olduğunu varsayalım.
144 feet kare, gerekli watt 1440 watt'tır, bu da odayı bir adet 1500 watt'lık baseboard ısıtıcı veya iki adet 750-watt ısıtıcı ile ısıtabileceğiniz anlamına gelir.
Süpürgelik Isıtıcının Uzunluğuna Göre Hesaplama
Bu yöntemde, 240 volt süpürgelik ısıtıcıların tipik olarak her uzunluk için yaklaşık 250 vat ürettiği varsayılmıştır. Bu hesaplama, süpürgelik ısıtıcınızın ne kadar süreceğini belirtmek için tasarlanmıştır.
- Kare görüntüleri bulmak için odanın genişliğini ve uzunluğunu ölçerek başlayın.
- Kare görüntüleri 9 ile çarpın.
- Bu temel watt numarasını kullanarak, aşağıdakilerin her biri için% 10 ekleyin:
- Her pencere
- Her dış kapı
- Her dış duvar
- Odanın altında yalıtılmamış bir alan
- Kötü yalıtılmış duvarlar
- Tavan 8 metreden uzun boylu
- Ortaya çıkan sayı, odanın ısıtılması için süpürgelik ısıtıcılar için gereken toplam watt olacaktır. Şimdi, gerekli olan süpürgelik ısıtıcısının uzunluğuna ulaşmak için 250'ye bölün.
İlk hesaplama yönteminde tarif edilen aynı büyüklükteki odayı kullanarak, 144 metrekarelik yatak odamızın bir pencere, iki dış duvarı olduğunu, ancak tipik olarak tipik olduğunu varsayıyoruz. Hesaplama şöyle çalışır:
- 9 watt ile çarpılan 144 feet kare 1296 watt'a eşittir.
- Bir pencere için% 10 ekleme 1425,6 watt'a eşittir.
- İki dış duvar için% 20 ekleme 1710,72 watt'a eşittir.
- 250'ye bölünmesi (doğrusal ayak başına normal watt), 6.84 fitlik basmalı ısıtıcıya eşittir.
- Yuvarlama, bunun anlamı, 7 feet veya 84 inçlik ısıtıcının gerekli olmasıdır. Bu biraz sıra dışı bir sayıdır; Bu durumda, tek bir 8 ft veya iki 4 ft ısıtıcılar olası seçim olacaktır.
Taban tahtası ısıtıcılarını seçerken her zaman biraz daha büyüktür. Asgari gereksinimlerden biraz daha büyük olan süpürgelik ısıtıcılarla ısıtılarak verimlilik kaybı olmaz.
|Üreticiler Önerilen Isıtma İhtiyaçları|
|Toplam Oda Alanı (Sq. Feet)||Önerilen Isıtıcı Değerlendirmesi (Watt)||Gerekli olan elektriksel devre boyutu (240 volt)|
|100||900||15 Amper|
|150||1,350||15 Amper|
|200||1.800||15 Amper|
|300||2.700||15 Amper|
|400||3.600||20 Amper|
|500||4.500||30 Amper|
|800||7.200||40 Amper|
|1.000||9,000||50 Amper|