Pompa İstasyonu Titreşim Analiz Raporu
Pompa:
•Pompa yataklarında her yönden alınan titreşim ölçümlerinde kanat geçiş frekansında (BPF) baskın titreşim görülmektedir. Ayrıca yatay yönlerden alınan İvme Spektrumlarında da BPF ve harmonikleri çok belirgindir.
•Genlikler normal seviyelerin çok üzerindedir. Bu durum yük artışı ile ilgili olabilir. Sık ölçümler ile trend takibi yapılmalıdır.
•Akışa engel olabilecek durumlar kontrol edilmelidir.
PDE-H Hız Spektrumu
PDE-H İvme Spektrumu
PDE-V Hız Spektrumu
Pompa:
•Pompa yataklarında her yönden alınan titreşim ölümlerinde kanat geçiş frekansında (BPF) baskın titreşim görülmektedir.
•Genlik şu an için çok yüksek değildir. Ancak ani genlik artışları tehlikeli olabilir.
•Akışa engel olabilecek durumlar kontrol edilmelidir.
PDE-H Hız Spektrumu
Motor:
•Motor ön yataktan alınan Zarf Spektrumu ölçümünde 6317 kodlu rulmanın dış bilezik arıza frekansında (BPFO) titreşim genliği yükselmiştir.
•Durum daha sık periyotlar ile izlenmelidir. Ani genlik artışı tehlikeli olabilir.
MDE-H Zarf Spektrumu
Pompa:
•Pompa ön ve arka yataktan alınan ölçümlerde özellikle yatay yönde baskın 1X titreşimi görülmektedir.
•Sebebi balanssızlık olabilir.
•Detaylı teşhis ölçümleri yapılması önerilir. Yatay ve dikey arasında faz ölçümü, farklı hızlarda 1X trendi izlenmesi gibi yöntemler ile kesin sonuca varılabilir.