Islak alarm vanası genellikle vana diskinden önce ve sonra aynı su basıncına sahip olan endüstriyel parçalardır. Çalışma prensibinde yer alan su, ıslak alarm vanası diskinden önce ve sonra su basıncı dengesini sağlamak için kılavuz borudaki su basıncı dengesi deliğinden geçer. Vana diskinin öz ağırlığı ve vana diskinden önceki ve sonraki suyun toplam basıncı farklı olduğundan, vana diski kapalı durumdadır. Vana diskinin üzerindeki toplam basınç, vananın altındaki toplam basınçtan daha büyüktür. Yangın durumunda, kapalı nozul su püskürtür. Hidrolik basınç terazisindeki küçük delik suyu doldurmak için çok geç olduğu için alarm vanasının üzerindeki su basıncı düşer. Bu sırada, valf diskinin önündeki su basıncı, valf diskinden sonraki su basıncından daha büyüktür.
Islak alarm vanalarında genellikle su tek yönlü akar ve öngörülen basınçta alarm uygun kısmını sürücü ve akış sağlayan bir kontrol valf vardır. Bu vana, bir vana kanadı ile iki tarafa bölünmüştür. Yukarıda bulunan alan sistem boru hattına bağlanır. Buna karşın alt taraf ise su kaynağına bağlanır. Islak alarm ana kanadı ancak iki parça arasındaki basınç belirli bir seviyeye ulaştığında açılacaktır.
Islak alarm vanası her zaman ayarlanmış durumdadır ve sistem tarafı basınçlı suyla doludur. Sprinklerdeki ısıya duyarlı eleman, yangın çıktığında otomatik olarak patlayacak ve püskürecektir. Böylece sistem tarafındaki basınç azalacak ve ardından basınç farkından dolayı ıslak alarm vana klapesi açılacaktır. Bir yandan sistem tarafına verilen su, diğer yandan suyun küçük bir kısmı geciktiriciye akar ve nihayet alarm vermek için su motoru alarmına ulaşır. Basınç sinyalini elektrik sinyaline çeviren basınç şalteri, yangını söndürmek için yangın pompasını çalıştırır.
Geciktirici, girişi ve çıkışı olan silindirik bir su depolama tankıdır. Basınç dalgalanarak vana kanadı açılır ancak hemen kapanacaktır. Su motoru alarmının yanlış bilgi vermesi için suyu tampon zamanına göre depolar.
Basınç şalteri suyun basıncını elektrik sinyaline çevirir ve geciktiricinin üzerine monte edilir. Sistem başlatıldığında, alarm boru hattındaki basınç anahtarın hareket seviyesine ulaşır ve kontak kapanarak veya açılarak basıncı elektrik sinyaline çevirir.
Islak alarm vanaları, yangın söndürücüler ile basınçlı havayı ayıran yangın söndürme sistemleri için güvenlik ve kontrol ünitesidir. Islak borulu sprinkler sisteminde çoğunlukla ıslak alarm vanası kullanılır.
Islak alarm vanalarının temel işlevi, otomatik yangın söndürme sistemindeki hava basıncının su basıncı ile dengesini sağlamaktır. Bunun için ıslak alarm vanaları, üniform olmayan çeşitli alt ünitelerle mekanik bir düzenleme içerir. Ünite üzerinde vana gövdesi, gecikme elemanı, alarm gongu ve basınç şalteri mevcuttur.
Islak alarm vanası, suyun donma ihtimalinin yüksek olmadığı durumlar için tasarlanmıştır. Borularda basınçlı kalan su, yangın nedeniyle sprinkler devreye girdikten sonra yangın alanı üzerine bırakılır. Basınçlı su sistemi sadece sürekli olarak beslenmekle kalmaz, aynı zamanda geciktirme odasını da doldurur. Hazne doldurulduktan sonra hazne üzerindeki basınç şalteri çalıştırılır. Basınç şalteri, alarmı iletir ve yangın uyarı sistemine yollar. Daha sonra su motoru gonguna iletilir ve alarm devreye girer.
Islak alarm vanası, normalde kapalı konumda sabitlenmiş küçük bir vanadır. Alarm test valfi, ıslak alarm vanasının sprinkler sistemi tarafı ile tahliye arasına takılır. Alarm vanasının amacı, açıldığında tek bir otomatik yangın sprinklerinden su akışını simüle etmektir.
Normalde bir ıslak borulu otomatik yangın sprinkler sistemi, bilinen güvenilir bir su kaynağından gelen suyla tamamen doldurulur. Kurulum, açık konumda sabitlenmiş alarm vanası ile basınçlandırılır. Bir yangın sprinkleri, ısıya duyarlı bileşenin sıcaklık derecesinde veya üzerinde bir sıcaklığa yeterli bir süre maruz kaldığında serbest kalır ve suyun yalnızca etkilenen sprinklerden akmasına izin verir. Yeterli ısıya maruz kalırlarsa ek yangın fıskiyeleri de çalışabilir.
Bu meydana geldiğinde, su kaynağından gelen su alarm vanasından etkilenen yangın sprinkine geçecek ve ayrıca alarm zilini geçecektir. Ortaya çıkan basınç düşüşü aynı zamanda alarm basınç anahtarını da etkinleştirecek ve bu da itfaiyeyi çağıran bir alarmı etkinleştirecektir.
Yangın sprinkler sisteminin etkilenen bölümünde su akışının yerini gösteren bir akış anahtarı da çalışacaktır. Çok katlı bir bina durumunda, tipik olarak kat başına bir akış anahtarı vardır. Akış anahtarı, yerini bir yangın gösterge paneli gösterecektir ancak itfaiye teşkilatını arayamayabilir.