Kır evlerinde ve yazlık evlerde banyo ve sıhhi tesisat armatürlerinin yerinin düzeni, her zaman kanalizasyon yükselticisinin yakınında bulunmaları gereken zorluklarla doludur. Ayrıca, kolona giden borular, atık suyun yerçekimi ile hareket edebilmesi için yönünde bir eğime sahip olmalıdır. Bu tür sözleşmeler belirli kısıtlamalar getirir – tüm sıhhi tesisat birbirine yakın yerleştirilmelidir. Kanalizasyon pompaları kuruluysa bu sorun önemsiz hale gelir. Bu pompaları kullanmak, sizin için uygun olan her yerde, bodrumda veya bodrumda – ana kanalizasyon borusunun bulunduğu yerin altında bir tuvalet, çamaşır makinesi, duş ve diğer cihazları kurmanıza olanak tanır. Bu özellikle yüksek binaların bodrum katlarında bulunan kafe, restoran ve spor kulüpleri için geçerlidir. Bazen kır evlerinde dışkı dalgıç pompaları kurulur, evin her yerinden atık su işlenir ve bir fosseptik içine pompalanır. Bu tür pompalar yukarıda açıklananlardan farklıdır ve yanılmamak için pompanın ne için tasarlandığını anlamak gerekir..
Kanalizasyon pompaları kabaca iki kategoriye ayrılabilir: evsel ve endüstriyel. Evsel pompalar, bir veya daha fazla tüketiciden gelen atık suyu pompalamak için tasarlanmıştır ve kır evlerinde, özel küçük otellerde, kafelerde, restoranlarda, barlarda, kulüplerde ve mağazalarda kullanılabilir. Endüstriyel atık su pompaları, çok katlı binalara ve hatta kanalizasyona giden trafo merkezlerine kurulur..
Evsel ihtiyaçlara yönelik atık su pompaları, kullanım amacı ve yeri bakımından farklılık göstermekle birlikte yapısal farklılıklara da sahiptir. Örneğin, doğrudan su tüketicisinin altına monte edilen pompalar vardır ve bir fosseptik kuyusuna veya bir kanalizasyon pompa istasyonuna monte edilen zorunlu kanalizasyon için pompalar vardır..
Evsel atık su pompaları aşağıdaki tasarıma sahiptir:
- Tuvalet Kanalizasyon Pompası (bir helikopter ile donatılmış).
Bu tip bir pompa, klozetin hemen arkasına 40 cm’den daha uzak olmayan bir şekilde monte edilir ve tuvalet sarnıcı büyüklüğünde bir kutudur. Pompa gövdesinin rengi, klozetin rengine uyacak ve göze çarpmayacak şekilde seçilebilir. Ünite tuvaletten tahliye borusuna bağlanır. Tuvaletteki su boşaltıldığında, metal öğütücü bıçakların dışkı ve tuvalet kağıdını öğütdüğü pompayı doldurur. Havlu ve kişisel bakım ürünü gibi daha ciddi döküntüler böyle bir pompa ile kaldırılamaz..
Atıkları ezdikten sonra atık su, kanalizasyon yükselticisine yönlendirilir. Tipik olarak, bu tür tuvalet pompaları, yatay düzlemde 10 m yüksekliğe ve 100 m’ye kadar sıvıları pompalayabilir. Atık su kanalizasyona yönlendirildikten sonra tuvaletin su contası tekrar su ile doldurulur..
Pompadan çıkan boruların çapı 18 mm ila 40 mm arasında olabilir. Bu, örneğin alçıpan kaplamanın arkasına veya tavanın altına, odanın genel tasarımına zarar vermeden döşenmelerini sağlar. Öğütücü pompalar, kanalizasyon yükselticisinin konumuna ve ana tahliye yerinin altına bakılmaksızın herhangi bir odaya klozet takmanıza izin verir. Örneğin, tipik bir apartman dairesinde bodrum, bodrum, yeniden geliştirme ve banyonun başka bir yere taşınması olabilir..
Bu tür kanalizasyon pompaları için fiyat üreticiye bağlıdır. Örneğin, Grundfos Sololift2 WC-1 ve Sololift2 WC-3’ün popüler Fransız pompalarının fiyatı 350 USD’dir. ve 450 USD sırasıyla. Bunlar, garanti verilen güvenilir birimlerdir. Ek olarak, BDT ülkelerinde, bu markanın kanalizasyon pompalarının montajı ve onarımı ile uğraşan bir servis merkezleri ağı oldukça gelişmiştir. Başka bir Fransız şirketi SFA’nın (doğrudan rakip) pompaları yaklaşık aynı fiyat aralığında. SFA SaniBroyeur Silence modelinin maliyeti, örneğin 350 USD. Biraz daha ucuz olmalarına rağmen daha az güce sahiptirler ve daha düşük bir yüksekliğe pompalarlar. Ancak Rus şirketi Sabline Service’in Unipump Sanivort 600 adlı pompası sadece 200 USD’ye mal olacak..
Bir tuvalet pompası tarafından tuvalet için pompalanabilecek maksimum atık su sıcaklığı +35 ° С – +50 ° С aralığındadır. Bu, belirli bir modelin talimatlarında daha ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Ayrıca, birçok pompanın lavabo, duş veya bide, pisuardan boşaltmak için ek bir girişi vardır. Bu nedenle suyun sıcaklığı büyük önem taşımaktadır. Su sıcaklığı çok daha yüksekse, bazı modellerde kısa bir süre (30 dakika) sıcak su pompalamanıza izin veren, ancak sürekli değil, koruma ile donatılmış olmasına rağmen, pompa arızalanabilir..
Yaklaşık 30x45x16 cm boyutlarında bir kutu olan klozet pompalarının yanı sıra asma klozetler için ankastre öğütücü pompalar da bulunmaktadır. Kompakt boyutları vardır, kalınlıkları 12 cm’yi geçmez, bu nedenle onları alçıpan bir bölmenin arkasına gizlemek uygundur..
Sarnıçsız bir tuvalet ve pompayı birleştiren modeller de vardır. Böyle bir cihaz ucuz değildir (SFA Sanicompact 43, 900 – 1000 USD’ye mal olur), ancak kullanışlıdır ve az yer kaplar. Tuvalet doğrudan su şebekesine bağlıdır ve lavabodan tahliye için ek bir çıkışa sahiptir..
- Mutfak için kanalizasyon pompası (doğrayıcı olmadan).
Bu tür pompalara ayrıca sıhhi denir, çünkü kirli su pompalarlar, ancak bir öğütücü ile donatılmazlar, bu da boşaltılan suyun yabancı maddeler içermemesi gerektiği anlamına gelir. Mutfak için kanalizasyon pompaları birkaç girişe sahiptir, böylece mutfak lavabosu, banyo, duş ve lavabodan gelen bir gidere bağlanabilirler. Lavabonun altındaki bir dolaba veya uygun herhangi bir yere monte edilirler. Böyle bir pompa ile pompalanabilecek atık suyun maksimum sıcaklığına dikkat ediniz. Örneğin, duşlar, bideler ve lavabolar için Sololift2 D-2 modeli, +50 ° C’den yüksek olmayan su sıcaklıkları için tasarlanmıştır. Bu, ona bir bulaşık makinesi ve çamaşır makinesi bağlayamayacağınız anlamına gelir. Mutfak pompalarının içeriden hızlı bir şekilde yağlı bir kaplama ile kaplanması ve zamanında temizlik gerektirmesi de önemlidir..
- +75 ° С üzerindeki sıcaklıklar için tasarlanmış kanalizasyon pompası.
Bu kanalizasyon pompaları kategorisi ayrı ayrı ayırt edilmelidir. Bu üniteler, sıcak atık suları çamaşır makinelerinden, bulaşık makinelerinden, küvetlerden ve duşlardan yönlendirebilir. Örneğin, Grundfos Sololift2 C-3 pompasına bir lavabo, bulaşık makinesi, banyo ve duş bağlanabilir. Su sıcaklığı +75 ° С’den yüksek olmamalıdır, kısa bir süre için pompa +90 ° С sıcaklığa dayanabilir. Bu Fransız biriminin maliyeti yaklaşık 400 – 420 USD’dir. Kanalizasyon pompaları Wilo DrainLift TMP 32-0.5 EM ve SFA SaniVite Silence ayrıca +75 ° C sıcaklıktaki su için tasarlanmıştır ve 350 – 400 cu maliyetlidir.
- Dalgıç Kanalizasyon Pompası.
Bu tür pompalara dışkı dalgıç pompaları da denir ve bunlar yukarıda açıklananların hepsinden kökten farklıdır. Dalgıç pompalar, bir kır evinin her yerinden gelen atık suyun aktığı bir kuyuya veya tanka kurulur. Prensip olarak, sadece bir kır evi değil, otonom kanalizasyon sistemine sahip bir kafe, restoran, kulüp veya başka bir tesis olabilir.. Dalgıç dışkı pompası, güçlü bir motor ve kesme çubuğu ile donatılmıştır., sadece dışkı ve tuvalet kağıdı değil, aynı zamanda bez havlular, lastik eldivenler, kadın hijyen ürünleri, havlu havlular ve diğer büyük eşyaları da öğütebilir. Baş edemediği tek şey, kanalizasyona girmesinden kaçınılması gereken taşlar ve metal nesnelerdir..
Yabancı safsızlıkları ezdikten sonra atık su, arıtıldığı bir septik tanka pompalanır. Dalgıç pis su pompaları Grundfos, Wilo, KSB, FLYGT, HOMA ve GORMAN-RUPP gibi firmalar tarafından üretilmektedir. Pompa gövdesi ve öğütücü genellikle dökme demir veya paslanmaz çelikten yapılır. Pompanın kendisi, atık su seviyesinin bir işarete ulaştığını belirten bir şamandıra ile donatılabilir, bundan sonra pompanın dışarı pompalamaya başlaması gerekir. Aynı şekilde, şamandıra ünitenin kapanmasını kontrol eder..
Dışkı kanalizasyon pompaları için fiyat, ünitenin kapasitesine bağlıdır. Örneğin, güçlü bir pompa PEDROLLO MC 30/50 + 2200 W gücünde bir QES300 uzaktan kumandası neredeyse 1000 USD, analogu, sadece 750 W gücünde daha basit olanı, PEDROLLO MCM 10/50 350 USD’dir. Üreticinin itibarı ve talepleri de fiyatı etkiler. Örneğin, Ukrayna yapımı bir dışkı pompası DNIPRO-M, 2750 W güce sahip olmasına rağmen sadece 60 – 70 dolara mal olacak..
Yukarıdakilere ek olarak, evsel atık su pompaları şunları içerir: yarı dalgıç pompalar ve kuru montajlı pompalar. Ayrıca popüler merkezi sinir sistemi (kanalizasyon pompa istasyonları), içinde gerekli güce sahip bir dışkı pompasının kurulu olduğu hazır bir atık su tankıdır. Eviniz için bir pompa seçerken, ünitenin özelliklerini ve kullanım önerilerini okuduğunuzdan veya bir uzmana danıştığınızdan emin olun..
Endüstriyel atık su pompaları, çok katlı binalarda, uzak sitelerde, yazlık yerleşim yerlerinde ve işletmelerde atık suyu şehir veya otonom kanalizasyona pompalamak için kullanılır. Aynı pompalar, pompa istasyonlarına ve atık su arıtma tesislerine kurulur. Geleneksel olarak, endüstriyel pompalar aşağıdaki gruplara ayrılabilir:
- Dalgıç kanalizasyon pompası (dışkı).
Dalgıç pompalar her zaman suya daldırılarak çalıştırılır. Ünite agresif bir ortamda bulunduğundan, gövdesi ve parçaları tamamen stabilite gereksinimlerine uygun olarak yapılmıştır. Bu tip pompaların popülaritesi, doğrudan kanalizasyon pompa istasyonunun içinde kullanılmaları ve yerleştirme için özel bir yer ve ek bir boru hattı gerektirmemeleri gerçeğinden kaynaklanmaktadır..
Dalgıç pompaların da “kuru” kurulum için uygun olduğunu açıklığa kavuşturmaya değer, ancak bu durumda boru beslemesini ve giriş borusunda yedeklemeyi uygun şekilde organize etmek gerekir..
- Konsol kanalizasyon pompası.
Bu tür pompalar, endüstriyel düzeydeki kanalizasyon pompa istasyonlarının yanı sıra yüksek binaların bodrum katlarına açıkça kurulur. Ana farkları, pompa ve motorun ayrı olarak konumlandırılması ve bir kaplin ile bağlanmasıdır. Doğru çalışma ile konsol pompalar, onarım veya arıza olmadan uzun süre hizmet verebilir. Onarım gerekliyse, pompa kolayca görülebildiği için yapılması kolaydır..
- Kendinden emişli kuru kurulumlu atık su pompası.
Bu tür pompalar, kanalizasyon pompa istasyonunun (atık su pompa istasyonu) içinde özel olarak donatılmış bir yerde ayrı bir odaya kurulur. Mükemmel özelliklere sahiptirler, bakımı kolaydır, ancak oldukça pahalıdırlar, bu nedenle günümüzde nadiren kullanılmaktadırlar..
Endüstriyel bir atık su pompası seçerken, kurulum için uzmanlar sağlayabilen ve ardından eşlik eden teşhis, bakım ve onarım ile uğraşan böyle bir üreticinin bir modelini seçmek son derece önemlidir..
Bu nedenle, atık suyun yerçekimi ile taşınmasının imkansızlığı sorunu varsa, kanalizasyon pompalarını kurmaktan başka yapacak bir şey kalmaz. Uygulamalarının kapsamının çeşitli olduğunu ve belirli görevler için belirli bir modelin seçilmesi gerektiğini zaten düşündük..
Tuvaleti sizin için uygun bir yere kurabilmek için, kanalizasyon yükselticisinin konumuna bağlı kalmadan, tuvalet için bir kanalizasyon pompası ile donatmanız gerekir. Bu sadece kır evleri için değil, aynı zamanda yeniden yapılanma yapılan daireler ve bodrum katındaki binalar için de geçerlidir..
Tuvalete bağlamak için hangi pompaları kullanabilirim? Grundfos pompalar model Sololift2 WC-1, Sololift2 WC-3, Sololift2 CWC-3 (duvara montaj), Wilo DrainLift KH 32-0.4 EM pompa, SFA pompalar model SFA SaniTop Silence, SFA SaniBroyeur Silence, SFA SaniPRO XR Silence ve diğerleri. Bu kanalizasyon pompaları en gurur verici incelemeleri aldı. Güvenilir ve yüksek kaliteli birimler olarak karakterize edilirler..
Çoğu tuvalet pompasında ek giriş boruları, bağlanabileceğiniz lavabo gideri, ruh, bide ve pisuar. Bu nedenle tek bir pompa yardımıyla tüm banyodan atık suyun tahliyesini sağlamak mümkündür..
Kanalizasyon pompasını tuvalete bağlamanın en kolay yolu, yerleşik pompalı bir tuvalet kurmaktır. Bunun nasıl yapıldığı video örneğinde görülebilir..
Tuvaletin arkasına 40 cm’den daha uzak olmayan geleneksel bir kanalizasyon pompası monte edilmiştir..
Kanalizasyon pompasını tuvalete bağlamak için ipuçları:
- Pompadaki girişin çapına dikkat edin. Klozetten çıkan pis su borusunun çıkışına (klozet çıkışı) uygun olmalıdır. Bu deliklerin çapı farklıysa, kurulum yanlış olacaktır..
- Kanalizasyon pompasını kurmadan önce talimatları dikkatlice okuyun. Çoğu zaman, gerekli tüm şemalar ve önerilerle donatılmıştır ve pompanın kendisi, sabitleme vidalarına kadar ihtiyacınız olan her şeyi içerir..
- İlk adım, giriş borularına bağlantı dirsekleri veya besleme boruları yerleştirmektir..
- Ardından pompayı klozetin arkasına yerleştirin ve vidalarla zemine sabitleyin. Bu tür bir bağlantı için pompa gövdesi üzerinde delikli özel döküm pabuçlar bulunmaktadır..
- Pompaya giden tüm borular, atık suyun yerçekimi ile hareketini sağlayacak şekilde 3 cm x 1 m eğimle yerleştirilmelidir..
- Daha sonra çıkışa bir drenaj borusu bağlanır. Fotoğraf örneğinde belirtilen konumu için öneriler nelerdir (basıncın boru hattının yüksekliğine ve uzunluğuna bağımlılığı).
- Kanalizasyon pompasının modeli havalandırmanın çıkarılmasını içeriyorsa, havalandırma kanalını evin çatısının sırtının üzerine getirmek gerekir. Evde hoş olmayan kokuların olmamasını sağlamak için kömür filtreli modeller olmasına rağmen.
- Pompa, 30 mA RCD üzerinden şebekeye bağlanır. Pompa modeli hazır bir fişle birlikte verilirse, kablonun doğrudan blendajdan ve RCD’den yönlendirilmesi gereken kişisel bir prize bağlanabilir..
- Çıkış ve besleme borularının tüm kıvrımları düzgün olmalıdır.
- Tüm boru hattı bağlantıları lehimleme, kaynaklama veya yapıştırma ile yapılmalıdır..
- Atık suyu dikey bir düzlemde yönlendirmeye ihtiyaç varsa, çıkış borusunun dikey bölümü, pompa çıkışından 30 cm’den daha uzak olmamalıdır. Bu, normal hat basıncını sağlayacaktır..
Lütfen tuvalet tahliye pompasının zemin seviyesinin altına veya çukurlara monte edilmemesi gerektiğini unutmayın. Sadece tuvaletin yanında, bakım ve onarım için pompaya ücretsiz erişim sağlar. Pompanın çektiği suyun geri dönmesini önlemek için çıkışa çekvalf takılmalıdır..
Mutfak planlanmışsa bulaşık makinesi veya çamaşır makinesi kurun, daha sonra kanalizasyon pompası yüksek sıcaklıklara dayanıklı seçilmelidir – +90 ° C’ye kadar. Aşağıdaki modeller uygundur: Grundfos Sololift2 C-3, Wilo DrainLift TMP 32-0.5 EM ve SFA SaniVite Silence. Mutfaktaki tüm cihazlardan büyük miktarda atık su pompalayabilen bir depolama tankına sahip daha güçlü modeller de vardır..
Mutfakta herhangi bir yere bir kanalizasyon pompası takabilirsiniz – lavabonun altındaki bir dolaba, bir duvarın yanına, bir dolaba veya başka bir uygun yere. Ana şey, tüm besleme borularının yeterli bir eğimle (3 cm x 1 m) yerleştirilmesi ve çok uzun olmaması için her şeyi hesaplamaktır. Aksi takdirde, birkaç pompa kullanmanız gerekecektir..
Bir mutfak kanalizasyon pompasını bağlamak için ipuçları:
- Birkaç basınçlı kanalizasyon pompası kullanılıyorsa, ortak bir yükselticiye veya ana hatta ayrı girişleri olmalıdır. Boruların pompalardan birine bağlanması yasaktır..
- Pompadan çıkan boru çıkışı, pompa seviyesinin altında bulunan uzun bir yatay bölüme sahipse, pompa kapatıldıktan sonra hava erişimini sağlamak için en yüksek noktaya bir vana (0,7 bar) takılmalıdır..
- Pompa modeli, elektrik devresinin hava ile soğutulması için bir düzenleme gerektiriyorsa, pompaya özel bir plastik boru dahil edilecektir, bu boru gövdedeki özel bir deliğe yerleştirilmelidir ve pompanın 50 – 80 cm yukarısına dikey olarak getirilmelidir. Bu, elektrik devrelerini soğutmak için hava akışını sağlayacaktır..
Pompadan çıkış borusu polipropilen veya polietilen gibi sert plastikten yapılmalıdır. Bir basınçlı kanalizasyonda esnek bir oluk kullanılamaz..
Atık suyu arıtmak ve bir septik tanka pompalamak için bir dışkı pompası kullanılır. Evden doğrudan septik tanka kanalizasyon akışının imkansız olduğu durumlarda, örneğin, uzaktaysa, evin yanına bir kanalizasyon pompasının monte edildiği bir toplama kuyusu kurulur. Evin her yerinden drenaj toplama kuyusuna akar, burada pompa onları ezer ve daha fazla pompalar – arıtma için septik tanka.
Ayrıca, merkezi kanalizasyon sistemi uzaktaysa ve atık suyu doğrudan içine yönlendirebilecek bir basınç oluşturmak gerekiyorsa, bir toplama kuyusunun montajı mümkündür..
En uygun seçenek satın almak ve kurmaktır merkezi sinir sistemi (Kanalizasyon Pompa İstasyonu). Üretim malzemesi agresif ortamlara dayanıklı, çeşitli hacim ve şekillerde plastik bir kaptır. Kap tamamen kapatılmıştır ve pratikte sızıntı tehlikesi yoktur. Tankın içine, çöp ve atık suyu işleyen ve daha fazla pompalayan bir dışkı pompası yerleştirilmiştir. Çoğu zaman, bu tür pompalar dalgıçtır.
Konteynerin altına gerekli derinlikte bir çukur kazılmalıdır. Sadece kapak üstte kalmalıdır. Çukurun dibi sıkıştırılmalı ve ardından üstüne beton bir ped yerleştirilmelidir. Bunun için kırma taş ve kum dökülür ve daha sonra 10-15 cm’lik bir tabaka halinde beton dökülür Beton sertleştikten sonra – yaklaşık bir hafta sonra – bir kanalizasyon istasyonu kurulabilir. Dikkatlice indirilmelidir. SPS kesinlikle düz olmalıdır – dikey.
Pompa kesinlikle talimatlara göre bağlanır. Bunun için pompayı indirmek ve kaldırmak için bir kablo ve zincir sağlanmıştır. Çıkış boru hattı, lehimleme veya kaynaklama ile yüksek kalitede yapılmalıdır..
Daha sonra SPS tankı su ile doldurulmalıdır, bu tankın etrafına serpmeyi mümkün kılacaktır. Konteyner su ile dolduğundan, pompa istasyonu duvarlarının dışına en üste kadar kum eklenebilir. Son 15-20 cm çim olabilir. Kanalizasyon pompa istasyonunu çukura sabitledikten sonra su tahliye edilebilir..
Kendi elinizle bir kanalizasyon pompası kurmak zor bir iş değildir, ancak yalnızca talimatları kesinlikle uygularsanız ve taviz vermezseniz. Örneğin, bir toplama kuyusuna tuvalet pis su pompası veya çamaşır makinesine bağlı +35 °C sıcaklık sınırlaması olan bir pompa monte edemezsiniz. Doğrudan pompayı bağlamak için ayrıntılı talimatlar sağlanmıştır. Birdenbire kendi başınıza çözemezseniz, riske atmayın, profesyonellerden yardım isteyin.