Ahşap örtüşen evlerin zeminini düzenlemek için en rasyonel seçenek, hafif “kuru” zemin kurulum sistemi olarak adlandırılmaktadır. Adın doğası, uygulama prensibini ifade eder: “kuru” döşeme yöntemi, hafif bir teknoloji ile birleştirilir. Zeminin temelini oluşturan ahşap veya polistiren malzemelerin (ahşap, sunta, uygun malzemeden levhalar) döşenmesi hakkında konuşuyoruz. Ayrıca, bu teknolojide, daha sonra metal ısı dağıtım plakalarının oluklarına yerleştirilen ısıtma boruları da bulunmaktadır. Işık döşemenin son aşamasında, alçı levhalarla kaplıdır.
Bu teknolojinin diğer bilinenlere göre kullanımında bazı avantajları vardır:
- herhangi bir zemin türü için kabul edilebilir hafif yük (30 kg / m2'ye kadar);
- Döşeme tabakasının inceliği, kalınlığı 35 - 60 mm'dir;
- Betonun kullanılmadığı için, döşeme hızı nispeten hızlıdır ve zahmetli değildir;
- Gerekirse sökülmesi çok uygundur.
Hafif (kuru) bir zemin kurulum sisteminin avantajlarının yanı sıra, temel dezavantajları da vardır:
- Evin güvenilir bir ısı kaynağını ısıtmaması durumunda düşük ısı emisyonu (50-60 W / m2);
- montaj maliyeti ve bazı malzemeler, özellikle metal ısı dağıtım plakaları.
Kuru "sıcak" zeminler iki tiptir: ahşap ve polistiren. Bazı özelliklerinden bahsediniz.
Bu sistemin temelinde ahşap kaplama malzemeleri zemini kaplamak için kullanılır: rendelenmiş levhalar, yonga levhalar, lamine yonga levhalar, neme dayanıklı kontrplak, ince dispersiyon fraksiyonu ve benzer malzemeler. En az 20 mm kalınlığında ve nem oranı% 10'dan fazla olmayan bu malzemeleri kullanmanız gerektiğine dikkat edilmelidir. Taban katmanı, şeritler halinde kesilmiş ahşap plakalar olarak hizmet edecektir. Bu şeritlerin genişliği, boru aralığına bağlı olacaktır. Destek tabakası hem ahşap taslak zeminine hem de zemin yüksekliğini birkaç santimetre uzatacak olan tomruklara uygulanabilir. Gecikmeler arasında bile ısı yalıtımı için mineral yün koyun. Bir olasılık varsa, o zaman kesinlikle bir kesinlikle eşit olması gerekir gecikmeler üzerine bir taslak zemin döşenebilir. Ve buhar yalıtımı için 200 mikron kalınlığında plastik bir film koyabilirsiniz.
Daha sonra, zeminin çevresi boyunca bir damper bandı döşenir, daha sonra destek rayları, doğrudan alt zemine yerleştirildikleri takdirde, gecikme boyunca veya levhalar boyunca uzanır. Termo dağıtım metal plakalar daha sonra destek rayları arasına monte edilir ve vidalarla tutturulur.
Daha sonra, ısıtma tüpü, termal dağıtım plakalarında bulunan omega şekilli oluklarda (yılan yolunda daha iyi) yerleştirilir.
Tüm bunlardan sonra, zemin 100-200 mikron kalınlığında plastik bir filmle kaplanıyor.
Hafif bir zemin döşemenin başka bir yolunu düşünün. Bu sistem herhangi bir tasarımın evlerinde uygulanabilir. Eylem sırası aşağıdaki gibidir. Düz ve temiz bir yüzeye sahip bir alt zemine 200 mikron kalınlığında bir plastik film yerleştirilir. Film derzleri 10 cm üst üste bindirilir ve bantla kapatılır, daha sonra bir damper bandı zemin çevresi boyunca uzanır.
Daha sonra plakalar aynı anda metal plakalar ve ısıtma boruları arasında olan profil polistiren döşenir.
Borunun metal plakalardan dışarı çıktığı virajlarda, bir plastik film parçası koymak, böylece yerde yürürken gereksiz gürültüden kaçınmak uygundur.
Bundan sonra, döşenen malzemeler 200 mikron kalınlığında aynı polietilen film ile kaplanır.
Daha sonra her biri 10 mm'den daha ince olmayan iki alçı lifli levhalar alınır ve ısıtma boruları ve metal plakalara yerleştirilir.
Beyaz tutkal ile yapıştırılmalı ve yapısal mukavemet için vidalarla tutturulmalıdır. Bu, adil bir kaplama ile daha fazla döşeme için kararlı bir temel oluşturacaktır.
Genel olarak, hafif "kuru" kaplama teknolojisi, zeminin düzenlenmesi için bir seçenek olarak gerçekleşir ve evinizin ve ailenizin yararına uzun bir süre hizmet edebilir.
Sıcak su tabanının klasik versiyonu, sıcak su ile metal veya plastik boruların döşendiği kalın bir beton şapdır.
Sıcak su taban cihazı
Modern malzemelerin ve teknolojilerin yardımıyla betonarme ısı kayıplarını azaltmak için maksimum şekilde izole edilir.
İzolasyon malzemeleri gereklidir.
Isıtma kontrolü ve çalışma modlarının kontrolü özel bir mekanizma, aktüatör ve sensör bloğu tarafından gerçekleştirilir.
Su tabancası
Odanın en alt elemanı ısıtılır, termal hava konvansiyonu süreçleri iyileştirilir, sıcaklık hacim boyunca aynı olur, ölü bölgeler ve taslaklar kaybolur. Sıcak zeminler, konforu ve estetiği başarılı bir şekilde birleştirir, insanların kalması için en uygun koşulları yaratır. Yerden ısıtma, optimum tasarım nedeniyle diğer alan ısıtma yöntemlerine göre çeşitli avantajlara sahiptir.
Isıtma sistemlerinin karşılaştırılması
"Sıcak zemin" ilkesi nedir
Estetik ve hijyen "sıcak zemin"
Üreticiler onlar hakkında konuşmayı sevmiyorlar, ama varlar. Sıcak zeminlerin belirli bir tasarımını seçmeden önce, bu tür ısıtmanın sorunlu taraflarına kendinizi alıştırmanız gerekir.
Yerden ısıtma hem ek hem de ana ısı kaynağı olabilir
Radyatörsüz bir "sıcak zemin" sistemi yardımıyla evi ısıtmak mümkün mü?
Radyatörlerden sıcak bir zemin ile bir balkonun ısıtılması
Sistemi kurmak yasak olduğu yerden ısıtma için kurulum şemaları
Üç yollu bir vana ile sıcak su tabanının düzeni
Üç yollu vana ve taşma dengeleme ünitesi ile su zemini ısıtma sistemi
Kısıtlamaların varlığının nedenlerini anlamak, ayrıca, ısıtmalı bir zeminin, su ısıtması ile optimum tasarımını seçmesine de izin verecektir. Şu anda, su soğutmalı: ince, hafif ve beton ile ısıtılmış zemin tasarımlarının çeşitli türleri vardır. Her birini, tüketici ve kurucu bakış açısından kısaca düşünün. Bu yaklaşım, tanıtım teknik özelliklerinden ziyade gerçek hakkında konuşmak için bir fırsat sağlayacaktır.
Su bazlı ısıtma sistemlerinin çeşitleri
Aynı zamanda, beton şap taban tabakası ve ısı dağıtım tabakasıdır. Farklı kalınlıklarda olabilir, zemindeki maksimum yükler, binanın mimari özellikleri ve müşterilerin istekleri dikkate alınarak özel parametreler seçilir. Bu tasarım bazen "dolgu" veya "ıslak" olarak adlandırılır.
Sıcak bir zemine şap
Verimlilik ve verimlilik açısından, lider bir konuma sahiptir. Bir dezavantaj vardır - acil durumlarda onarım çalışmaları çok daha karmaşık hale gelir, zemindeki yük artar. İnşaat ve montaj işlerinin kaliteli performansı ile, bu yapıların ömrü 50 yılı aşmaktadır.
Beton şapda su tabanı ısıtmanın döşenmesi
"Beton" yapı sadece beton levhalara monte edilir ve her biri önemli bir rol oynayan birkaç gerekli katmandan oluşur.
Bir zemine yayılan film su yalıtımı görevi üstleniyor
Fotoğrafta kenar bandı
Pratik öneriler. Amortisör bant kullanarak sıcak zeminlerin profesyonel montajcılar, sıcak beton zeminlerin geniş alanlarını daha küçük parçalara ayırmaktadır. Bu, sıcaklık farklılıklarından dolayı büyük yapılarda meydana gelen çatlakların görünümünü tamamen ortadan kaldırır.
Bant duvarlarını döşemeden önce hizalanmış ve temizlenmiş, arka tarafta özel bir plastik önlük var. Duvar ve zemin levhası arasındaki boşluğu kapatmaya yarar, bunun yapılmaması gerekir, eğer bu yapılmazsa, o zaman çimentolu jöle alt katlara sızabilir.
Isı yalıtım malzemeleri Isıtma sistemlerinin beton tasarımı yüksek mukavemetli sıkıştırılmış veya preslenmiş ısı yalıtıcıları kullanmaya ihtiyaç duyduğunda.
Yerden ısıtma için ısı yalıtımı Thermopol
Yalıtım - sistemlerin etkinliği üzerinde doğrudan bir etkisi olan ana unsur. Bu, yalıtımın görevleri yerine getirmemesi durumunda birinci katlar için özellikle önemlidir, o zaman yeraltı mekanlarında ısı enerjisi kaybolur. Bina kodları, üretim malzemesine ve zeminlerin fiziksel özelliklerine bağlı olarak yalıtımın kalınlığını düzenler. Beton levhalar için kalınlık en az beş santimetre olmalıdır.
Su izolasyonlu zemin için paspas
Genellikle bu amaçlar için preslenmiş cam yünü ve dayanıklı polistiren köpük kullanılır. Malzemelerin yoğunluğu en az 30 kg / m3 olmalı, ön yüzey ısıl iletkenliğini arttırmak için alüminyum folyo ile kaplanabilir.
Sıcak su tabanlar için paspaslar
Borular. Plastik veya metal olabilir.
Yerden ısıtma için boru
En ucuz plastik, en pahalı - bakır.
Yerden ısıtma için bakır boru
Pahalı seçenekler satın almamalı, plastik boruların performansı tüketicilerin modern gereksinimlerini karşılar. Yüksek sıcaklıklarda mukavemeti arttırmak için, polietilen boruları, yenilikçi katkı maddeleri ile yüksek moleküllü polietilenden yapılmış bir takviye katmanına sahiptir.
PE polietilen borular
Su ısıtma borularının döşenmesi, yalıtım tabakası üzerinde yapılır, şemalar ve tesisat tipi, tesislerin büyüklüğüne ve konfigürasyonuna bağlı olarak master tarafından seçilir. Pozisyonu sabitlemek için özel sabitleme elemanları kullanılır. Lastikler ve şeritler, kelepçeler ve özel cihazlar olabilir.
Sıcak zemin borularının sabitlenmesi
Genleşme derzleri. Sadece zeminin karmaşık geometrik konfigürasyonuna sahip veya çok uzun olan odalar içindir. Bu katmanlar, kuplörde kritik dahili termal streslerin oluşumunu engeller.
Genleşme derzlerinden geçen boru
Genleşme derzi. Dikiş ve borunun kesişim görünümü
Borular monte edildikten sonra, derz ve derzlerin sıkılığı kontrol edilmelidir. Besleme manifoldundan geçen her bir devre su ile doldurulur, testler artan basınç değerleri ile gerçekleştirilir (yaklaşık 6 bar). Sistem bir veya iki gün boyunca basınç altında bırakılır, deneme süresinden sonra kalan basınç kontrol edilir, sızıntılar görsel olarak belirlenir.
Basınç testi kat
Eksiklikler bulunursa, derhal ortadan kaldırılır ve sızıntı testi tekrarlanır.
Şap. Isıtma pastası sisteminin son üst katı. Normal çimento kum harcı kullanılması tavsiye edilmez, plastikleştiriciler ile özel karışımlar satın almak için gereklidir.
Yerden ısıtma için beton
Boruların üstündeki şapların yüksekliği en az 5 cm olmalıdır, aksi halde mekanik hasar riski vardır. Eğer zemindeki yük önemli olacaksa, o zaman taşıma kapasitesini arttırmak için takviye örgü kullanmanız gerekir.
Takviyeli ısıtmalı zemin
Metal veya plastik olabilirler. Takviye ağlarının kullanımı pratik değilse, o zaman çözeltiye - plastik lifler ekleyebilirsiniz. Çözeltiye hazırlanırken katılaşmadan sonra eklenirler, bükülme mukavemetini önemli ölçüde arttırırlar.
Beton için polipropilen elyafın görünüşü
Son kat döşeme için taş veya seramik malzemeler kullanmak daha iyidir. Mükemmel ısı yapar ve odanın etkili ısıtılmasını sağlarlar. Bu malzemeyi kullanan ahşap ve tüm yer döşemeleri en iyi çözüm olarak kabul edilmez. Sistemin verimliliğini azaltmanın yanı sıra, bu tür malzemeler de orijinal özelliklerini kaybeder ve kaybeder.
Bir kiremit altında bir su ısı yalıtımlı katın cihazı
Örtülü ahşap elemanlı evlerde kullanılır, küçük bir oranla karakterize edilir, binaların taşıyıcı elemanlarındaki yükü önemli ölçüde azaltabilir. Betonun ağırlığı 250 kg / m2'ye ulaşırsa, 30 kg / m2'den daha fazla kurutmayın. Isı taşıyıcılı borular, kontrplak veya OSB plakaları temelinde döşenir, aralarında aynı malzemeden şeritler bulunur.
Sıcak zemin suyu
Isı yalıtımı doğrudan parke zemin üzerine monte edilir. Isıtma sisteminin son katmanı - GVL plakaları. İyi termal iletkenliğe ve yeterli güce sahiptirler. Alçı ve ağaç liflerinden üretilmiştir. Yalıtım sisteminin bu tip yapıdaki toplam kalınlığı 10-15 cm'yi geçmez, bu da onları düşük tavanlı odalara monte etmeyi mümkün kılar.
Kuru inşaat, daha az çaba ve zaman gerektirir, maliyet en ucuz seçeneklerden biri olarak kabul edilir. Buna ek olarak, çalışma sırasında herhangi bir döküntü yok, kurulum, sakinlerin yeniden yerleştirilmesi olmadan yapılabilir.
Dezavantajlar - ısı transfer göstergeleri ilk seçeneğin altındadır, ısı akışı tesislerin tamamen ısıtılması için yeterli değildir, sadece ek olarak kullanılabilir.
Sıcak su tabanının ahşap sistemi
Ahşap bir evde sistemin özellikleri
En basit ve en ucuz, çoğu eleman atık keresteden yapılabilir. Taban için kesilmemiş levha dahil olmak üzere düşük dereceli kereste kullanılır. Malzemelerin kalınlığı en azından boruların çapı olmalıdır, aksi takdirde hasar riski vardır. Borular özel plakalarla sabitlenir, plakaların boyutları ısı taşıyıcıların aralığına bağlıdır. Isıtma pastasının kalınlığını azaltmak için, boruları doğrudan döşeme kirişlerine bırakabilir, yükseklikteki tasarruflar üç santimetreye kadar çıkabilir.
Kartın kenarlarından uçlar boyunca, resimde gösterildiği gibi borunun döndürülmesi için yarım daire şeklinde olukların yapılması gerekmektedir.
Folyoyu olukların içine döşemek
Ahşap bir evde sıcak zemin
Ahşap su tabanının düzeni
Yerden ısıtma boruları
Evrensel kullanım, istisnasız tüm durumlar için geçerlidir.
Sıcak su tabanının polistren sistemi
Aşağıdaki öğelerden oluşur:
Polistiren sistemi - fotoğraf
Sistemin kurulumu için asgari bir süre gereklidir, yüksek eğitimli uzmanlara ihtiyaç yoktur. Dezavantajı makul olmayan yüksek fiyattır. Ancak, önemli zaman tasarrufu nedeniyle, böyle bir sistem, yukarıda açıklanan maliyetler ile maliyet açısından oldukça rekabetçi.
Küçük alanların ısıtılması gerektiğinde kullanılırlar. Şirketler küçük çaplı plastik borularla esnek rulolar yapıyorlar. Isı yalıtımlı zeminlerin bu tür tasarımları, masaüstleri, yataklar vb. İle ilgili olarak tasarlanmıştır. Yumuşak zemin kaplamaları altında saklanabilir.
Tüm katlarda ve tüm binalarda rulolar monte edilir. Gerekirse, rulo kesilebilir (sadece tüpe zarar vermez) ve istenilen açıda bükülebilir. Dezavantajı, küçük çaplı boruların büyük hidrolik direncidir, su pompası üzerindeki yükü önemli ölçüde artırır. Şu anda, rulolar kullanıcılara yaygın olarak dağıtılmamaktadır.
Soğuk mevsimde evde konfor ve konfor, odanın sıcaklığına bağlıdır. Kötü ısıtılmış daireler, soğuk zemin aile üyelerinin soğuk algınlığı tehdidi oluşturur. Konutun sabit bir sıcaklığını muhafaza etmenin yollarından biri ısıtmalı zeminlerdir. Her zaman değil, herkesin onları kurmak için ustaları aramak için yeterli parası yok. Kendi ellerinizle ılık su tabanının nasıl yapıldığını öğrenmek önemlidir. Bugün size bunu anlatacağız.
Su ısıtmalı zemin, radyatörlerin yerini alan modern bir ısıtma sistemidir.
Beton ve ahşap arasında yer alan bir boru ağıdır. Evin seçiminde bir karo, laminat veya başka bir zemin malzemesi ahşap kaplamanın üstüne serilir. Boru hatları bir gaz kazanı veya merkezi ısıtma ile ısıtılan suyu sirküle eder.
Sıcak sıvı yerden ısıtmanın etkisi altında ısınan sıcak hava odanın her tarafına yayılır ve ısıtılır. Çarpıcı havaya uçuyor, hava sıcaklığını düşürüyor, soğutuluyor. Bu nedenle, tavan sıcaklığı zemin yüzeyinden çok daha düşüktür.
Bu tip ısıtmanın evin içindeki avantajları:
Apartman ısıtma kaynaklarını görmüyor, evin herhangi bir tasarımını kendi takdirine bağlı olarak kullanabilirsiniz.
Radyatörlerde olduğu gibi çocuklar da yanlışlıkla yanmayacaktır. Isıtma boruları döşemenin altında derindir.
Su tabanlarından daha fazla ısı tüketen radyatörlere kıyasla, ısıtmadaki tasarruflar% -20-30 olacaktır. (yerden 2-2,5 m'lik mesafe iyi ısınıyor.) Tavanlar daha yüksekse, tasarruf daha büyüktür. Bir ahşap evin yanı sıra, bir taş, zemin, düşük sıcaklıklı (40-50 derece) su soğutmalı ısı alıcıları tarafından ısıtılır. Oda ısıtıldığında enerji tasarrufu sağlanır.
Böyle bir ısıtma sistemi, eve hoş bir sıcaklık taşır. Ondan tüm oda eşit olarak ısıtır. Ayaklar daima sıcaktır (yüzeyde hava sıcaklığı +22'dir.) Aşırı soğukta bile zemin üzerinde çıplak ayakla yürüyebilirsiniz. Çocuklar hastalanmaktan korkmadan zeminde gezinebilir, oyun oynayabilirler. Kafa seviyesindeki soğutulmuş hava sadece 18 dereceye kadar ısıtılır. Bu gibi durumlarda, kişi rahat hisseder. Radyatörler tarafından ısıtıldığında, sıcak hava bir daire içinde dolaşır, önce yükselir ve sonra geri döner. Isı kaybı, havanın zemin yüzeyinde, soğuk ayaklarda soğumasına yol açar. Yukarıda, en yüksek sıcaklık, bu yüzden kişi ısıdan rahatsızlık hisseder.
Özel bir evde bu tür ısıtma uzun vadeli bir etkiye sahiptir. Polipropilen boruların raf ömrü 50 yıldır.
Böyle bir sistemin ana dezavantajları şunlardır:
Evdeki su ısıtmalı bir katın bir videosu, bu ısıtma sistemini kurmak mümkün olduğunda size gösterecektir, artılarını ve eksilerini ortaya çıkarın.
Bu ısıtma sisteminin yapısı aşağıdaki unsurları içerir:
Gücü, evin tüm sıcak zeminlerinin toplam gücüne eşit olmalı ve% 15-20'lik bir marj ile olmalıdır. Kazanın, girişin ve çıkışın onarımı sırasında suyun tahliyesi için kapatma vanaları ile donatılmalıdır.
Isıtma sistemindeki suyun sirkülasyonunu ılık su zemini ile destekler. Genellikle modern kazanlarda yerleşik bir pompa bulunur. İki katlı bir evi ısıtmanızı sağlar. Odanın alanı 120 metrekareden fazlaysa, ek dağıtım pompaları gereklidir.
Bu ısıtma için boruların hangisinin en iyi olduğunu anlatacağız.
Borular seçilirken, aşınma direnci gibi bir kaliteye sahip olmak önemlidir, yani. Basınç düştüğünde veya kimyasal sıcaklıklar altında yüksek sıcaklıklarda korozyona uğramadığında çökmemelidir. Güvenilir yalıtım ve borunun sızdırmazlığı, ısıtma sistemini oksidasyondan koruyacaktır. Boru seçiminde önemli bir nokta esneklik, kırılmadan kırılmadan ellerinizle bükme kabiliyetidir.
Sıcak su tabanı için borular çapraz bağlı polietilenden uygulanabilir.
Yüksek mukavemete sahipler. Önerilen çapraz bağlama yoğunluğu% 65-80'dir. En güçlü, -75% yoğunluğunda peroksit-PEX-A ile çapraz bağlanır. Bu borular yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır. Yüksek basınç altında deneyimlerinin üretiminde, bu yüzden çok dayanıklıdırlar.
Bu tür boruların ana dezavantajı hızlı uzayabilirliktir. Bu nedenle, onları yerleştirirken rijit olarak sabitlenmelidir.
Polipropilen borular da kullanılır, ancak bu malzeme yüksek sıcaklıkların etkisi altında genişler.
Bunu önlemek için, fiberglas ile güçlendirilmiş propilen boruları satın almanız gerekir. Isı yalıtımı sırasında monolitik hale gelir. Ancak propilen borular küçük bükülme yarıçapından dolayı nadiren kullanılır. Bu dezavantaj, alan ısıtmanın kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Propilenden yapılmış borular monte edildiğinde, özel nozullar kullanın.
Metal-plastik borular düşük maliyetli, aşınma direncine sahiptir. Güçlü ve dayanıklıdırlar, çünkü birkaç katmandan oluşurlar. Üst ve alt koruyucu tabakalar polietilendir. Ortada, çapraz bağlı polietilen özel yapıştırıcı bileşimi ile birleştirilmiş alüminyum folyo. Alüminyum ara katman sayesinde, iyi bir ısı iletkenliğine sahiptirler ve polietilen katmanları boruları hasara karşı korur.
Mükemmel iletken ısı ve dayanıklı bakır borular. Genellikle Avrupa ülkelerinde kullanılırlar.
Rusya'da, yerden ısıtma sistemleri, yüksek fiyat ve kurulum zahmetinden dolayı nadiren kullanılmaktadır. Sadece profesyoneller tarafından üretilmektedir. Beton şaplar döküldüğünde, alkalilerin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için koruyucu bir tabaka ile kaplanmalıdırlar.
Sirkülasyon pompası suyun sürekli hareketini izler. Boru hatları, manifoldun tarafına özel bağlantılarla tutturulmuştur. Odaya belirli bir sıcaklığa ulaşılır ulaşmaz, bunu bildiren bir termal sensör devreye girer. Valfler sıcak suları devrelere engeller. Suyun düzenlenmesinden sorumlu teknolojik birim özel bir kollektör dolabındadır.
Sıcak su tabanını ısıtmak doğru şekilde yapılmalıdır. Kurulumdan önce boru hesaplamasını yapmak çok önemlidir. Taslaktaki bu taslak için.
Her zaman mobilya, sıhhi tesisat, banyo olacak yerde, boru döşemek mümkün değildir.
30 cm'lik duvarlardan çekilmeyi unutmayınız.Tüm oda için kaç kontur gerektiğine ihtiyaç vardır.
Kontur başına boru uzunluğunu belirlemek için, odanın alanını adım uzunluğuna bölmek ve 1.1 ile çarpın (her turda boru stoğunun% 10'u) L = S / N * 1.1.
Borunun uzunluğunu toplayıcıya eklemek gerekir (bir uç - besleme manifolduna, konturun 2 ucu - tersine). 2 ile çarpın. Kontürün uzunluğu borunun genişliğine bağlıdır. Genişlik 16 mm kontur 80 m-100 m, polietilen boru 18 mm-120m, en fazla 80-100 m, 20 mm metal-plastik boru-120-125 m'den fazla değil Hesaplarken, adım uzunluğunu dikkate almalısınız. Genellikle 10 cm'lik bir adımla, boruların 7 m, 15 cm-10 m olması gerekir.
Bir sıcak su alanının hesaplamaları, güç, ısı kaybı, şapın kalınlığı ve akış yoğunluğu da hesaba katan karmaşık bir süreçtir.
Akı yoğunluğu nasıl bulunur?
Bunun için kullanılabilir alan tarafından bölünmüş ısı kaybı miktarına ihtiyacınız var.
Tüm ısıtmayı doğru bir şekilde hesaplamak için, profesyonellere dönüş yapmak daha iyidir.
Doğru sistem hesaplamaları ile yardımcı olacak Sankom'un Audytor CO programı var.
Bu zor görevle kolayca baş edebilecek web sitelerinde sıcak su kat hesap makinesi var.
En kolay kurulum bağlantı şeması bir yılandır.
Borular, kollektörden odanın tüm alanını kaplayan ilmek formunda gerçekleştirilir. Her döngü bir öncekinin yerini alarak bir duvardan diğerine gider. Bu yöntem, odanın sadece bir bölümünü tamamen ısıtmanızı sağlar. Sıcak su sadece bu taraftan geliyor. Tüm ısıtma sisteminden geçerek ısı kaybeder. Soğutulmuş boru hattı, odanın soğutucusundan uzak olan kısmını yeterince ısıtmaz.
Özel bir evde bir yılan ile su ısıtmalı zemin şeması zahmetli bir süreçtir. Çift yılanda sıcaklık farklılıkları azalır, ancak kurulum zaman alıcıdır.
Boru döşemenin en ünlü yolu, bir salyangozun farklı bir şekilde bir spiralidir. Evdeki tüm odaları eşit ısıtır.
Spiral, odanın tüm çevresini, merkeze yavaş yavaş yaklaşan kenarlardan başlayarak ve merkezden karşı yöne doğru devam ettirir. 10 mm'lik bir aralık termal çukurları önler. Bu şekilde kurulum oldukça kolaydır, asistan olmadan bir kişi tarafından yapılabilir.
Salyangoz uygundur çünkü içindeki boruların kıvrımı önemsizdir. Spiral, yuvarlatılmış zor yerlere sahip odanın herhangi bir yerinde yapılabilir. Odanın soğuk alanlarını - dış duvarların yakınında, veranda girişinde - yalıtılabilir. Bu şemanın avantajı, borular arasında herhangi bir adımın tesis edilmesidir.
Boru döşenmesi için bir kombine yöntem vardır - bir yılan ve bir sarmalın bir kombinasyonu. Yılan, örneğin özel bir ısıya ihtiyaç duyulmayan girişe monte edilebilir ve salyangoz, termal rahatlık yaratmak için odanın orta kısmında yer alır.
Aşama 1 - kollektör kabininde işlem düğümünün kurulması.
Aşama 2 - zeminin hazırlanması.
Zemin yüzeyi, düzensizlikler olmadan yatay olmalıdır. Fazla seviyeye sadece 5 mm izin verilir. Yüzey düz değilse, o zaman ek bir beton şap yapmak gerekir. Çöpü tabandan güçlü bir elektrikli süpürge ile temizleriz, ardından çimento boşlukları ve çatlaklarla kapatırız.
Aşama 3 - sönümleme bandının döşenmesi.
Isı kaybını önlemek ve ısıl deformasyonları telafi etmek için ısıtma plakasını duvarlardan ayırmak gereklidir. Bandın kalınlığı 5-8 mm, yüksekliği 15 mm'dir. Bant, etrafın etrafına serilmelidir, böylece şap ve son kat kaplamadan sonra üzerlerine çıkacaktır. İnşaat işinin sonunda, son işlemin yüzeyinin üzerinde çıkıntı yapan bandın kenarı kesilir.
Aşama 4 - konturlarla ısı kaybını önleyecek bir yalıtım tabakası koyduk.
Polistiren köpük veya penoplex kullanarak su yalıtımı için malzeme. Aynı zamanda boru tesisatı için temel olarak hizmet vermektedir. Polistiren köpüğün paspaslarını üst üste gelecek şekilde, olukların içine yerleştirin. Kaplama aşağıdan nemlendirilirse, bu plakaların altına bir buhar bariyeri serilir. Isı yalıtımı sıradan polietilen film olabilir. Çoklu folyo kullanabilirsiniz. Daha sonra takviye kafes, ısıya dayanıklı malzemenin üstüne konulmalı, bu hatlarda, plastik kelepçeler, çelik tel, zımba ve kelepçe yardımı ile sabitlenmelidir. Boruların donatı örgüsüne mükemmel şekilde bağlanması, PVC'nin bir şeridi.
5. Aşama - kendi elleriyle özel bir ev için su ısıtması da boru döşemeyi içerir.
Borular yılan veya salyangoz koyulur. Aralarındaki bölümler (aşama) proje belgelerine uygun olarak düzenlenir. Doğru kurulumdan ısıtma verimliliğine bağlı olacaktır. Kontürler 60-90 metreden fazla olmamalıdır. Oda büyükse, o zaman birkaç kontur daha koymalısın. Tek bir parçadan aynı uzunlukta olmaları önemlidir, aksi takdirde sızdırmazlık kopar.
Boruların uçlarını kesin ve toplayıcılara takın. Eurocone bağlantısı bir anahtarla sıkılır.
Aşama 6 - ısıtma sistemini sıkılık açısından kontrol ederiz.
Bunu yapmak için sistemi basınç altındaki suyla doldurun. Basınç normalde birkaç kez geçmeli, ancak 0.6 MPa'dan az olmamalıdır. Bu basınç 30 dakika süreyle saklanmalıdır. Bir sonraki hidrolik test zaten 2 saat sürüyor ve basınç 1 MPa'ya çıkıyor.
Aşama 7 - Basınç testi başarılı olursa, beton şap dökmeniz gerekir. Yaklaşık 28 gün donuyor.
Şap, plastikleştirici ilavesiyle bir çimento-kum harcıdır.
Değiştirici sıvı ve kuru.
Kuru plastikleştirici, su 1: 2 ile seyreltilir. Değiştirici fazla sıvıyı çıkarmaya yardımcı olur, çözeltiyi plastik ve homojen yapar.
Sıcak su alanındaki bir şap, boruları dış etkenlerden korur, boruların basıncını önler. İyi bir ısı transferine sahiptir: borulardan ısı almak, odadaki havaya transfer eder.
Su zemini ısıtma esas olarak fayans ve porselen olarak kullanılır.
Bu yer döşemeleri çabucak ısınır ve zararlı maddeler yaymaz. Dayanıklıdırlar, deformasyona maruz kalmazlar, uzun süre dayanırlar. Geniş bir tasarım kararı, fayansları zevkinize göre güzel bir zemin kaplaması haline getirecektir.
Diğer malzemeleri kullanabilirsiniz: laminat, PVC fayans, linolyum, halı.
Bu malzemelerin özelliklerini dikkate almanız ve ısıtma sisteminin zemin kaplaması olarak kullanılması konusunda ustaların tavsiyelerini dinlemeniz yeterlidir.
Yüksek sıcaklıkta çatlaklar. Bu nedenle, konturları 27 derecenin üzerinde ısıtmak gerekli değildir.
Isı ve ses yalıtım muşamba ısı geçirmez. Isı iletkenliği daha ince linoleumdan daha fazladır. Ayrıca, yalınayak hissedilecek küçük parçacıklar alabileceğini düşünmeniz gerekir. Bu nedenle, profesyonellerle birlikte çalışmak arzu edilir. Eğer muşamba kaplamayı kendiniz üstlendiyseniz, o zaman bitirme malzemelerinin düz kalması için dikkatlice yapın.
Boruların üstünde sunta, kontrplak veya GVL yatıyordu.
Sıcak su alanında zemin kaplaması olarak kullanılan laminat, yüksek ısı iletkenliğine sahiptir. Daha ince tabakası, daha hızlı ve daha fazla ısı verir. Bu kat daha hızlı ısınıyor, evde yaşamak için rahat şartlar yaratıyor.
Parke daha az güvenilirdir çünkü yüksek sıcaklıklara ve basınç düşüşlerine maruz kalmaktadır. Bu kaprisli bir malzemedir, bu yüzden dikkatli bir bakım ve yeterli neme ihtiyaç duyar.
Sıcak bir katın fiyatı metrekare başına ortalama 1500-3000'dir. m) Bu fiyat, tüm malzemelerin maliyetinden oluşur: borular, bağlantı elemanları, yalıtım malzemesi, kazan, pompa, manifold kabini, zemin montaj işi.
Su elektrik sıcak, 20 mm çapında borulardan oluşan bir sistemdir. İçlerinde bir ısıtma kablosu var. Soğutucu antifriz statiktir ve hareket etmez, bu nedenle pompa, kazan, kolektör gerekli değildir.
Şape takılı. Çalışma prensibi: güç açıldığında, soğutma suyu ısınır. Isıtıldığında, antifriz basıncı arttırır, hızlı ve eşit ısı dağılımına katkıda bulunur.
Bu yüzden, size kendi ellerimizle sıcak su tabanı olan sistemi anlattık, elektrik zeminlerine çok az değindik. Umuyoruz ki, makaleyi okuduktan sonra, bu sistem hakkında çok sayıda önemli ve yararlı bilgi edinmiş ve ısıtmalı bir zemin satın alıp, onu kendiniz kurabileceksin.
Örneğin, ahşap veya çerçeve evlerde beton şapın döşenmesini gerektirmeyen hafif su ısıtmalı zemin sistemlerinin tanımlanması. Burada diğer su tabanı ısıtma türlerine genel bir bakış: su yerden ısıtma
Işık folyo sisteminin temeli, bir ekstrüde edilmiş yüksek yoğunluklu polistiren köpüğün bir tabakasını ve alüminyum folyodan bir ısı dağıtma tabakasını birleştiren çok yönlü bir folyo elemanıdır. Sistem hem beton taban üzerine hem de ahşap kütüklere yerleştirilmiş bir taslak (tahta) zemin üzerine monte edilebilir.
Elemanın tabanı 30 mm kalınlığında ekstrüde yüksek yoğunluklu polistiren köpükten yapılmıştır. Malzemenin hem çok hafif hem de düşük termal iletkenliğe sahip olması, büyük dağıtılmış yüklere dayanmasıdır. Öğe evrenseldir çünkü Bir elemanda, hem düz kısımlarda hem de dönüşlerde boru döşemek için “Lale” figürünü oluşturan kanallar yapılır. Kanallar, boruyu güvenli bir şekilde sabitlemenizi sağlayan U şeklindeki bir profil biçiminde yapılır. Ekstrüde polistiren köpüğün (yumuşak fakat aynı zamanda elastik malzeme) elemanlar için temel olarak kullanılması ve kanal yamuğunun orijinal şekli (üst kısımda daralma ve altta genişleme), boruyu olukta sıkıca tutan ve aynı zamanda folyonun sıkı olmasını sağlayan bir “kilit” etkisi yaratır. boru duvarları. Üniversal folyo elemanı 16-18 mm borularla kullanılabilir.
Folyo, agresif bir ortamda (fayans yapıştırıcısı, şap vb) uzun ömürlü olması ve aynı zamanda yapışkan bileşimlere iyi yapışma sağlamak için özel bir kaplamaya sahiptir. U şekilli profiller folyoda düz kısımlarda boru döşemek için ekstrüde edilir. Eksenel alanlarda, bir boru ile preslendiğinde, yarıya kırıldığında ve sonuçta oluşan "kanatlar" boruya sıkıca yapışan folyoya delikler açılır.
Folyo sistemi döşenmeden önce, alt zeminin yüzeyinin, astar veya beton ile temas ettirilmesi tavsiye edilir. Bu, elemanların tabana kalıcı olarak bağlanması için gereklidir. Kurulum folyo sistemi çok basittir ve büyük profesyonellik gerektirmez. Döşeme için: kesme elemanları için eldiven, cetvel ve kırtasiye bıçağı. Döşenmiş sistemin elemanlarının düzeninin, sıcak katın konturunun odaya en uzak köşesinden ya da dağıtım manifoldunun kurulum yerinden odaya girmesi ile başlanması tavsiye edilir.Öğeler birbiri ardına sırayla birbiri ardına yerleştirilir.Film sistemi yerleştirildikten sonra Elemanları sürekli olarak kaldırmanızı ve alt zeminin yüzeyine yapıştırmanızı öneririz. Elemanları tamamen yapıştırmak gerekli değildir, sadece elemanın köşelerine uygulanan az miktarda yapıştırıcı.
Yapıştırıcı sadece plakaların geçici olarak sabitlenmesi için kullanılır, böylece doğrudan kontura monte edilirken, boru, özellikle dönüşlü yerlerde elemanları kaldırmaz. Kural olarak, eğer elemanlar birbirine sıkıca istiflendiyse, sonuçta oluşan küçük parçaları ve plakaları dönme yerlerine yapıştırmak yeterlidir. Yapıştırmak için, köpüğe yapışan herhangi bir yapıştırıcıyı (KS, sıvı çivileri, vb.) Kullanabilirsiniz. Ayrıca, kiremitli sistemin elemanları tabana yapıştırıcı ile yapıştırılabilir. Bu durumda çalışma sırası, çentikli mala kullanılarak seramik karo döşenirken olduğu gibi aynıdır. Döşeme yapıştırıcısı hem alt tabanın tabanına hem de doğrudan elemanların üzerine uygulanabilir.
Bundan sonra, sıcak zemin boru hatlarının kurulumuna devam edebilirsiniz. Bu aşamayı, elemanların yapıştırılmasından bir gün sonra başlatmanızı öneririz - bu, tutkalın ayarlanmasını ve borunun, kurulum sırasında plakaları kaldırmayacağını garanti eder.
Boru hattı kurulumu dağıtım manifoldunda başlamalıdır. Boru, kanalın üzerine yerleştirilir ve ayağa hafifçe basılması, oluğa bastırır.
Dönüşten önce, borunun dönme yönünde yaklaşık 90 derecelik bir açıda bükülmesi, dönme noktasındaki deliğin başlangıcına doğru eğilmesi ve onu hareket yönünde art arda bastırılması, dönüş kanalına sokulması gerekir.
Boru hattının döşenmesi yöntemine karşılık gelen kalıp boyunca hareket ederek, dağıtım manifolduna geri dönün ve boruyu 20-30 cm'lik bir kenar ile kesin.
Sıcak bir katın tüm hatlarını döşeyin, ardından bunları dağıtım manifolduna bağlayın.
Son kat kaplama veya ara katmanlar (sunta, alçı fiber levha, DSP vb.) Yerleştirmeden önce, hidrolik testler yaparak sistemin sızdırmaz olduğundan emin olun.
Herhangi bir son kat kaplama, doğrudan folyo sistem üzerine serilebilir. Kendinden yayılan bir zeminde veya doğrudan karolu sistem üzerine seramik karolar döşenmesi durumunda, elemanların yüzeyinin bir temasla toprak veya beton ile işlenmesini öneririz - bu, folyonun ömrünü uzatmak için gereklidir. çünkü Sistem binanın tüm ömrü boyunca monte edilir ve folyo agresif bir ortamla (yapıştırıcı) doğrudan temas halindedir, bu kontağın minimumda tutulması gerekir.
Seramik karolar ve 60 W / m2'den fazla ısıtma yükleri için alçı-fiber veya çimento ile yapıştırılmış yonga levhalardan yapılmış bir kompozit bağı şiddetle tavsiye ederiz.
Montaj cihazı aşağıdaki nedenlerden dolayı önerilir:
Su sıcak zemin. Su ısıtmalı zeminin hafif ahşap sistemli inşaatı.
Aşağıdan katmanlara doğru:
20 mm'lik tahta veya 22 mm'lik bir sunta. Ana amaç alüminyum plakaları sabitlemek ve sert bir yüzey yaratmaktır. Bu kat inşaatındaki ısı yalıtkanı zeminde sağlanmalıdır.
Isı borusu, alüminyum plakaların özel oluklarına yapışır.
Bir katman GVLV (alçı-fiber levha, neme dayanıklı). GVLV, seramik karoları yapıştırmak için alüminyum plakalarda düz bir yüzey oluşturmak için kullanılır.
Bizden bir ekipman seti, bir proje ya da sadece bir ılık su tabanı ile ısıtma sistemi üzerinde bir danışma sipariş edebilirsiniz.
Şirket, su ısıtmalı yerden ısıtma teknolojisi ve ısı pompası ısıtma teknolojisi konusunda uzmanlaşmıştır ve bu alanlarda uzun yıllara dayanan deneyime sahiptir. Kendi proje bölümümüz var, Avrupa ve Rusya'da mühendislik ekipmanı alıyoruz.
Gizlilik Politikası
Yerden ısıtma, günümüzde hem bağımsız hem de diğer sistemlerle birlikte kullanılan en popüler ısıtma yöntemlerinden biridir. Döşeme teknolojisi üzerinde çalışılmış ve mükemmelleştirilmiştir, ancak temel olarak, otoyolun dökümünü yapmak için kullanılan çimento şapın büyük ağırlığı nedeniyle zemin katlarda kullanılmaktadır. Sıcak zeminleri ve ahşap zeminleri korkusuzca döşemek için, tabanın “oynayacağı” korkusu olmadan, orijinal teknoloji Finliler tarafından icat edildi. Ve FORUMHOUSE kullanıcıları ihtiyaç ve yeteneklerine uyarladı. Esnaflarımız, ahşap ayaklıklarla özel bir evde yerden ısıtma yapmak isteyen herkese anlatmaya hevesli.
Kuru şap, kütükler üzerindeki sıcak bir zeminin, çimento harcı dökülmeden serildiği bir teknolojidir. Konvansiyonel bir sistemde, bağlayıcı sadece bir kelepçenin değil aynı zamanda bir iletkenin de işlevlerini yerine getirir - yüksek ısı iletkenliğinden dolayı, ısıyı etkili bir şekilde yukarı doğru transfer eder. Ancak büyük ağırlık nedeniyle gecikmelere uygulanamaz. Fin şap makinesine göre kuru şap içinde bu işlev, alçıpan levhalar tarafından üç katman halinde gerçekleştirilir - temel olarak, boru halkaları arasında, "kekin" tamamlanmasıyla. Bu, tasarımı basitleştirmenizi sağlar. Borular ve tabakalar arasındaki boşluklar kiremit yapıştırıcı ile bulaşır, üst tabaka ona eklenir.
Ülkemizde, yapıyı hafifleten ve monolitik dolguyu terk etmeyi mümkün kılan Fin teknolojisine dayanan varyasyonları ortaya çıkmıştır - ilke kalmıştır, ancak malzemeler eklenmiştir:
Böyle bir yerde, alçıtaşı yerine, alçı lifli tabakaların (GFL) kullanılması daha iyidir. Şimdi kendi evimde uygulanacak kuru bir şapayı düşünürken, sadece OSB'deki alt tabaka değiştirilecektir. Orta kısım iki katman GVL'den monte edilecektir.
60 cm'lik bir ziftle, 30 cm'lik bir yalıtımla, daha sonra 20 mm'lik bir boru ve 5 mm'lik bir klipsle birlikte, 20 mm'lik bir boru ile, 12 mm x 3 mm'lik borular arasında 25 mm'lik üç GFBL tabakası ortaya çıkar.
Gövde ile orta tabaka için tabakaların kalınlığı, boru çapına göre seçilir, böylece yapıştırıcı ile doldurulduktan sonra düz bir yüzey elde edilir ve son tabaka boruya basmaz. Bir seçenek olarak, iki tabaka birbirine yapıştırılır, eğer birinin kalınlığı yeterli değilse.
Forum kullanıcıları yerden ısıtma sistemlerini ahşap zeminlerde aktif olarak organize ediyorlar.
Boruya bir şey olursa (bugün, yarın veya 25 yıl sonra), kravatınızı kırmanız gerekmeyecektir. 200 m²'de, 18 mm kalınlığında 50 adet kontrplak alacağım, bunların arasına şeritler halinde, - 16 mm'lik bir boru ve üstte - 200'lük bir düzine tabakayı kapatmak ve lamine etmek.
Cihazın kendi ellerinizle kuru şap yapmak için kullanabileceği seçeneklerden biri de boruları oluklu özel alüminyum levhalara yerleştirmektir. Boruları sıkıca bağlarlar ve ısı transferini artırırlar. Bu konfigürasyonun dezavantajı - bu metal contaların yüksek maliyeti, kullanımı tüm sistemin maliyetini arttırır.
Borunun altına yerleştirilen ve ısınmasını sağlayan özel alüminyum levhaların eksikliği vardır. Ben stand, boru "kucaklamak", boyutu metre başına yaklaşık 30 cm, boru tutmak için nadir dikenli boru için oluk.
Alçı bazlı tabakalar, her bakımdan en iyi malzeme olarak en çok talep edilenlerden biridir.
Fin teknolojisine dayanan bir su tabanının cihazı, GKL, GVL (V) veya diğer plakalar olsun, işte kullanılan malzemelere bakılmaksızın standart kurulum algoritmasını kabul eder.
Boruların veya ısıtma kablosunun bir GVL'nin yarıklarında bir çözelti ile bulaştığı ve bir GVL'nin bir üst tabakasıyla kaplı olduğu bu tür teknolojiler, birçok yerden ısıtma sistemi üreticisi tarafından boyanmaktadır.
FORUMHOUSE'da kendi ellerinizle bir alt döşemeyi kurmak için ayrıntılı talimatları okuyabilirsiniz.
ısınma
Sistem ısınmasını sağlamalı ve üst üste gelmemelidir, bu da taşıyıcının daha fazla ısınmasını ve verimin düşmesini gerektirecektir. Bir buhar bariyeri gecikmeler arasına yerleştirilir, üstte bir buhar bariyeri ile kaplı bir yalıtım tabakası (mineral yün, EPS) bulunur. Yalıtım, sadece plastik bir film olmaması koşuluyla, ahşap ve yalıtımı kondensattan korur. Normal film altında yoğuşma daha büyük miktarlarda oluşacaktır.
Sistem monte edildiğinde gecikmeler arasındaki en uygun mesafenin gözlenmesi gerekir - 60 cm, bu durumda yük dağılımı için ilave kasaların oluşturulması gerekli değildir ve levhalar monolitik bir yapı oluşturur. Geciken levhalar vidalara bağlanır.
Metrik alanı ve boru çapı odanın alanına, ısı kaybına, soğutma sıvısı ekipmanının ısıtılmasında kullanılan güce bağlıdır. En popüler aralık çapı 16-20 mm'dir. Boru zifti, her özel durumda da bireyseldir, ancak ortalama olarak, kenarlar boyunca daha sık 100 mm'dir. Boru, elle yapılan özel metal veya plastik braket veya kelepçelerle sabitlenmiştir.
Boruların kıvrımları arasındaki boşluk, tabakalardan kesilen bölümlerle doldurulur, boruların etrafında tutkalla doldurmak için oluklar olmalıdır. Yivin - 3 boru çapının optimum büyüklüğü, bu maksimum ısı giderme için yeterlidir. Segmentler vidalarla vidalanır, 10 - 15 cm'lik bir adımla, tutturucuların uzunluğu kütüklerin sabitlenmesi için yeterli olmalıdır.
Çini yapıştırıcıları çoğunlukla olukları doldurmak için kullanılır, çimento-kum karışımı kullanılabilir, ancak karıştırıldığında plastikleştiricilerin kullanılması gerekir. Yapışmayı arttırmak için ve "pasta" nın son katmanı ara ürünle daha sıkı bir şekilde bağlanmışsa, dikişleri borularla doldurduktan sonra, tüm yüzeyin üzerine “tabaka üzerinde” yapıştırıcı bir karışım ile geçmesi tavsiye edilir. Bu, kullanıcı tarafından Vitaon takma adıyla tavsiyedir, profesyonel olarak bu tür sistemlerin kurulumuna katılır ve forum kullanıcılarıyla kurnazlığını paylaşır.
Finiş tabakasından önce yüzey, alternatif kuru alçı levha şeritleri ve tutkalla doldurulmuş hendeklerden oluşur. Yapıştırmadan hemen önce, tüm yüzeyi bir macun, geniş mala ve ince bir tutkal tabakası gibi kaplamak gerekir - tek tip bir taban elde edilir. Son katın altındaki yapıştırıcıyı uygulayın. Bu yöntemle, yapışma birçok kez artar.
Ahşap lags üzerindeki su zemini, özel bir evde neredeyse tüm dekoratif kaplamaları kullanmanıza izin verir, sadece ucuz linolyum bir kontraendikasyon gibi davranır - sabit ısıtma ile farkedilir şekilde “koklayacaktır”. En iyi seçenek seramik karo veya laminat parke. Altında bulunan laminatın yalıtkan özelliklerinden dolayı alt tabakaya uymaması.
Fin teknolojisine göre kuru şap içeren sıcak zemin, özel koşullara ve ihtiyaçlara göre ayarlanabilen temel bir modeldir. Tüm incelikleri ve nüansları - alçıpanın sıcak zemininde konu. Özel bir evin ısıtılması ile ilgili makalede, en ekonomik ısıtma yöntemi seçilmiştir. Ve mühendislik ısıtma ekipmanları hakkında videoda - seçim ustası tavsiyesi.
Zeminde yapılan düşük sıcaklıklı ısıtma, artık kimseyi şaşırtmayacaksınız. Pek çok olumlu özellik nedeniyle, bu sistemler genellikle modern binalarda kullanılmaktadır. Yakın zamana kadar, bir soru çözülmemiş kaldı: bir ahşap evde su ısıtmalı bir zemin nasıl yapılır, çünkü zemin kirişleri 1 m² başına en az 200 kg bir şap ağırlığı için tasarlanmamıştır.
Ahşap evler için yerden ısıtmanın en uygun yolunun son zamanlarda ortaya çıkması dikkat çekicidir. Bu teknolojiye bir bakalım ve kendi elleriniz de dahil olmak üzere şapsız hafif yerden ısıtmanın nasıl düzgün bir şekilde düzenleneceğini öğrenelim.
Yerden ısıtma için boruların bir şap içinde tuğlalandığı geleneksel şemanın güzelliği nedir? Kısaca listeleyiniz:
Yakalama, ahşap bir evde bulunan su ısıtmalı zeminlerin, listelenen tüm avantajları koruduğu, ancak ağır bir çimento kumu şapı olmadığı. Kendiniz yargılamak kaç fonksiyonun ahşap kirişler olduğunu:
Bu yüklere her odada 1-3 ton ağırlığındaki ağır beton monolitleri ekleyip eklememeyi düşünün. Kirişlerin ahşap sisteminin böyle bir yapının kütlesine dayanabilmesi için, kesitlerinin inşaat maliyetini artıracak olan 1,5–2 kat arttırılması gerekecektir. Problemin çözümü, kuru bir yöntemle, şapsız ve düşük bir ağırlığa sahip (zemin alanının 1 m²'si başına yaklaşık 20 kg) düzenlenmiş bir zemin döşeme ısıtma sistemi yapmaktır.
Bir kuplörde bir ısıtma devresinin termal görüntüsü solda ve sağda bir düzleştirme sistemi gösterilmektedir. Boru döşeme yöntemi - bir salyangoz.
Ahşap binaların ısıtma suyu hatlarının aşağıdaki koşullarda betonda monolitik olmasına izin verilir:
Ahşap evlerde “kuru” bir şekilde yığılmış ılık su tabanlarının ana unsuru, bir tersine çevrilmiş Yunan harfi Ω (uçtan itibaren görüldüğü gibi) şeklinde bir oluk içeren bir metal plakadır. Girintinin duvarları borunun gövdesini bir soğutucu ile sıkıca kapatır ve tablanın yan “kanatları” tabla yerine ısı dağılımı alanını arttırır.
Yardım. Isı akısının eşit dağılımı için plakalar, galvanizli çelik ve alüminyumdan yapılmıştır. Genişlikleri farklıdır ve boru aralığına bağlı olarak seçilir (standart - 150 ve 200 mm arasındaki mesafe). Ürün, enine çentikler (delikler) nedeniyle kendi ellerinizle eşit parçalara ayrılabilir.
Sol galvanizli levha, sağ - alüminyum
Metal difüzörlerin kullanılmasıyla, bir su ısıtmalı zeminin bir cihazı çeşitli şekillerde gerçekleştirilebilir:
Her tekniğin kendi artıları ve eksileri vardır, ancak bunlar 3 önemli özellik ile birleştirilmiştir: düşük ağırlık, verimlilik ve kurulumu önemli ölçüde hızlandıran “ıslak” süreçlerin eksikliği. Hangisini seçerseniz seçin, zeminin “pastası” değişmeden kalır ve aşağıdaki katmanlardan oluşur (aşağıdan yukarıya doğru):
Not. Isıtma “keki” nde bir ahşap taban üzerine ısı izolasyonlu zeminlerin döşenmesinde, bir buhar bariyeri filmi ve bir difüzyon membranı (su yalıtımı) kullanılabilir.
Şimdi, bu yöntemlerden herhangi birini kullanarak, tavanı yalıtmak için daha iyi ve ahşap bir evde nasıl düzgün bir zemin hazırlayacağımızı detaylı olarak inceleyeceğiz. Ama önce - bileşenlerin seçimi hakkında birkaç kelime.
Isıtma suyu devrelerini bir ahşap evde döşemeden önce, zeminleri ısıtmak gerekir. Bu nedenle, 3 bileşen grubunu seçmeniz gerekecek:
Ahşap yapıların ısı yalıtımı için ortak ve uygun fiyatlı yalıtımlar arasında en uygun mineral (bazalt) yünü vardır. Su buharı geçirgendir, bu nedenle ahşapla iyi uyum sağlar, "nefes al" ve "çürümeye" neden olmaz. Başka bir şey, mineral yünü döşerken, bu buharların çıkışını ve çıkarılmasını sağlamaktır, aksi takdirde ıslanacak ve bir ısı yalıtıcısı olarak hizmet vermeyi bırakacaktır.
Minvata ve figürlü polistiren plakalar
Konsey. 40-80 kg / m³ yoğunluğa ve minimum 150 mm kalınlığa sahip bazalt elyafı, zemin zemin kaplaması ve kuzey bölgelerinde - 200 mm veya daha fazla yalıtım için daha iyidir. 50–100 mm kalınlığında Minvata, interfloor örtüşmesine gider. Onun görevi, üst odalar için amaçlanan ısıyı zemin kattaki odalara bırakmak ve ses yalıtımı olarak hizmet etmektir.
Polimer yalıtımı - köpük, polietilen köpük ve ekstrüde polistiren köpük, nemin içinden geçmesine izin vermez. Bu nedenle, akıllıca uygulanmalıdır, aksi takdirde polimer ile temas eden yerlerdeki ahşap siyahlaşıp çürümeye başlayacaktır. Birinci katın zeminlerinin ısı yalıtımı için minimum malzeme kalınlığı 100 mm'dir, tavana 20-30 mm uzanması yeterlidir.
Çapı 16 ve 20 mm olan aşağıdaki tiplerde borular, ahşap zeminlerde düzenlenmiş, bağısız sıcak zeminlere gitmektedir:
Yüksek kaliteli polietilen borular (örneğin, Rehau markasından), metal-plastikten daha ucuz değildir ve işletme özelliklerinden daha düşük değildir. Sonuç olarak: bu tip polimer boru hatları arasında temel bir fark yoktur, bunlar yerden ısıtma için eşit derecede iyidir.
Bakır borular plastik borulardan çok daha pahalıdır ve bunları monte etmek daha zor ve daha uzundur. Ancak ısı transferi açısından bakıldığında, bakır benzersizdir ve bu nedenle herhangi bir binanın yerden ısıtılması için başarıyla kullanılmaktadır. Önemli bir nokta: alüminyum ısı dağıtım plakaları ile birlikte bakır ısıtma devrelerini kullanmayın, bu metaller birbirine kesinlikle “dost” değildir.
Alüminyumun ısı iletkenliği çelikten daha yüksek olduğu için, bu malzemenin plakaları daha fazla tercih edilir (bakır boru tesisatı hariç). Ancak, yüksek kaliteli alüminyum distribütörlerin galvanizlenmeye göre 1,5-4 kat daha pahalı olduğunu unutmayın.
Not. Farklı üreticilerin alüminyum ve galvanizli levha fiyatları geniş bir aralıkta değişmektedir ve karşılaştırılamaz, çünkü farklı kalınlıktaki metallerden yapılmıştır. Buradan tavsiye: kalın duvarlı ürünler elde etmeye çalışın, daha fazla miktarda termal enerji biriktirme ve transfer etme kabiliyetine sahiptir.
Oluklu paslanmaz çelik de mükemmel bir seçenektir.
Son ilgi duyulan malzemelerin esnek oluklu paslanmaz çelik borular vardır. Isı iletirken ve hafif döşeme sistemlerinde kullanılabildiklerinde dayanıklı, kaynaksız ve lehimlemesiz monte edilirler.
Her konturda boru uzunluğunun hesaplanması, kurulum aşaması ve yüzey sıcaklığı ayrı bir yayında sunulmaktadır. Malzemelerin miktarını doğru bir şekilde belirlemek için metodoloji hakkında bilgi edinin.
Teknik, en basit ve uygun maliyetli olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. Burada mineral yünü ısı yalıtım malzemesi olarak kullanılır, sizin takdirinize ve maddi olanaklarınıza göre boruları ve levhaları alabilirsiniz. Yöntemin özü, şemada gösterildiği gibi, su ısıtmalı zeminin daha fazla montajı için 2 cm aralıklarla kütüklerde 20 mm kalınlığında ahşap levhaların döşenmesidir:
Isı yalıtımı ve taban levhaları arasında bir boşluk oluşur (şemada görünmez)
Not. Böyle bir şema, ahşap zeminlerin, beton temeller dahil, kütükler üzerinde yapıldığı herhangi bir konutta kullanılabilir.
Bu teknolojiyi kendi elinizle kullanarak yerden ısıtma yapmak için, düzenli bir sıhhi tesisat ve marangozluk takımına ve plastik boruları kesmek için özel makaslara ihtiyacınız olacaktır. Birinci katın tavanında (yerden veya ısıtılmamış bodrumdan) yerden ısıtma düzenleyin, bu sırayla çalışın.
Ahşap laklarda su ısıtmalı zeminin döşenmesi tekniği videoda ayrıntılı olarak gösterilmektedir:
Katlar arası örtüşen çalışmalar aynı şekilde gerçekleştirilir, sadece kaba zemin tahtaları doğrudan aşağıdaki gecikmelere çivilebilir. Bu arada, ahşap yerine, birinci katın tavanını aynı anda yaparken, OSB plakalarını kullanabilirsiniz.
Bu önemli! Su yalıtım membranını bir buhar bariyeri filmi ile karıştırmayın, aksi takdirde mineral yün su ile doyurulur ve bir ısıtıcı olmayacaktır. “Pasta” nın altındaki buhar bariyeri, yünleri dışarıdan gelen su buharından korur ve zar, bir kaza durumunda içeriden ve odadaki su sızıntıları nedeniyle içeriden kilitlenmesine izin vermez (difüzyon zarı su buharının içinden geçmesine izin verir, ancak suyun içinden geçmesine izin vermez). İzolasyondan gelen nemi gidermek için, bir ahşap evin duvarlarında 5 cm'lik bir havalandırma deliği ve hava menfezleri bulunmaktadır.
Basitlik ve ucuzluk ile birlikte, su ısıtmalı zeminlerin düzenlenmesi için bu yöntem bir dezavantaja sahiptir - borular bir "yılan" ile döşenebilir, çünkü bir ahşap evin binalarının tek tip ısıtma elde etmek için birkaç ısıtma devresine bölünmesi gerekir.
Yerden ısıtma sisteminin dış hatlarının döşenmesi için bu yöntem, işi daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlar, çünkü çıkıntılı patronlar biçiminde kılavuzlar içeren iki katmanlı köpük polistiren plakaların kullanılmasını içerir. Farklı yoğunluklarda polistiren kullanılan plakaların üretimi için - üst tabaka daha dayanıklı, alt - yumuşaktır.
Yerden ısıtma için boru döşemelerini yapmak oldukça basittir.
Teknik, örneğin OSB kontrplakından (SIP-panel evlerinde olduğu gibi) pürüzsüz bir yüzeye herhangi bir çakışma için uygundur. Düz bir ahşap zemindeki sıcak su zemini aşağıdaki teknolojiye göre yapılır:
Çalışmanın detayları Rus firması olan polistiren köpük sistemlerinin üreticisi olan "Rusteplopol" isimli videoda gösterilmiştir:
Konsey. Sonkatı döşemeden önce, besleme hatlarını devrelerden dağıtım ve karıştırma ünitesinin manifolduna bağlayın ve 4 bar'lık bir basınçla basınç testlerini (basınç testi) gerçekleştirin.
Sıcak su döşemeleri için şekil yalıtımının avantajları açıktır - kurulumun basitliği ve hızı, boruyu yerleştirme yeteneği, sadece "yılan" değil, aynı zamanda bir salyangoz. Dezavantajları vardır:
Metal levhaları yerleştirebileceğiniz ısıtma devresinin temeli, diğer ürünler olarak kullanılabilir:
Pabuçlu polistiren köpüğüne ek olarak, ticaret ağında hazır girintilere sahip olan polimer plakaları bulunmaktadır. Bu seçenek, şemada gösterildiği gibi düz bir yüzeye ve tavanın içine, gecikmeli sifonlara monte etmek için uygundur:
Isı yalıtım levhaları gecikmeler arasına yerleştirilebilir.
Not. Dezavantajlar seçeneği - boruların geçişi ve polimerin köşelere sabitlenmesi için kütüklerdeki olukların kesilmesi ihtiyacı, böylece tahtaya uymaz. Bu nedenle, OSB kontrplak veya düzleştirilmiş levhalar tabanındaki oluklu levhalar yerleştirmek daha iyidir.
Ahşap elemanlar (solda) ve borular için oluklu polistiren köpük (sağda)
Su zemini ısıtmak için kullanılan büyük ahşap setler, kaplamanın hacimli mobilyalardan büyük yükü zorlamadan taşıyabilmesidir. Plakalar için kesikli ürünler, yukarıda açıklandığı gibi (Uponor teknolojisi), yalıtım ile birlikte kirişlere monte edilir. Tipik ahşap zemin ısıtmanın sadece bir dezavantajı vardır - malzemelerin yüksek fiyatı.
Zamana sahip ev sahipleri, olukları ve sıradan yüksek yoğunluklu köpükleri yakmak için bir termo-bıçak satın alarak polistiren sisteminden tasarruf edebilirler. Bu teknoloji basittir: yalıtım plakaları düzleştirilmiş bir yüzeye yerleştirilir, bundan sonra şemaya uygun olarak boru hattı güzergahını yakmaları gerekir. Isı dağıtıcılarını kurmak ve boruları bunlara yerleştirmek kalır.
Polistiren olukları yakmak
Şapka sahip olmayan yerden ısıtma için kullanılan parçalar çok paraya mal olduğu için, birçok usta bunlardan kaçınmanın yollarını bulmuştur:
Bu seçeneklerden sadece 2 tanesi tasarruf sağlayacak ve aynı zamanda etkili ısıtma düzenleyecektir. Gerçekten, makine - bükme makinesinde herhangi bir metal levha yapmak mümkündür, sadece oluğun profili dikdörtgen olacak, "memeobraznym" değil.
Tavanlar içinde borulama hala devam ediyor
Borular ahşap bir yapının içine döşendiğinde, son kat kaplama ile zayıf temas ederler ve etraflarındaki havayı odadan daha fazla ısıtırlar. Bu ısıtmanın etkili olması için, borular birbirinden 10 cm mesafede bırakılmalı ve ısıtma ortamının sıcaklığı maksimum seviyeye yükseltilmelidir. Sonra fikir anlamını yitirir, radyatörleri kurmak daha kolaydır.
İnce alüminyum folyo, bir milimetrenin yüzüncü yüzdesindeki kalınlığından dolayı zayıf bir ısı akışı dağıtıcısı olarak hizmet eder. Buna ek olarak, zamanla kademeli bir oksidasyondan parçalanır, bu nedenle folyo kullanmak mantıklı değildir.
Esnaf - sanatkârlar bağımsız olarak boru hatları ve rulo alüminyum folyolar için oluklar oluştururlar.
Para biriktirmenin başka bir yolu da var - kızılötesi film ısıtıcıları kullanarak elektrikli yerden ısıtmalı bir ahşap evin ısıtılmasını organize etmek. Fakat böyle bir sistem evrensellikte kaybedecektir, yani sadece ısıtma için elektrik kullanabilirsiniz, gaz veya yakacak odunları unutmak zorunda kalacaksınız.
Sonuç olarak, özel bir ahşap evin sahiplerini çekebilecek bir şap olmadan sıcak bir katın avantajlarını belirtmek isterim:
Referans için. Çeşitli internet kaynaklarında, yassılaştırma sisteminin monolitik olanla karşılaştırıldığında azaltılmış ısı yayılımı hakkında çelişkili bilgiler vardır. Teorik olarak, bu doğrudur, ancak pratikte fark küçüktür ve bir karşılaştırma yapmak oldukça zordur.
Ev sahibi mucitleri alüminyum folyolarla oynamak için zorlamak için tek dezavantajı, özellikle figürlü polistiren köpükle birlikte, çelik ürünlerin fiyatıdır. Bu nüansı şu şekilde atlatmak mümkündür: dönüşümlü olarak finansal imkanların ortaya çıkmasıyla tüm odalarda sıcak bir zemin oluşturmak. İlk önce, tavanı ısıtıp bir tarak koymanız ve ardından, kiracıların kalıcı olarak kaldığı yerlerden başlayarak boru düzenini kademeli olarak monte etmeniz gerekir.