Biyolojik arıtma depolarının karanlık derinliklerine, 8,5 metre aşağı inerseniz basınçlı havayı karşılayan ve depo içeriğinin biyolojik temizleme prosesini yürüten üç ZB 130 VSD santrifüj blower'ı ve iki eski tek kademeli vidalı kompresörü görürsünüz.
Özellikle depoların normale göre iki kat daha derin olduğu düşünüldüğünde bu, oldukça enerji tüketen bir prosestir. Tesiste, her yıl ortalama 6,5 ila 7 milyon m3 kanalizasyon suyu arıtılmaktadır. Bu proses, tesisin tüm güç tüketiminin %40'ına tekabül eder.
Biyolojik proses için gerekli basınçlı hava, daha önce beş adet tek kademeli vidalı kompresörle sağlanıyordu. Bu yıpranmış kompresörlerin tamamen elden geçirilmesinin gerekmesi ve bu bakım işlemlerinin yüksek maliyetli olması nedeniyle enerji tasarruflu yeni bir çözüm arayışı başladı. Normalin üzerinde depo derinliği için nispeten yüksek basınç gerektiğinden manyetik rulmanlı santrifüj blower'ların en iyi seçenek olduğuna karar verildi. Schweinforth, "Santrifüj blower'lar ile daha önce vidalı kompresörlerle ürettiğimizden daha yüksek basınç üretebiliyoruz," dedi. Fabrika Yöneticisi Karl-Heinz Schröder ise "Makinelerin enerji verimliliğini artırmak ve kolay makine bakımı için yeni blower'lar satın aldık," dedi.
“Atlas Copco'nun santrifüj blower'larını kullanarak vidalı kompresörlere oranla bakım, enerji ve kaynak bakımından yılda 15.000 € tasarruf ediyoruz.”
Üç hız regülasyonlu santrifüj blower, kanalizasyon suyu miktarına ve kirlilik yüküne bağlı olarak saatte 2500 ile 7500 Nm³ arasında yağsız basınçlı hava üretiyor. Etkileşim, Atlas Copco ES 130 ana kontrol sistemi tarafından yönetiliyor. İşlem kontrol sistemi, depolardaki oksijen miktarına göre hava gereksinimlerini belirliyor. Schröder, "Şu an hala sabit basınç regülatörü kullanıyoruz," dedi. "Bir sonraki hedefimiz, bu regülasyon işlemini optimize ederek sisteme değişken basınçlı bir regülatör entegre etmektir. Şimdiye kadar kapalı giriş valflerine karşı sabit 1020 milibar basınçta işlem uyguladığımız için çok fazla enerji harcadık. Değişken basınçlı regülatör sayesinde sekiz giriş valfi birbirine bağlanacak ve basınç, talep doğrultusunda ayarlanabilecek. Böylece biz de kullandığımız basıncı azaltabileceğiz."