Elektrik yalıtım yağı, güç transformatörlerinin "can damarı" dır. Yağın durumu, transformatörlerin ve diğer yağ dolu elektrikli cihazların performansını ve hizmet ömrünü büyük ölçüde etkiler.
Elektriksel özelliklerdeki değişiklikleri, kirlilik derecesini ve yalıtım yağındaki bozulma derecesini ölçmek için elektriksel, fiziksel ve kimyasal testlerin bir kombinasyonu gerçekleştirilir. Sonuçlar, maliyetli kapanmaları önlemek, erken ekipman arızalarını önlemek ve ekipmanın hizmet ömrünü uzatmak için önleyici bakım prosedürleri oluşturmak için kullanılır.
Bu, yağın dayanabileceği elektriksel gerilimi ölçer. Kirletici maddelerin varlığı (nem dahil) dielektrik arıza voltajını düşürecektir.
Oksidasyon sonucu yağın asitliği artar. Asit sayısı ne kadar yüksek olursa, oksidasyon o kadar fazla olur ve çamur o kadar çabuk oluşmaya başlar.
Bu, yağdaki polar bileşenlerin varlığını ölçer. Bu polar bileşenlerden bazıları sonunda asit oluşturacaktır.
Nemin varlığı, yalıtım yağının elverişsiz dielektrik özelliklerinin en yaygın nedenlerinden birini temsil eder. Yağdaki yüksek nem, düşük dielektrik arıza voltajına neden olur.
Yağın oksidasyonunu önlemek için üretici tarafından yağa Oksidasyon İnhibitörü (DBPC) eklenir. Bu inhibitörler oksijenle reaksiyona girer ve sonunda yağda tükenir. Bu inhibitörün yokluğu, yağın oksidasyonunu artıracaktır.
Güç faktörü, bir elektrik alanındaki ısı yayılımına bağlı olarak yalıtım sıvılarındaki dielektrik kayıpların bir ölçüsüdür. Yüksek değerler, kirletici maddelerin, oksidasyon ürünlerinin ve metallerin varlığını gösterir.
Yağdaki metaller, transformatörün çalışması hakkında hayati bilgiler sağlayabilir ve arıza yerlerini tam olarak belirleyebilir.
Yalıtım yağından doğru numune alınması son derece önemlidir. Numuneyi almadan önce çıkışı yeterince yıkayın. Numune, temiz ve kuru bir plastik litrelik şişede (1000 ml) alınmalıdır. ASTM Standardı D923'teki önerileri izleyin.