"Ölçülemiyorsanız, idare edemezsiniz", eski bir işletme okulu özdeyişinde olduğu gibi veri merkezi soğutma için de geçerlidir. Veri merkezi yöneticileri, etkin bir şekilde yönetmek için soğutma verimliliğini ölçmelidir ve Capture Index (CI), kullanabilecekleri en iyi metriklerden biridir.
CI, yükseltilmiş bir zemin ortamındaki yakındaki fayanslar, sıcak koridoraj sistemindeki dönüş havalandırma delikleri veya sıralı soğutma birimi gibi yerel soğutma kaynaklarından gelen hava akışının bir ölçümüdür. CI iki şekilde hesaplanır. Soğuk hava CI, yerel soğutma kaynakları tarafından sağlanan hava BT ekipmanı tarafından alınan hava yüzdesi iken sıcak hava CI, yerel soğutma kaynakları tarafından yakalanan ve etkisiz hale getirilen egzoz havasının yüzdesi. CI değeri ne kadar yüksek olursa soğutma performansı o kadar iyi olur.
Diğer metriklerin çoğu, sıcaklığa dayalıdır ve soğutma verimliliğinin tam bir görüntüsünü vermez. Oda sıcaklığı yeterince düşük ayarlanmışsa, hava yolu desenleri zayıf olsa ve sıcak ve soğuk havanın çok fazla karıştırıldığı hallerde raf giriş sıcaklıkları tatminkar olabilir. CI, bu tür sorunları tanımlayabilir. Dahası, CI raf seviyesinde ölçülür ve hava akışını en iyi duruma getirmek ve ekipman gereksinimlerini en iyi şekilde karşılamak için muhafazaların nereye yerleştirileceğini belirlemek için yararlı olur.
Soğuk hava CI, bilgisayar odası klima (CRAC) ünitelerine dayanan geleneksel yükseltilmiş döşeme tesislerinde kullanılır. Adından da anlaşılacağı üzere, CRAC üniteleri, BT ekipmanının veya IT yükünün bulunduğu yere bakılmaksızın tüm veri merkezini soğutmak için tasarlanmıştır. Egzoz havası yerel olarak yakalanmaz ve CRAC ünitesine geri dönmelidir. Bu nedenle soğutulmuş havanın ekipmana iletilmesini ölçmek için soğuk hava CI kullanıyorsunuz.
Sıcak hava CI, egzoz havası yakalayan lokal soğutucuların bulunduğu ortamlarda kullanılır. Amaç, sıcak egzoz havasının veri merkezine girmesini önlemektir, bu nedenle odanın net ısıtması yoktur. Soğutulmuş havanın sağlanması konusunda endişelenmenize gerek yok çünkü tüm BT ekipmanı tutarlı bir sıcaklıkta hava alır.
Sıcak hava CI metriği, sıralı soğutma ünitelerinin verimliliğini kanıtlamak için kullanılabilir. Sıralı soğutma, soğutulmuş havayı ekipmanın yakınına getirir, böylece egzoz havası odadaki çevre havasıyla karışmadan nötralize edilir. Sıralı soğutma üniteleri tavandan askıya alınabilir veya bir dolabın üzerine yerleştirilebilirken, en yüksek CI değeri direkt olarak koridora kurulan veya bir koridor içine dağıtılan raf ebatlı üniteler ile sağlanır pod. BT yüküne göre soğutma kapasitesini ve fan hızlarını değiştiren birimlerle daha fazla verim elde edilebilir.
Enconnex sıralı soğutma üniteleri, örneğin 45U yüksek, 1200mm derin ve 600mm ve 900mm genişliklerde mevcuttur. Herhangi bir veri merkezi ortamına rahatlıkla sığar, ancak bugünkü ısı yüklerini gidermek için 100kW'dan fazla soğutma kapasitesi sağlayabilirler. Kondens suyu, soğutulmuş su ve DX hava ve su soğutmalı konfigürasyonlarda mevcuttur, değişken hızlı, çalışırken değiştirilebilir fanlar, çift güç kaynakları ve sezgisel, dokunmatik ekranlı bir arayüze sahiptir.
Sıcaklığa dayalı makro düzeyde ölçümler, soğutma verimliliğini etkin bir şekilde yönetmek için ihtiyaç duyduğunuz verileri sağlamaz. Rahi'nin uzmanları, havayolunuzu iyileştirmek ve maliyetleri düşürmek için çevrenizdeki CI'yi hesaplamanıza ve Enconnex'ten sıralı soğutmayı kaldırabilmenize yardımcı olabilir.
Satır içi Soğutmanın günümüzdeki ısı yüklerine nasıl hitap edebileceğini daha yüksek kapasite sunmak üzere tartışmak için Mart 14th'de bir Webinar için katılın. ŞİMDİ ÜYE OL