Sovarları ısıtmak için katı yakıt kullanan ev sahipleri sobanın içinde odun yaktıktan sonra odanın soğutulması gibi bir sıkıntının farkında değillerdir. Bu, geceleri veya mal sahiplerinin uzun süre yok olması halinde gerçekleşebilir.
Bu durumlarda, özel bir evin, odun-elektriğin ısıtılması için kullanılan kombi, sıcaklığın korunmasına yardımcı olur. Bu tür ısı kaynakları sistemi izleyen otomatlarla donatılmıştır - eğer fırın sönerse ve kazandaki su soğuduğunda, elektrikli ısıtma elemanlarını açma komutunu verir.
Bugün, bu tür cihazlar evrenseldir. ve aynı zamanda evin otonom ısıtması için uygun maliyetli cihazlar. Ana kozları - tek bir yakıt türüne bağlı değildir. Eğer böyle bir kazan elektrikle çalışıyorsa, ani bir kapanma sırasında, odun içinde yanan bir ocağı eritmek, evin sıcaklığını korumak için mümkündür;
Kombine kazan alımı, bir kerede birçok görevi çözer:
Evin inşa edildiği köyde gaz boru hattı yoksa, iki tane kullanma imkanı vardır. Alternatif bir enerji taşıyıcısı türü katı yakıt ve elektriktir.
Eğer kır evi zayıf bir güç hattına bağlıysa, kombine bir kazan neredeyse ideal bir seçenektir - uzun süre başka bir güçlü elektrikli cihazı açmanız gerekirse donmanız gerekmez.
Katı yakıt kullanırken evin soğutulmasını önler. Su ısıtmaya bağlı böyle bir ünite sistemde sabit bir sıcaklığın korunmasına yardımcı olur: yakıtın yanması durumunda, kazan otomatik olarak ısıtma elemanları aracılığıyla ısıtmaya geçer. Bu özellikle geceleri kullanışlıdır: ayağa kalkmayın ve fırının odununa odun koymayın.
Kombine ahşap elektrik kazanı, aşağıdaki algoritmaya göre çalışır:
Ünitenin eritilmesi ve ısıtılması geleneksel şekilde yapılır. Katı yakıtın (ahşap, kömür, briket) yanması sırasında, su sıcaklığı bir sensör ile birlikte bir termostat kullanılarak korunur. Elektrikli ısıtıcılar şu anda çalışmıyor.
Zaman içinde fırına yakıt eklemezseniz, yandıktan sonra, sistemdeki su sıcaklığı kademeli olarak belirli bir değere düşer, daha sonra kontrol kontaklarını kapatan ve ısıtma elemanı açılır (bir veya daha fazla) ). Bu andan itibaren, kazan güç kaynağı şebekesinden çalışmaya başlar
Bir sonraki yakıt yükünden sonra, borulardaki su yanma odasının yanından ısıtılır ve ayarlanan sıcaklığa ulaşıldığında sensör tekrar tetiklenir, ancak ısıtma elemanlarının bağlantısını kesmek için zaten. Kazanın elektrikli kısmı, su sıcaklığı tekrar düşene kadar aktif değildir.
Çoğu zaman, kombideki elektrikli ısıtıcı yardımcı bir ısıtma cihazı olarak tasarlanmıştır, ancak dilerseniz ev ve ısıtma sistemi için sıcak su sağlayacak şekilde, sürekli çalışabilecek bir kazan modelini seçebileceksiniz.
Kombine kazanın çalışma prensibi videoda gösterilmiştir:
Sitemizde ev yalıtım hizmetleri sunan inşaat firmalarının irtibat bilgilerini bulabilirsiniz. Doğrudan temsilcilerle iletişim kurmak için, "Düşük katlı Ülke" evlerinin sergisini ziyaret edebilirsiniz.
Herhangi bir ekipman seçerken, sadece olumlu taraflara odaklanmalı, aynı zamanda hangi özelliklerin sizin için daha önemli olduğunu anlamak için eksiklikleri incelemelisiniz.
Yakacak odun-elektrik cihazlarının yalnızca bir yakıt türü ile çalışan ısıtma ünitelerine kıyasla avantajları açıktır:
Çok yönlülük ekipman. Kazan için elektrik hem ana enerji kaynağı hem de yardımcı olabilir - yalnızca sizin için öncelik ne olacaktır.
Özerklik . Kazan otomasyon ile donatıldığından sürekli izlemeye gerek yoktur.
Ekonomi . Yakacak odun ülkenin birçok bölgesinde en uygun fiyatlı yakıt türlerinden biridir ve şimdi elektrik şebekesine bağlanmadan ev bulmak neredeyse imkansızdır.
Rahat tasarım . Su sıcaklığının minimum enerji harcaması ile sabit bir şekilde desteklenmesi.
İki tarifeli bir sayaç takılıysa, kazanı ısıtma elemanlarını yalnızca geceleri ısıyı koruyacak, faturalandırma çok daha düşük olduğunda ve böylece elektrik tüketiminden tasarruf edecek şekilde çalıştıracak şekilde programlamak mümkündür.
Uzun servis ömrü . Düzgün çalışan bu kazanlar 25 yıla kadar çalışır.
“sıcak zemin” sistemini bağlama imkanı için dahili nozullu modellerin üretimi gerçekleştirildi.
Önemli! Ahşap elektrik kazanları düşük güç modlarında bile verimli çalışır.
Tüm değerleri için, bu kazanların sakıncaları vardır:
Ayrı oda . Bu tip birimler için, kendi kazan dairesi ve yakıt depolamak için bir ek gerektirir.
Büyük ağırlık . Çoğu zaman, kazanlar dökme demirden yapılmıştır ve yerleştirilmesi için sağlam bir beton taban gerektirir.
Cihaz karmaşıklığı . Bu faktör kazanın fiyatını etkiler: aynı yakıtla çalışan ünitelerin maliyetinden% 20-30 daha yüksektir.
Not! Kombine kazanların çoğunun elektrikli ısıtma elemanları öncelikle ısıyı desteklemek için tasarlanmıştır. Kışın, dış sıcaklık -5 ° C'nin altında olduğunda, düşük güç nedeniyle katı yakıtın yanmasını tamamen değiştiremezler. Elektrikli ısıtıcıların uzun süreli kullanımı bekleniyorsa, üç fazlı güç kaynağından çalışan kazan modellerinin aranması gerekir (eğer öyleyse eve taşınırsa).
İlginç olabilir! Aşağıdaki bağlantıdaki makaleyi okuyun Özel bir evin ısıtılması için bir gaz kazan hakkında.
Bir odun sobası ve bir elektrikli ısıtıcı arasında “sorumlulukların dağılımı” ile, odun ve elektrik içeren özel bir ev için ısıtma kazanlarının kullanımı sadece uygun değil aynı zamanda yararlıdır. Ve boru hattının olmadığı bölgelerde, böyle bir cihaza iyi bir alternatif bulmak oldukça zordur.
Bugün piyasa güç, performans, performans ve ekipman açısından farklılık gösteren zengin bir kazan çeşitliliği sunar. Ancak böyle bir ünite satın almadan önce, artılarını ve eksilerini tartmanız gerekir ve bu konuda uzmanların tavsiyelerini dinlemek de faydalıdır.
Kazan satın alırken aşağıdakileri göz önünde bulundurun:
Güç . Öncelikli olacak olan yakıta bağlıdır.
Bir yakıt imi hacminin ve yanma odasının büyüklüğü. Yakacak odun yanma süresi bu parametreye bağlıdır.
Yangın kutusunun malzemesi . Bu parçalar demir ve çelikten yapılmıştır. Dökme demir odalarının seçilmesi tercih edilir, çünkü ısıtıldıklarında deformasyona maruz kalmazlar, çelik değiştiriciden farklı olarak ısıyı daha uzun süre tutarlar.
Izgara çubukları . İki tip kullanılır: standart dökme demir ve aynı, ancak seramik kaplamalı. Sonuncusu, esas olarak, sırasıyla, yanma sırasında daha fazla oksijen tüketen dökme malzemeler için kullanılır ve sıcaklık daha yüksek yaratılır.
Ağırlık ve boyut . Tipik olarak, bu tür kazanların gövdesi, onları "kardeşlerinden" daha ağır kılan dökme demirden yapılmıştır.
İpucu! Bir ısıtma cihazı satın almak için evin alanı ile tutarlı olmanız gerekir. Hem satın alma sırasında hem de işletme sırasında fazladan ödeme gerektireceğinden, "elektrik marjlı" bir kazan satın almamalısınız.
SNiP 41-01-2003 uyarınca kombine kazanlar şartları sağlamalıdır. Aynı zamanda, kurulum ve işletim sırasında kendi karakteristiklerine sahiptirler ve bunları tek bir yakıtla çalışan bir dizi benzer ünitede ayırt ederler.
Bu şartlar ve tavsiyeler, kazanın güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için bilinmeli ve gerçekleştirilmelidir.
Bir ev için odun ve elektrik kazanları, sadece kat versiyonunda üretilir ve havalandırma ile bir kazan dairesine monte edilir ve bina kodunun diğer şartlarına göre:
Yanıcı olmayan malzemeden yapılmış bir odadaki duvarlar.
Kazan dairesindeki ekipman duvarlardan 300 mm'den daha yakın monte edilmemiş.
Bu ilginç olabilir! Aşağıdaki bağlantı, özel bir evi ısıtmak için bir sirkülasyon pompasının nasıl seçileceğini göstermektedir.
Kazan dairesi kuru ve neme karşı dayanıklı olmalıdır.
Kazan ağır olduğu için altındaki alan betonarme bir bağ ile güçlendirilir.
Ayrıca, oda yangın güvenliği yönetmeliklerine uygun olmalıdır: kazanın yakınında yanıcı madde veya yanıcı sıvı bulunmamalıdır; Kömürle ateşlendiğinde tutuşmayı önlemek veya ateşleyiciden kıvılcım çıkmasını önlemek için ateşleyicinin önüne bir demir levha yerleştirilir.
Bir elektrikli odun kazanı kurarken, önkoşul, katı yakıtlı bir ünite gibi bir baca bulunmasıdır. Tesisatın düzgün çalışması için borunun evin çatısının sırtının üstüne çıkması ve kazan memesinden daha az olmayan bir iç çapa sahip olması gereken iyi çekiş gerekir.
Baca borusu mekanik hasar görmemiş olmalı ve bağlantı contaları sağlam olmalıdır. Isıtma elemanlarının çalışması sırasında, baca içinde ısıyı tutmak için bir görünüm yapılması tavsiye edilir. Borunun, sıfır sıfır hava durumunda kondensat oluşmayacak şekilde yalıtılması da istenir.
Elektrikli ağaç kazanı kurarken şu anda izin istemiyor Gorenergo. Ancak her durumda, aşırı ısınmaya neden olmadan ısıtma elemanlarının çalışmasına dayanabilecek bir güç kaynağının olması gerekir.
Örneğin, kazanın 6 kW üzerindeki ısıtma elemanlarının bağlantısı nedeniyle kullanılması gerekiyorsa, voltaj 380 volt olmalıdır.
Her halükarda, cihazın bağlantısı kesinlikle talimatlara uygun olmalıdır. Bu durumda:
Kombine kazanın, aşırı nemin veya ekipmanın elektrik kısmının su ile temasının muhtemel olduğu bir odaya kurulması yasaktır.
Odadaki sıcaklık aralığı 0 ile +45 ° C arasında olmalıdır.
Kablo boyutu hesaplanır ve istenen güç ve akım gücüne karşılık gelir.
Bu kadar basit görünmesine rağmen, sertifikalı uzmanlar birleşik kazanın montajını ve bağlantısını üretmelidir. Bu durumda, yapılan işin kalitesine ek olarak, ekipmandaki bir kusurdan dolayı arıza meydana geldiğinde, kazanın ücretsiz garanti kapsamında onarımına hakkınız vardır.
Kombine kazanlar ayrıca başlangıçta katı yakıtla çalışmak üzere tasarlanmış cihazları da çağırır, ancak ayrıca elektroskobu ayrı ayrı bağlanma kabiliyeti de sağlar:
Bu ilginç olabilir! Aşağıdaki bağlantıdaki makalede, gazsız bir kır evinin ısıtılması hakkında okuyun.
Günümüzde, elektrik ve katı yakıtlar, ısıtma kazanları için en popüler ve uygun fiyatlı enerji kaynaklarıdır. Ahşap yakmak veya elektrik kullanmak suretiyle evi ısıtabilen kazanlar etkili bir çözümdür ve ayrıca güvenilirlik açısından geleneksel cihazlardan farklı değildir.
Bu makaleyi değerlendirin, sizin için denedik