Birçok ev ustaları, sıcak bir zeminin kendi kendine montajı ile ilgili kararı verir. Böyle bir sistemin ana parçalarından biri toplayıcı. Sıcak bir zeminin verimli ve güvenilir şekilde çalışabilmesi için, sistemin kurulumu sırasında, kollektör de dahil olmak üzere tüm bileşenlerinin doğru bir şekilde kurulması gerekir.
Kolektör, tüm ısıtma devrelerinin tek bir sisteme bağlanmasını sağlayan sıcak zemini oluşturan ana bileşenlerden biridir. Sıcak su kazandan sağlandığında, sıcaklığı çok yüksek olabilir ve bu, ısıtılmış bir zemin için kabul edilemez bir durumdur, bu nedenle, toplayıcı ile birlikte, yaklaşık 40-45 derece su sıcaklığı sağlayan bir karıştırma ünitesi kurulur.
Kolektör, akış ve dönüş hatlarına bağlı iki yatay borudan oluşur. Onları polipropilenden (gerekli parçaları lehimleyerek) çıkarabilir veya pirinç, paslanmaz çelik kullanabilirsiniz.
Besleme borusunda termostatik vanalar ve dönüş borusunda kanal sensörleri vardır. Termostatların yardımıyla, her ısıtma devresindeki sıcaklığı ayarlayabilirsiniz.
Akış sensörleri, içinden akan sıvıyı görsel olarak izlemenize olanak tanır ve onların yardımıyla hidrolik sistem dengelemesi gerçekleştirilir.
Tanımlanan parçalara ek olarak, kollektör bir manometre ve bir termometre ile beslenir, sistemdeki sıcaklık ve basıncı kontrol etmenize izin verir. Havanın alçalması, duvarlara veya toplayıcı dolabına sabitleme elemanları için bir musluk vardır. Çoğu zaman, üreticiler manifolduna ek olarak, bir pompa ve iki veya üç yollu bir valfın bulunduğu komple bir set satarlar.
Modern bir kollektörün kullanımı çeşitli avantajlara sahiptir ve bu eleman olmadan bu tip ısıtmanın etkili ve güvenli çalışmasını sağlamak mümkün değildir:
Boruları bağlamak için birkaç yol vardır:
Paralel bir sistem kullanılıyorsa, belli bir ısı miktarını kaybetme olasılığı yüksektir, ancak bu seçenek, ek bir düzenleme unsuru olan iki yollu bir valfın kurulmasına izin verir.
En üretken sıralı sistemdir. Birleşik sistem önceki iki avantajını birleştirir, kurulumu hızlı ve kolaydır.
İki yollu bir vana sadece bir yönde su geçirebilir, ancak verimi düşüktür. Ana avantajı, soğutucu akışkanın düzgün akışıdır. Modern modellerde, açıklığı hassas bir şekilde ayarlamanıza izin veren bir servo vardır, bu motor ve valf pozisyon sensörü yardımıyla yapılır.
Üç yollu bir vana, suyun akışını karıştırabilir ve ayırabilir, bu nedenle de karıştırma olarak adlandırılır. Üç borusu vardır, biri kazandan, diğeri sisteme beslenir ve üçüncü geri akışa gelir ve tekrar sıcak su ile karıştırılır. Bu elemanlar, toplayıcının çıkışındaki otonom ısıtma sistemlerine monte edilir.
Kurulum işini tamamlamak için aşağıdakilere ihtiyacınız olacak:
Bir koleksiyoncu satın aldıysanız, o zaman herhangi bir ev ustası kendiniz monte edip kendiniz kurabilir. Sıcak su ve geri dönüş boruları tedarik etmek için borularda, vanalar ve akış sensörleri zaten monte edilmiş, sadece toplayıcı birkaç dallara bölünmüş olarak satıldığı için bunları birbirine bağlamanız yeterlidir.
Bundan sonra, borular braketlere bağlanır ve şimdi kollektör tek bir düğümdür. Bir sonraki montaj aşamasında, kontrol cihazlarını, fişleri ve mevcut diğer parçaları kurun.
Montajdan sonra, kollektörün duvara tutturulması gerekir ve bundan sonra sadece valfi ve pompayı kurabilirsiniz. Daha önce kurulmuşsa, bitmiş birimi duvara monte ederken, zorluklar olacaktır.
Pompanın ve vananın montajı, seçtiğiniz şemaya uygun olarak gerçekleştirilir, bundan sonra kazanlara ana hatlardan bağlanır ve ısıtma boruları musluklara bağlanır. Kolektör, kazan dairesine değil, bir yerleşim yerine monte edilmişse, bunu kolektör dolabına monte etmek daha iyidir.
Öncelikle, alttan kaplamalı montaj gerçekleştirilir, parçaların normal olarak birbirine bağlandığı kontrol edilir, sonra her şey demonte edilir ve alttan takmalı ve kapak contalarına lastik contalar takılmalıdır.
Kolektörün montajını doğru ve verimli bir şekilde gerçekleştirmek ve yerden ısıtma sistemine bağlantı yapmak için aşağıdaki ipuçlarına uymak gerekir:
Kolektör tertibatının karmaşık bir yapıya sahip olduğu ve bunu kendi başına kurmanın imkansız olduğu hemen gözükse de, öyle değil. Bu tür ekipman satın alırken, tüm montaj işlerini kendi ellerinizle yapabileceğiniz talimatları okuduğunuzdan emin olun.
Aşağıdaki videoda bir toplayıcı ile ısıtılmış bir zeminin kurulumu:
Sıcak su zemini sistemi, geleneksel ısıtmaya karşı tek kesintisiz ve daha verimli bir alternatiftir. Isıtılmış zemin, örneğin, bir veya birkaç oda için olağan şemaya ek olarak kullanılabilir. Avantajı, sistemin her zaman özerk olarak çalıştığı ve ana ısıtma devresine bağlı olmadığıdır. Bu özerklik, çok fonksiyonlu bir cihaz olarak çalışan, kendi elleri ile sıcak bir zemin için bir toplayıcı sağlar. Sistemdeki "sıcak zemin" çoklu görev toplayıcı nedir?
Yerden ısıtma sistemi için manifold
Önce "sıcak zemin" kavramını analiz ediyoruz. Bu, ana ısıtma halkasına bağlanan bağımsız bir ısıtma sistemidir. Bağlantıyı mümkün olduğunca verimli hale getirmek için ve eklemlerde ısı kaybı olmadığından, bir kollektör bağlantısı kullanılır (bazı durumlarda, sistemde birkaç ısıtma devresi çalışırsa birkaç kollektör). Sıcak su tabanı için en ilkel toplayıcı, diğer ısıtma borularını bağlamak için muslukların bulunduğu bir ısı iletici boru parçasıdır.
Basit toplayıcı devre
Yani, toplayıcı, evdeki ısıtma boruları boyunca sıcak suyun akışını yönlendiren ve düzenleyen, soğutucunun bir boru dağıtım şemasıdır. Yerden ısıtma kolektörünün standart bağlantısı şu şekildedir: toplayıcının girişi geri dönüş akışına veya ısı taşıyıcı tedarikine bağlıdır (ısıtma şemasına bağlı olarak), cihazın çıkışı boru zemini ısıtma sistemine bağlıdır.
Isıtmadaki ilkel kollektör sistemleri çok nadiren kullanılmaktadır, çünkü çok karmaşık bir ısıtma şemasında bile, daha geniş ve karmaşık bir ürün yelpazesi ile endüstri tarafından üretilen daha karmaşık ve daha verimli üniteler seçilebilir. Modern bir kollektör, soğutucu akışını yönlendiren ve düzenleyen birçok unsur içeren teknolojik bir tasarımdır. Kombinin soğutucuyu 70 0 ° C'ye ve bazen de sıcak bir zemin için kabul edilemez olan 95 ° C'ye ısıtması nedeniyle ayarlama gereklidir - bu tür bir yüzeyde yürümek imkansızdır ve her kat yüksek sıcaklıklara dayanamaz. Bu nedenle, ısıtmalı zemin toplayıcının montajı zorunludur - cihaz soğutucu akışkanın sıcaklığını eşit olarak dağıtır, eşitleştirir ve ısıtma sistemi performansını izler. Kollektörün etkili çalışması, bileşimi içinde aşağıdaki unsurlar tarafından sağlanır:
Yerden ısıtma kolektörünün standart şeması (bkz. Şekil) aşağıdaki gibi çalışır: kalıplar birbirine ve ortak kolektör ünitesine bağlanır. Soğutucu akışkanın dönüşü ve akışı karıştırıcıda eşzamanlı olarak eşitlenir ve sıcak suyun sıcaklığının ayarlanmasıyla karıştırılır. Gösterilen şema tek değildir ve kolektör düğümünün son şeması ısıtma devresi sayısına ve amaçlarına bağlıdır. Karışım vanaları, akışı karıştıracak ve geri dönecek herhangi bir devrede kullanılmalıdır. Geri dönüş (soğutulmuş soğutma sıvısı) toplayıcıya ısıtma devresinden beslenir, soğutma sıvısı akışı kazandan gelir.
Isıtma için bir sirkülasyon pompası iki veya üç yönlü taraklara bağlanır. Tüm şema şu şekilde çalışır: odadaki ayarlanan sıcaklığa ulaştıktan sonra, sıcaklık sensöründen gelen sinyaller, belirli bir süre boyunca soğutucu akışkanın borulara kesilmesini ve pompayı durdurmasını sağlayan vanalara girer. Soğutucuyu belirli bir noktaya soğutduktan sonra, her şey ters sırada gerçekleşir.
Üç yollu karışım vanası
Isı yalıtımlı bir zemin toplayıcısının yönetimi ve ayarlanması manuel veya otomatik olarak gerçekleşir. Otomatik işlem için bir kontrol ünitesi veya servo kurulumu gerektirir. Kontrol cihazı iki yönlü veya üç yollu vana valfleri içerir. Normal valflerden, besleme valfleri, soğutma suyunu tek yönde geçirme yeteneği ile ayırt edilir. Valf özellikle dikkatli olmalıdır - valfi ters yönde yerleştirirseniz, hızla kırılacaktır.
Besleme valfinin kapatma elemanı bir çelik bilye veya çubuktur. Valf kolu döndürüldüğünde, delik bloke edilir ve tornalama işlemi elle veya termik sensörlere bağlı servo aktüatörlerin yardımıyla gerçekleştirilebilir.
İki yönlü karıştırma vanası, soğutucu akışkanın tek bir yönde akmasını sağlar ve sıcak sıvı miktarını ayarlar. Cihazın küçük bant genişliği nedeniyle ayar sorunsuz ve yavaş bir şekilde gerçekleşir.
Böylelikle, bir çift-yönlü valfli bir kolektörün montajı, boru hattının tüm zemini boyunca ısı transfer akışkanının sabit ve konforlu bir sıcaklığını temin eder ve sıcaklık kontrolünün yumuşaklığı, cihazın düşük verimi ile sağlanır. İki yönlü vanaların kurulumu ve değiştirilmesi kolaydır, güvenilir ve dayanıklıdır. Tek dezavantajı, büyük bir ısıtma alanı (≥ 200m 2) için tasarlanan ısıtma sistemlerini içermemesi tavsiye edilmez.
Üç yollu vana manifoldu
Üç yollu besleme vanası, bir durumda bir bypass ve bir tahliye vanasının özelliklerini birleştiren daha karmaşık ve çok fonksiyonlu bir aygıta sahiptir. Üç yollu manifoldu valf gövdesi bir çıkışa ve iki girişe sahiptir ve soğutma sıvısının ayarlanması, iki yönlü bir düzenekte olduğu gibi, bir çelik bilye veya çubuk ile gerçekleştirilir. Bu vananın farkı, ne bilyenin ne de çubuğun, soğutucu akışkan akışını tamamen kapatmaması ve tasarımın, geri akış ve tedarikin yeniden dağıtımı ve karıştırılması için tasarlanmasıdır. Sıcaklığı otomatik olarak ayarlamak için, termik sensörlerden ve kontrol cihazlarından gelen sinyallerle çalıştırılan bir servo valfın içine yerleştirilmiştir. Servo sürücü, arzu edilen karıştırma akışı derecesini sağlayarak, tasarımdaki vanaları kontrol eder.
3 yollu servo valf
Üç yollu besleme vanaları, çok alanlı ısıtma sistemlerinde olduğu gibi, geniş bir alanın prem 200 m 2 ısıtılmış tesislerinde, kolektör düğümlerine monte edilir.
Yerden ısıtma için, ortak bir toplayıcı düğüm genellikle monte edilir veya her bir ısıtma devresinden önce ayrı bir kollektör monte edilir. Son seçenek uygulanırsa, tüm kollektörler akış ölçerler, termostatlar ve aşağıdaki unsurlarla donatılmıştır:
Farklı şemalara göre bir sıcak zemin için bir kollektör monte etmek mümkündür ve bazı kollektör düğümleri şemalarında kullanılır, ancak her zaman değil - sadece tek döngülü sistemlerde. Yerden ısıtma sistemi iki devreli bir şemaya göre düzenlenmişse, toplayıcı ikincil devreye bir bypass olmadan açılabilir.
Kollektörlü çift katlı ısıtma sistemi
Kolektör düğümünü sıcak bir zemin için toplamaya başlamadan önce, olasılıklarınızı tartın - bazen bitmiş bir yapıyı satın almak daha kolaydır. Kollektör satın alınırsa, tüm parçalarının ve elemanlarının aynı üreticiden olması daha iyidir. Düzeneği monte ederken, montajın ana bileşenlerinin monte edileceği malzemeyi seçmek gerekir: bakır, çelik, polimerler veya pirinçten.
Ayrıca, bir endüstriyel yapı seçerken, aşağıdaki parametreleri dikkate almak önemlidir:
Toplanan toplayıcı düğümlerin en verimli çalışması, uzunluk boyunca aynı ısıtma devrelerine bağlanarak sağlanabilir. Boru hatlarını yeterli doğrulukla dengelemek için, toplayıcıya bağlı olan eşit bölümlere ayrılırlar. Kolektör düğümünü özel bir bilgisayar programında veya çevrimiçi bir hesap makinesinde hesaplamak en kolay yoldur, böylece “termal zebra” denilen bir durum görünmez, yani zeminin düzgün olmayan şekilde ısınması.
Hesaplama için aşağıdaki verilere ihtiyaç olacaktır:
Önemli: Isı yalıtımlı bir döşemenin borularını döşerken, boru bağlantılarından kaçınmak gerekir - bu, mevcut normlarla yasaklanmıştır. Ayrıca, soğutucu akışkanın hidrolik direncinin boru hattının her bir dönüşünde arttığını ve uzunluğunu arttırdığını da hatırlamak gerekir.
Bir yerden ısıtma sistemi tasarlarken, önce toplayıcıyı kurmak için en uygun yeri bulmanız gerekir. Standart olarak, ünite bir kollektör dolabına monte edilir ve kabin kendisi, akışın yanındaki zemin seviyesinden 30-40 cm yüksekliğe monte edilir ve geri döner.
Kendi hatalarınız için sorumlu olmamak ve yerden ısıtma borularının maksimum ısınmasını sağlamak için, toplayıcıyı bağlamak için talimatları okuyun. Ardından düğümü aşağıdaki sırayla birleştirin (bu, endüstriyel kolektör düğümüne uygulanır):
Şimdi, yerden ısıtma kolektörünün bağlantı şeması basınçlandırılmakta, daha sonra beton şapı dökebilirsiniz. Kolektörün termal ayarları, son kat kaplama yapıldıktan sonra gerçekleştirilebilir.
Fabrika toplayıcı - ürün oldukça pahalı, pek çok usta kendi elleriyle yapmak istiyor. Birçok ürün hala satın almak zorunda, ancak maliyeti daha ucuz olacak. Ev tipi toplayıcı yapmak için en kolay yolu, PVC borular ve bağlantı parçaları Ø 25-32 mm'dir. Aynı çaplarda ve vanalarda da tees ve dirseklere ihtiyacınız olacaktır.
Önemli: kendinden yapılmış kolektör ünitesinin birçok ek yeri vardır, bu nedenle tüm lehim dikkatlice kontrol edilmeli ve sadece montaj sırasında değil, aynı zamanda yerden ısıtma işlemi sırasında da kontrol edilmelidir.
Valflerin ve rakorların sayısı, ısıtma devresi sayısı ile hesaplanır. Aletlerden, propilen ve ataşman elemanları için bir lehim demirine ihtiyacınız vardır, borular ve şerit ölçülerinin kesilmesi için özel makaslar.
Kollektör işaretlemesi, gerekli uzunluktaki boruların işaretlenmesi ve kesilmesinden oluşmakta ve tees arasındaki minimum mesafeyi gözlemlemektedir. PVC tee lehimleme lehimli vanalar ve geçişler için. Boru bağlantı parçaları bu tasarıma lehimlenmiştir. Gördüğünüz gibi, her şey basit, ama hazır karmaşık toplayıcı düğümleri satın almak daha iyidir.
Birçoğumuz için, yerden ısıtma, yaşam alanlarını iyi bir şekilde ısıtmanın mümkün olduğu karmaşık, hantal donanım olarak sunulur. Isıtılmış bir zeminin montajının zor işlerle ve büyük teknolojik zorluklarla ilişkili olduğu gerçeğinden bahsetmek, genellikle, evinizde böyle bir ısıtma sistemi yapmayı reddetme nedenidir. Ancak, soğuk mevsimde kendi evlerinde rahat şartlar yaratma, kendi elleriyle su ısıtmalı bir zemin oluşturmak için dayanılmaz bir istekleri olan insanlar kategorisi için, görev tamamen çözülebilir.
Burada, tüm sistemin işleyiş prensibinin ne olduğu ve bireysel elemanların, bileşenlerin ve montajların kendi kendine ısınması tasarımındaki varlığın ne kadar önemli olduğu hakkında bir fikre sahip olmak önemlidir. Kendi su boru tesisatını yapmak, kravatını döşemek - bu savaşın yarısıdır. Asıl mesele, sistemi sadece ana işi değil, aynı zamanda tüm süreci kontrol edecek gerekli araç ve gereçlerle donatmaktır.
Isıtılmış bir zeminin kurulumuna kendi elinizle başlayarak, böyle bir cihazı bir karıştırma ünitesi olarak kurmaya hazır olmalısınız. Bu durumda dağıtıcı, sirkülasyon pompası ve tahliye vanası gibi cihazlar olmadan yapılmamalıdır. Bütün bu ve daha fazlası orijinal ekipmana çok para kazandırıyor. Özellikle pahalı olan, ana işlevi yerine getiren kollektördür - su devresine gerekli sıcaklığı sağlamak için sıcak ve soğuk su karıştırmak ve tüm ısıtma kompleksinin çalışmasını düzenler. Cihaz oldukça karmaşık ve yüksek teknoloji ürünü bir tasarımdır. Fabrika modelleri pirinç veya paslanmaz çelikten üretilmiştir, bu nedenle bu tür cihazların fiyatı buna göre yüksektir.
Herkes, ısıtılmış bir zemini gerekli ekipmanla donatmak için önemli fonlar harcayamaz. Ayrıca, küçük binaların ısınmasından bahsediyorsak.
Örneğin: bir banyonun sıcak zeminlerini ısıtmak, su devresini ısıtmalı havlu rayına bağlayarak minimum masrafla elle yapılabilir. Bu amaçlarla satın almak için, tüm ek cihaz ve ekipmanlara sahip pahalı bir toplayıcı, uygun ve kârlı değildir.
Bu durumda, mevcut olan hurda malzemelerden, vanalardan ve aksesuarlardan kendi ellerinizle sıcak bir zemin için bir toplayıcıyı monte edebilirsiniz. Kolektör, doğaçlama araçlardan monte edilebilirse, dolaşım pompası, bir tahliye vanası ve üç yollu vana olmadan yapamazsınız. Cesaretiniz varsa, gerekli maddi kaynaklara, belirli bilgi ve sabrınız var, işe alabilirsiniz. Acele buna değmez, önce toplayıcının nasıl çalıştığını ve neden kurulduğunu anlamaya çalışın.
Not: Toplayıcının sadece su tabanındaki farklı ısıtma borularına akış dağıtmak için gerekli olduğunu iddia edenleri dinlemeyin. Bu yüzeysel bilgi. Tarak veya dağıtıcıya dahil olan akışların dağılımı. Kollektörün görevi, teknolojik açıdan çok daha karmaşık, daha büyük ve daha büyüktür.
Kolektör veya tarak olarak adlandırılan, karıştırma ünitesi setine dahildir. Bu cihaz olmadan normal olarak çalışan sıcak bir zemin hayal etmek zordur. Bu cihaz olmadan, tüm ısıtma noktası yerden ısıtma ile kaybolur. Karıştırma ünitesinin en önemli unsuru olan kollektör, farklı sıcaklıktaki su akışlarının ve sonraki dağıtımının su devresinin ısıtma boruları ile karıştırılmasını sağlar. Aslında, cihaz iki benzer parçadan oluşur, bir kısmı besleme, diğeri ise toplanır. Bu nedenle uzmanlar arasında bulunan isim, dağıtım tarağı.
Referans için: dağıtım kısmı, yerden ısıtma sisteminin boru hattı sistemine sıcak su sağlamak için bir düğümdür. Toplama kısmı, harcanan soğutucuyu zıt yönde (dönüş akışı) toplamak için özel olarak tasarlanmıştır.
Yapısal ve harici olarak, her iki parça da hemen hemen aynıdır. Cihaz, dişli yan kollarla (delikler) donatılmış geniş çaplı bir tüpe dayanmaktadır. Deliklerin sayısı, ekipmana bağlı su devresi sayısına karşılık gelir. Basit olarak, tarak birlikte bükülmüş aynı parametrelerle tees'dir. Bu nedenle, en azından bir sıhhi tesisat fikri olan kişiler için, ev yapımı bir toplayıcı boru yapmaz.
Bir kollektörün ne olduğu ve ana görevlerinin ne olduğu hakkında bir fikre sahip olmak, kendi ısıtma sisteminizi planlamaya başlayabilirsiniz. Dağıtıcıyı yapabilmek için, hangi alanın ısıtılacağını önceden bilmeniz ve ısıtma ihtiyaçlarınız nelerdir. Kendinize şu soruları kendiniz karar verin:
Not: cihaz tasarımı seçiminden kendi ellerinizle sıcak bir zemin toplayıcı yapmaya başlamak gerekir. Başka bir deyişle, su borularının, sırasıyla, dağıtım ve toplama taraklarının hangi konumda bulunacağına nasıl karar verileceğine karar verilmesi gerekmektedir.
Örneğin, gaz veya elektrikli ısıtıcılar toplayıcılara alttan veya üstünden bağlanır. Bir sirkülasyon pompası sistemine kurulduğunda, bağlantı sadece tarak sonunda olacaktır.
Bir ısıtma cihazı, katı yakıtlı kazanlar olarak dolaylı bir ısıtma kazanı kullandığınız durumlarda, toplayıcı sadece sondan bağlanabilir.
Yerden ısıtma sistemi altında çalışmak için merkezi ısıtma sisteminden su kullanmak istiyorsanız, kolektörünüzün yukarıdan veya aşağıdan bağlanması gerekir. Şekil, toplayıcıyı DH sisteminin yükselticisine bağlamanın bir varyantını göstermektedir.
Sizin için zor değilse, tasarım şemasını ve dağıtım kalıplarının konumunu kağıda aktarın. Aynı zamanda, sürece güvenebileceğiniz boyutsal parametreleri de belirtebilirsiniz. Bireysel besleme ve geri dönüş boruları arasındaki mesafenin en az 10 cm ve en fazla 20 cm olması gerektiği, münferit düğümler, toplama tarağı ve dağıtıcı arasındaki mesafe aynı boyutlarda kullanılabilir.
Not: Cihazınızı sadece verimli ve teknolojik değil, aynı zamanda kompakt hale getirmeye çalışın. Aksi takdirde, daha sonra ev yapımı bir toplayıcı yükleme problemiyle karşılaşabilirsiniz. Büyük boyutlu cihazın toplayıcı kutuda saklanması daha zordur ve ısıtmalı zemin toplayıcısının montajı, ısıtılan odanın iç tarafında olumsuz bir etkiye sahip olacaktır.
Çizim taslağını çizdikten sonra, ev yapımı bir şalt ürününün üretimi için ne kadar ve neye ihtiyaç duyduğunuzu anlatacaksınız.
Eğer sizin için ısıtma sistemi bir odada yoğunlaşıyorsa ve bunun için sadece bir su devresine ihtiyacınız varsa, en basit toplayıcının montajına geçin. Bu amaçlar için ihtiyacınız olacak:
Ek bir araç olarak, 1 inçlik girişlere sahip bir sirkülasyon pompasına da ihtiyacınız vardır. Nozullar, bir inçlik küresel vana, hava menfezleri ve bir tahliye vanası.
Kollektörün kendi ellerinizle üretimi için, pirinç parçaları veya metal-plastik vanalar, dizler, tees ve adaptörler kullanabilirsiniz. Bu amaçlar için kullanılan metal-plastik kapatma vanaları daha ucuzdur ve ısıtılmış zeminin kıvrımlarının hesaplanması ile ısıtılmış zeminin tasarımını iyileştirmeyi kolaylaştırır.
Üretim süreci ve montaj aşamalara ayrılabilir.
İlk aşama: Taslakta belirttiğiniz boyutlara uygun olarak, yapının ayrı parçalarının yapılacağı borular hazırlanır.
İkinci aşama: bireysel unsurlar, teknolojik ihtiyaç ve amaca uygun olarak tek bir yapı halinde birleştirilir;
Üçüncü aşama: Bireysel elemanların montajı soğuk kaynak için hazırlanan yerlerde gerçekleştirilir. Ayrıca, kaynak işleri bir soğuk kaynak aparatı kullanılarak gerçekleştirilir;
Dördüncü aşama: kendi toplayıcınızı topladıktan sonra, sızıntı olmaması için kontrol etmeniz gerekir. Tüm boruları kapattıktan sonra sıcak su sağlamak için açık bırakılır. Eklemlerde sızıntı olmaması, her şeyi doğru yaptığınızı gösterir;
Beşinci Aşama: Kollektörün kalıcı yerine yerleştirilmesi ve su devresinin ısıtma borularına bağlanması.
Ayrıca, gerektiğinde karıştırma ünitesi bir sirkülasyon pompası, üç yollu bir valf ve diğer vana elemanlarıyla donatılmıştır.
Sıcak zeminleri pragmatik bir şekilde toplama ve donatma konusuna yaklaşırsanız, ev yapımı bir koleksiyoncu, üretimde harcanan çabayı tamamen haklı çıkarır. Tüm çabalarınız hakkında şüphe uyandıran tek “ancak” tasarımın ve işlevselliğin güvenilirliğidir. Çok fazla yatırım yaparak satın alabileceğiniz hazır kollektör, mevcut ısıtma sisteminize uygun olmayabilir. Çalışmaları mümkün olduğunca yakın ve mevcut teknik koşullara uyarlanmış olacak.
Muhtemelen, tüm yapıcı nüansları hesaba katmaya çalıştığınız ev yapımı bir tarak, normal ve verimli bir şekilde çalışmalıdır.
Ev yapımı bir kollektörün yaratılması için harcanan fon miktarının ve bitmiş cihazın maliyetinin karşılaştırılmasıyla, önemli tasarruflardan güvenle bahsedebiliriz. Bugün birçok koleksiyoncu modeli ucuz değildir. Kural olarak, tek bir cihazın fiyatı, sarf malzemelerine harcanan paranın yarısına ve ısıtılmış bir zeminin daha sonraki kurulumuna yapılan harcamalarda karşılaştırılabilir.
Bu nedenle, ülkedeki ısıtma sistemini donatmak veya banyoda sıcak bir zemin hazırlamak isteyenler için bu seçenek çok kullanışlı ve pratik olacaktır. Evde ana ısıtma sistemi olarak ılık su döşemelerinin sermaye bazında montajı, size artan talepler getirir. Bu durumda üreticilerin sorumlu olduğu kalite ve güvenilirlik için bir fabrika modeli satın almak daha iyidir.
Sıcak zeminler uzun zamandır yüksek standarttaki tesislerin bir işareti olmuştur.
Kullanımları, yüksek kalitedeki ısınma nedeniyle oluşur - oda, doğal konveksiyon nedeniyle hacim boyunca ısıtılır, çünkü tüm zemin alanı, oda havası için ısıtıcı olarak hizmet eder.
Zeminin kendisi bir elektrikli, film veya iyi bir eski su ısıtıcısı - bir sıcak su kazanı ile ısıtılır.
Bir konut ya da apartman dairesi birkaç odaya sahiptir ve her birinde zemine bir termal devre döşenmiştir.
Soğutma suyu ana bölümüne iki boru şeklinde bir giriş-çıkış birimi ile bağlanır.
Her bir devre için ısı enerjisi ihtiyacı genellikle farklıdır: farklı odalarda sıcaklık değişebilir. Öte yandan, bina alanı aynı değildir ve bu nedenle her oda için soğutucu hacmi de farklıdır.
Böylelikle, kazan ve ısıtma devreleri arasında denetleyici işlevlerine sahip bir dağıtıcının kurulması gerekir. Böyle bir cihaza toplayıcı denir. İşlevine göre, bir karıştırma düğümüdür. Onun görevi devrelere su sağlamaktır.
Genellikle kollektör borusu bağlantı düğümlerine sahiptir - termik devrelerin sayısına göre.
Toplam toplayıcı iki boru içerir:
Kazandan miksere sıcak suyun eklenmesi, miksere giden su kaynağının içine yerleştirilen termostatik vanayı açarak gerçekleşir. Mikserdeki sıcaklık azaldığında, izin verilenden daha azdır (hatırlarsak - bu 40 o C'dir), vana sıcak su bir kısmını verir.
Bu bimetalik valf grubu, akış alanını ve akan suyun miktarını değiştirir. Bu, sıcaklığı istediğiniz zaman ayarlamanızı sağlar. Kanal sensörleri geri dönüşün girişine monte edilir ve deşarj tarağı da bir hava deliği ile sağlanır. Soğutma sıvısı sistem üzerinden bir su pompası ile pompalanır, bu da hatta gerekli basıncı oluşturur.
Tam bir parça kollektör seti de çeşitli sıhhi tesisat parçaları içerir. Sıcak su tabanları için bir dizi cihazda, toplayıcı belki de en önemlileridir, çünkü şunları sağlar:
Kollektör önemli bir dezavantaja sahiptir - yüksek maliyet.
Bu nedenle, birçok "DIY yapımı" do-it-yourselfers, koleksiyoncuları için cüzdanlarına ve bileşenlerin kullanılabilirliğine uygun çeşitli seçenekler toplar.
Bu yol için iki seçenek vardır:
3 döngü toplayıcı şeması şu şekilde uygulanabilir:
İşte, çok çeşitli DIY ustalarının kullanabileceği sıcak bir zemin için toplayıcının en basit çalışma versiyonu. Gerçek koleksiyoncuların yetenekleri genellikle daha karmaşık düzenleme ve muhasebe sistemlerini birbirine bağlayarak genişletilir.
Örneğin, ısı sayaçlarını, ek sıcaklık ölçüm cihazlarını ve çok daha fazlasını kim barındırıyorlar, bu da ev yapımı mucitlerin “kendilerini bir araya getirmek” için bir şeyler yapabilmelerinin nedeni bu.
Ev tipi bir toplayıcı polipropilen borulardan lehimlenirse, bu aletin parçalarını kaynaklamak için aletlerinin cephaneliğini özel bir havya ile doldurmak gerekir.
Kaynak ile birleştirilirken, her bir düğüm düzeneğinin boyutu, dikişler nedeniyle artar ve termal devreler 3'ten büyükse, tüm kollektör hantal hale gelir ve kurulumu sorunlu hale gelir. Plastik toplayıcının şemasının geri kalanı ve ayarı daha önce açıklanandan farklı değildir.
Tecrübeli bir kullanıcının kendi ellerinizle ısıtmalı zemin için toplayıcı tertibatının ayrıntılarını açıkladığı bir videoyu izleyin:
Bugün, çok sayıda farklı otonom ısıtma sistemi var. Her birinin avantajları ve dezavantajları vardır. Isıtma sisteminin verimliliğini ve performansını sağlayan köşelerden biri de kolektördür. Kolektör devresini biliyorsanız ve nasıl çalışması gerektiğini anlarsanız, ısıtılmış bir zemin için böyle bir yapıyı kendi ellerinizle birleştirmek oldukça basittir.
Sıcak bir zemin için bir kolektör şeması.
Toplayıcı, aşağıdaki öğeleri içeren bir düğümdür:
Kolektör tabanının bağlanması için bir örnek.
Tasarım, farklı ısıtma devrelerinden gelen soğutucuyu karıştırmak için kullanılır. Gelecekte, cihaz termal medyayı bu devrelere dağıtır. Karıştırılarak, sıvının sıcaklığı eşitlenir. Bu nedenle, ısıtılan odalarda sıcaklık sabit olacaktır.
Yerden ısıtma sisteminin kalitesinin, kolektör yapısının montajının doğruluğuna bağlı olduğunu bilmelisiniz.
Isıtma sisteminin çalışma prensibi şu şekildedir: sıcak hava taşıyıcısı mevcut devrelerden ve borulardan geçtikten sonra soğuracak ve pompa yapısının etkisi altında veya doğal dolaşım toplayıcıya geri akacaktır. Bu elemanda soğutucu, dönüş borusu içinden karıştırılır. Sıcak ve soğutulmuş ısı taşıyıcısının oranı vanalarla ayarlanabilir. Sıcaklık, özel ısı ve basınç sensörleri tarafından kontrol edilir. Isıtma sistemi çok uzunsa veya evde doğal dolaşım olasılığı yoksa, pompa kolektör yapısında sirkülasyon için açılmalıdır.
Standart bir manifold aşağıdaki elemanlardan oluşur:
Cihaz yerden ısıtma şeması.
Kurulum için başka bazı öğelere ihtiyacınız olacak.
Tasarım aşağıdaki gibi çalışır: Sıcaklık belirli bir değeri aşarsa, termik kafa valfi kapatır ve sıcak ısı taşıyıcı az miktarda tedarik edilir. Termal ortam soğudukça, valf daha fazla akışkan tedarik edecektir. Geri dönüş borusundan gelen ısı taşıyıcısı, sürekli bir basınç ve besleme borusundan beslenir - gerekirse. Sonuç olarak, akışkanın ortalama sıcaklığı değişmeden kalacaktır.
Toplayıcı bantlama şeması.
Bir kolektör sistemine sahip ısıtmalı zemin, oldukça fazla sayıda avantaja sahiptir. Ana olanlar şunlardır:
Kollektör stabilizasyonu şeması.
Böyle bir tasarım, yapımında ne kadar para harcanabileceğine dayanarak seçilmelidir. Ayrıca, kesinlikle takip edilmesi gereken bir parametre vardır. Benzer bir parametre, toplayıcıdaki çıkışların sayısıdır. Bu sayı, toplayıcı yapısına kaç tane borunun bağlanması gerektiğine bağlı olacaktır.
Her durumda ilmek sayısı kesin olarak doğru bir şekilde hesaplanamaz. Odanın alanına göre birbirlerinden farklıdırlar. Bazı odalarda iki döngü kurmanız gerekebilir. 1 m² başına 6,5 m / p boru olduğu gerçeğine dayanarak bu tür elemanların sayısının yaklaşık hesaplanması gerçekleştirilebilir. Ortaya çıkan değer, ısıtılan odanın alanıyla çarpılmalıdır. Ortaya çıkan sayı, koydaki mevcut boru uzunlukları ile karşılaştırılmalıdır. Bazı durumlarda, birkaç ilmek yapmanın en iyi yolu olduğu ve böylece koydan çok fazla fazla boru kalmadığı belirtilmelidir. Toplayıcıyı bir devreden daha fazla alabilir ve ekstra - boğulmak için.
Toplayıcı ve sensörlerin düzeni.
İki yönlü valf, termal ortamı tek yönde geçirir, ancak küçük bir akış kapasitesine sahiptir. İki yollu bir vana kullanmanın avantajı, bu durumda, ısı taşıyıcısının yumuşak ve düşmeden tedarik edilmesidir. Bu gibi cihazlar düşük bant genişliğine sahiptir ve bu nedenle küçük boyutlardaki odalarda kullanılmaktadır. En yeni vana modelleri servo ile donatılabilir. Böyle bir eleman, bir valf yerleştirme sensörüne sahip bir motordur. Bir servo sürücü yardımıyla sıvı geçiş açıklığını doğru bir şekilde açıp kapatabilirsiniz.
Üç yollu vana, termal ortamın akışını karıştıracak veya ayıracaktır. İnşaat durumunda, elemanın ısıtma borularına bağlandığı birkaç bağlantı vardır. Valf, kazandan sıvı alacak, ısıtma sistemine aktaracak ve aynı zamanda sıcak beslemeyle karıştırmak için geri dönüş borusundan sıvı alacak. Üç yollu vananın, kolektör sisteminin çıkışında bağımsız ısıtma sistemlerine kurulması tavsiye edilir; burada, üniform karıştırma işleminde akışın sınırlandırılması gerekli değildir.
Uzun süreli kullanımla, valf tıkanabilir. Böyle bir elemanı kolayca değiştirebilmek için, bağlantıda tüm elemanların bağlanması için sökülebilir bir bağlantı kullanılmalıdır.
Isı taşıyıcının düzeni birkaç kollektörün montajını sağlıyorsa, o zaman elemanların her birinin çıkışında hava tahliyesi için bir yapıya sahip bir ayırıcı takmanız gerekecektir.
Vakum tüplü kollektörlerde emici tipleri.
Hava ayırıcının tepesinden havalandırılır. Tahliye vanası, yapının dibine monte edilmelidir. Isıtma sisteminin onarımı sürecinde ısı taşıyıcıyı boşaltmak için kullanılacaktır.
Bazı ısıtma sistemlerinin şemaları sıvıların karıştırılmasını gerektirmez, bu gibi durumlarda vanalar monte edilemez. Bu sistemlerde sabit bir sıcaklık sağlamak için, sirkülasyon için bir pompa kurmanız gerekecektir. Böyle bir tasarım doğrudan dönüş borusuna monte edilmeli ve böylece ısı taşıyıcısının gereksiz yere ısınmasını ısıtma sisteminden hariç tutabilecektir.
Sıcak bir zemin için benzer bir tasarımın kurulumu bağımsız olarak yapılabilir. Çoğu durumda, dağıtım için toplayıcı bir kollektör dolabında veya duvarda gizli olan ayrı bir odada bulunur. Bir tasarımın kurulumunda nüansları dikkate almak gerekir:
Cihazın güneş kolektörü şeması.
Sıcak bir zeminin cihazının otomatik olarak ayarlanmasını sağlamak için hava sensörleri kolektör yapısına monte edilebilir. Dışarısı soğuduğunda ısının yoğunluğu artacaktır. Hava sensörü, kazanı açıp kapatmak için sinyal verecektir. Manuel ayarın verimsiz olduğunu belirtmek gerekir. Hava durumuna bağlı sensörler, sıcaklığı birkaç dakika kontrol edecektir. Gerekirse, servolar valfı her iki tarafa da 5 ° döndürür.
En basit toplayıcıyı toplamak için aşağıdaki öğeleri hazırlamanız gerekir:
Vakum toplayıcı devresi.
Kendi ellerinizle sıcak bir zemin için çok devreli bir toplayıcı monte etmek de çok zor değil. Aşağıdaki unsurları içerir:
“Sıcak zemin” sisteminin borularının kolektör yapısına bağlanması planlanıyorsa, bunları düzeltmek için bağlantı parçaları kullanmalısınız. Boru üzerinde sabitlemeden önce, sığ bir pah kırılması gerekir, böylece boru oturma yerine sokete tam oturabilir. Kolektör yapısının kazan ve ısıtma sistemine montajı ve bağlantısı yapıldıktan sonra boruların preslenmesi ve çalıştırılabilirlik açısından kontrol edilmesi gerekecektir. Sıkma yaklaşık 3-5 saat süreyle yapılmalıdır. Bu durumda, küçük bir ısı ile bile kendini kanıtlayabilir. Birkaç saat sonra sistem maksimum seviyede ısıtılacaktır. Kollektör yapısının tamamı, ısıtma kazanı yakınındaki duvara veya ısıtılmış zemine yakın bir yere monte edilen özel bir dolap içine yerleştirilmelidir.
Bu tipteki standart yapılar çoğu durumda 2-12 devre için hesaplanır. Bugün inşaat süpermarketlerindeki çeşitli karmaşıklık aksesuarlarını bulabilirsiniz. En basit cihaz bir boru şeklindedir, deliğin standart çapı 1 inçtir ve giden kanalın çapı 0,5 inçtir. Bu durumda benzer elemanlar kepenklerle tedarik edilir. Benzer bir tasarıma, pompalama ekipmanı, hava tahliye ve kontrol sistemi için valf satın almanız gerekir. Servo motorlar ve termometreler isteğe bağlıdır. Kendi elleri ile sıcak bir zemin için tasarımlar elde etme veya üretme sürecinde kendi finansal yetenekleri tarafından yönlendirilmelidir. Ayrıca, ne tür bir yapıya ihtiyaç duyulacağından da ilerlemek gerekir.
Hemen hemen herkes kollektör yapısını birleştirebilecektir. Bunu yapmak için mevcut planlardan birini kullanın.
Isı yalıtımlı zeminlerin bağımsız tasarımı ve kurulumu, yetkili yaklaşım gerektiren sorumlu eylemdir. Isıtmalı bir zemin için kendi elleriyle bir toplayıcı monte etmeye karar verenler için, ilk bakışta kesinlikle her nüansı ve önemsizliği dikkate almak çok önemlidir, aksi takdirde gelecekte tüm ısıtma sisteminin etkinliği ve verimliliği büyük bir soru olacaktır.
Tesis sahiplerinin, boru malzemesi seçimi ve yerlerinin şemasını oluşturması konusunda önceden dikkat etmeleri gerektiğinden, soğutma sıvısının sistem genelinde eşit olarak dağıtılmasının sağlanması çok önemlidir. Bu amaçlar için, kollektörün monte edildiği, ana amacı sistemde belirtilen ısı dengesini korumak ve korumaktır.
Tüm su ısıtmalı zemin sisteminin normal çalışması için, birkaç soğutma giriş noktasının mevcudiyetinin bir kerede öngörülmesi gerektiği göz önüne alındığında, başlangıçta sistemin nasıl dağıtılacağını planlamanız önerilir.
Kural olarak, toplayıcı düzeneği iki tarak içerir, bunlardan bir tanesi ısıtma sisteminden ısıtma sistemi için döşenen borulara akışkan sağlanır ve diğeri soğutulmuş soğutucunun dönüş akışını birleştirmek için tasarlanmıştır.
Isı yalıtımlı bir katın toplayıcısı, odanın ısıtma sisteminin kilit düğümlerinden biridir. Teknik terimlerle, belirli bir şemaya göre birleştirilen ayrı bir boru grubu olup, birçok su akışını bir araya getirmeyi mümkün kılmaktadır.
Pratikte, çoğu zaman boruları bağlamak için üç seçenek kullanın:
En uygun olanı nasıl seçilir? Soğutucu branşmanları bağlamak için paralel bir şema kullanıldığında, termal enerjinin bir kısmı genellikle meydana gelir. Kullanımı, devrelere uygun bir kontrol elemanı ekleyen iki yollu bir vana monte etmenize izin verdiğinden kaynaklanmaktadır.
İkinci seçenek, diğer tüm şemalarla karşılaştırıldığında en yüksek performansa sahiptir.
Bir ev ısıtma sisteminde sıralı bir şema kullanıldığında, bir tüketici maksimum termal enerji miktarını elde edebilir.
Sırasıyla, bir ısıtmalı zemin toplayıcı için birleştirilmiş bir bağlantı şemasının montajı, sadece tüm sistemi hızlı bir şekilde kurmaya değil, aynı zamanda uzmanların yardımı olmadan kendi başına da yapmaya olanak tanır.
Bu tip ekipmanın en uygun modelinin seçimi, ısıtılmış bir zeminin montajı ve toplayıcının yeri için kullanılan şemaya bağlıdır. Kollektörün tasarımının farklı ısıtma seviyeleri ile karakterize edilen ısı transfer ortamını içerdiğini hatırlamak önemlidir, bu da bu ekipmanı su ısıtmalı zeminin son derece hassas bir unsuru haline getirir. Etkin ve tam güvenli çalışması için, en yüksek mukavemet özelliklerine sahip yüksek kaliteli malzemelerden yapılmış bileşenlerin kullanılması tavsiye edilir.
Çoğu zaman musluk kendisi pirinçten yapılmıştır, ancak son zamanlarda paslanmaz çelik modelleri piyasada bulunabilir. Ürünün nihai maliyeti, tamlığına bağlı olacaktır. İstenirse, tesisin sahibi çok basit seçenekleri veya çeşitli sensörler, tahliye vanaları ve termal kontrol üniteleri ile donatılmış modelleri seçebilir.
Termostatik ekipmanın ve yüksek kalite ve mutlak güvenilirlikte olması gereken bir pompanın kalan tüm ünitelerinin seçimine daha az dikkat edilmemelidir. Birden fazla ısıtma devresinin kurulması planlandığı takdirde, bunların her birine kendi termostat ve akış sensörleri takılmasına izin verilir. Sıcak bir zemin üzerinde böyle bir kolektör, bir termal prob, bir baypas cihazı ve bir karıştırma musluğu ile tamamlanır, bunların kurulumu zor değildir ve gerekirse kendi ellerinizle yapılabilir.
Sirkülasyon pompası - sistemin önemli bir unsuru.
Bir kaç devrenin bir kolektörüne bakım yaparken, bir ilmek uzunluğu 115-118 santimetreyi geçmemelidir. Su ısıtmalı bir zeminin küçük bir odaya monte edilmesi durumunda, plastikten yapılmış ve basit bir sıcaklık kontrol sistemine sahip olan bir kollektörün kullanımına izin verilir.
Son yıllarda, yer üstü ısıtma sistemlerinin tasarımına çeşitli kontrol unsurları da eklenmiş, bu da sadece bir dağıtım sistemi olarak değil, aynı zamanda bir odanın tüm ısıtma sistemi için tam teşekküllü bir kontrol noktası olarak kullanılmasını da mümkün kılmıştır. En basit seçenek, ortak bir boruya ek olarak, toplayıcının yapımındaki kontrol vanalarını öngören bir devre kullanmak olacaktır.
Manifold kontrol vanası.
Bu çözümler farklı boyutlarda su devreleri ile sıcak zeminler için idealdir. Sıcak zeminlerin bu türden bir kolektörünü monte etmeye karar verdikten sonra, her bir çek valfın mekanik olarak ayarlanabilme olasılığını öngörmek gerekir, bu da çıktıda en kabul edilebilir sonuçların elde edilmesini sağlar.
Cihazın daha etkin bir şeması, kollektörün otomatik olarak çalışmasını sağlayan bir çalışma olacak ve çalışması soğutucunun mevcut sıcaklık parametrelerine bağlı olarak değişecektir. Makaledeki benzer fotoğraflarda benzer cihazları görebilirsiniz. Bu tür şemalar çok sayıda farklı eleman içerebilir.
Sıcak su giriş sistemi, sıvıyı sistem içerisinde eşit olarak dağıtmak üzere tasarlanmıştır. Su ısıtmalı zemin için bir kollektör kurmayı planlayanlar için, uzmanlar her bir giriş vanasını her girişe monte etmenizi önerir. Kendi elleriyle bir şeyler yapmaya alışkın olmayan sıradan bir ev sahibi bile bu görevle başa çıkabilecektir.
Soğutulmuş sıvının yerden ısıtma sisteminin borularından akacağı ters kolektör.
Su devresi boyunca soğutucu akışkanın düzgün akışını sağlayan ana ayar mekanizması olarak görev yapacak olan akış ölçer.
Acil durum hava tahliyesi için tasarlanmış egzoz valfi. Borularda aşırı basınç artışı ile yeri doldurulamaz. Sistemdeki suyun sıcaklığını izlemek için sıcaklık sensörleri. Su ısıtmalı zeminin borularında izin verilen maksimum suyun ısıtılmasının 55 ° C olduğunu unutmamak önemlidir.
Dairesel pompa, su zemini ısıtmanın verimliliğini artıracaktır. Pompa, sistemdeki akışkanın akış hızını arttırır ve sıcak ve soğuk soğutucunun karıştırılmasından sorumludur.
Yukarıdaki elemanların her biri sıcak su tabanının tüm sistemi için çok önemlidir. Bu yüzden seçimine ve müteakip kurulumuna mümkün olduğu kadar çok dikkat edilmesi gerekmektedir.
Pratikte görüldüğü gibi, kolektörün su ısıtmalı zemin sisteminde kullanılması, aşağıdaki gibi bir yadsınamaz avantajlara sahiptir:
Su döşeli toplayıcının kendi kendini kurması ve bağlantısının, prensip olarak, asgari teorik ve pratik inşaat becerilerine sahip bir kişi için bile soru sormaması gerektiğini belirtmek gerekir. Burada asıl mesele, uzmanların tavsiyelerini ve talimatlarına sıkı sıkıya uymak ve doğru ürün bütünlüğünü seçmektir.
Bağımsız bir montaj yapmak ve kendi ellerinizle ısıtmalı zemin toplayıcıyı monte etmek, doğru yeri seçmek çok önemlidir, uygun video talimatları onu seçmenize yardımcı olacaktır.
Güvenlik için, tüm kolektör tasarımının tamamen ücretsiz olması gereken özel bir koruyucu kutuya yerleştirilmesi önerilir.
Bir kural olarak, dağıtım noktası, sistemin çalışması sırasında belirtilen hidrolik modun korunması pahasına, bitiş çizgisinden yaklaşık olarak aynı mesafede duvar boşluğuna yerleştirilir.
Isıtmalı zemin toplayıcılı ev ısıtma sistemi örneği.
Bu durumda, bu şartların bazı teknik nedenlerle karşılanmasının mümkün olmaması halinde, iki kollektörün kurulması gerekmektedir, bunlar arasında termal yük eşit olarak dağıtılacaktır.
Beklendiği gibi, karıştırma ve dağıtım noktası yeterli estetiğe sahip değildir, zira konut binalarının sahiplerinin çoğu, koruyucu işlevlerini yerine getiren özel bir dolapta saklamayı tercih ederler. Prensipte, böyle bir kabin kendi ellerinizle yapılabilir ve bunu, çıkış ve giriş boru hatları için gerekli tüm açıklıklara sahip olacak şekilde hazır olarak satın alabilirsiniz. Bu tür dolapların montajı çok zaman almaz ve minimum bilgi ve beceri gerektirir. Besleme ve geri dönüş borularının kenarları, özel kesme vanalarının yerleştirildiği girişlerde koruyucu kutunun içine doğru çevrilir.
Toplayıcı dolap kilidi.
Kabin, kabindeki küçük delikler vasıtasıyla duvar yüzeyine sabitlenir. Yapım türüne bağlı olarak, kutunun dikey düzleme sabitlenmesi için seçenekler, bazı belirli özelliklere göre farklılık gösterebilir.
Yerden ısıtma için kollektörlerin kendi elleriyle montajının doğru bir şekilde uygulanması için, evdeki ısıtma sisteminin tasarımı hakkında en azından teorik bilgi sahibi olmak çok önemlidir. Yukarıda belirtildiği gibi, tüm sistem tasarımı birbiriyle bağlantılı iki boru hattından oluşmaktadır. Bir hat, ılık bir sıvının basıncını ayarlamak için tasarlanmıştır, diğeri ise zaten soğutulmuş suyu sistemden ayırmak için tasarlanmıştır.
Bir toplayıcıyı seçip satın aldıktan sonra, önceden hazırlanmış bir kabine monte etmek gereklidir. Son ve en önemli çalışma aşaması, toplayıcıyı ortak ısıtma sistemine bağlayacak. Bunu yapmak için, alttan ısıtma sistemindeki her bir boruya kapatma vanaları monte edilir, bu da gerektiğinde, ev bina sisteminden alan ısıtmasını kapatmak için kullanılabilir. Isıtılmış bir zeminin tüm kollektörlerinin mutlaka su devresini tamamen kapatmanıza veya soğutma sıvısı akışının hacmini manuel olarak değiştirmenize izin veren kapatma ve kontrol vanaları ile donatılması gerektiğini bilmek önemlidir.