- Mevcut bir duvara bir anahtar veya priz için eski bir iş elektrik kutusu yükleme
- Zorluk seviyesi
- Gerekli Araçlar ve Malzemeler
- Saklama Sekmesi Ayrıntısı
- İPUCU: Sabitleme Sekmesi Vidasını Hazırlayın
- İPUCU: Kutunun PVC Elektrik Kablo Kelepçesini Hazırlayın
- Duvardaki Elektrik Kutusu Açılışını Hazırlayın
- Elektrik Kablosundan Şerit Kablo Mantolama
- Elektrik Kablosunu Kutuya Yerleştirin
- Eski iş kutusunu duvara gömün
- İletkenlerden Şerit Tel İzolasyonu
- Yüklü kutu
Mevcut bir duvara bir anahtar veya priz için eski bir iş elektrik kutusu yükleme
Elektrik kutuları, kutunun topraklanmasını gerektirmeyen metalik (çelik) versiyonlar ve kutunun topraklanmasını gerektirmeyen metalik olmayan versiyonlar (PVC, fenolik reçine veya cam elyafı) dahil olmak üzere, görünüşte sonsuz sayıda stile sahiptir. Elektrik kutuları gerçekten karmaşık değildir ve iki temel uygulama için tasarlanmıştır:
- Bitmiş duvarın kurulduğundan ÖNCE kutu takılıysa (yeni çalışma kutusu).
- Kutunun nereye takıldığı bittiğinde SONRA bitmiş duvar yüklenir (eski çalışma veya retrofit, kutu). Eski çalışma kutuları, sabitleme vidaları sıkılırken, duvarın arka tarafına doğru bastırarak kutunun karşıt köşelerine veya "kulaklara" zıttır.
Metalik kutular, metal olmayan (Tip NM-B) veya metalik kılıflı elektrik kablosuyla kullanılabilir. Metal olmayan plastik kutular sadece metalik olmayan kılıflı elektrik kablosuyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Bu eğitici, eski bir çalışma plastik elektrik kutusunun, bir prize veya anahtarla kullanılmak üzere mevcut bir duvara nasıl kolayca takılacağını gösterecektir.
Zorluk seviyesi
- Kolay
Gerekli Araçlar ve Malzemeler
- Eski İş Metalik Olmayan Elektrik Kutusu
- Çok Kafa Tornavida
- Kalem
- Anahtar deliği testere
- Kablo striptizci
- Tel sıyırma aracı
Saklama Sekmesi Ayrıntısı
Eski bir çalışma kutusunun işlevi, kutuyu mevcut bir duvarda tutmak olduğundan, kutu bir duvar saplamasına sabitlenmeyecektir. Kendi montaj sistemi ile sağladığından başka bir desteği olmayan bir konumda bulunacaktır.
Sıkıca yerinde kalmak için, bu kutular, bağlantı vidaları sıkıca çekildikçe açılan köşelerdeki tırnakları veya "kulakları" kullanan oldukça ilginç bir bağlantı sistemine sahiptir. Vidalar sıkılırken, tırnaklar alçıpanın veya alçının arka tarafına bastırırken, kutunun ön tarafındaki kulakları duvarın ön yüzüne doğru bastırın ve kutuyu sıkıca yerine oturtun.
Şimdi, plastik eski çalışma kutusundan faydalanmak için birkaç ipucu biraz daha kolay.
İPUCU: Sabitleme Sekmesi Vidasını Hazırlayın
Kutudaki tutma tırnağına giren vida bazen çok sıkı olabilir. Bu, vidayı döndürdüğünüzde duvara zarar vermenize ve bazen duvara zarar vermenize neden olabilir.
BAHŞİŞ: Bu sorunu önlemek için, montaj vidasını montajdan önce sıkın, sabitleme tırnağını yaklaşık 1/4 "ila 3/8" arasında çizin. Bu, plastik tutturma sekmesindeki iplikleri etkin bir şekilde ileri sürerek, kutuyu duvarda tuttuğunuzda daha sonra dönmeyi kolaylaştırır. Vida yaklaşık 1/4 "ila 3/8" kadar çizildikten sonra, tutma tırnağının orijinal katlanmış konumuna geri dönmesini sağlamak için vidayı geriye doğru itin.
İPUCU: Kutunun PVC Elektrik Kablo Kelepçesini Hazırlayın
PVC'den yapılan eski çalışma elektrik kutuları, metal olmayan NM-B kablosunu kutuya tutturan entegre bir hızlı sıkıştırma sistemi kullanır. Bu sıkıştırma tırnaklarının açılması biraz zor olabilir.
BAHŞİŞ: Güç kablosunun kutuya takılmasını kolaylaştırmak için düz uçlu bir tornavida kullanın ve sıkma tırnağını yaklaşık 1/4 "kadar kaldırın ve metal olmayan kablonun kutuya daha kolay takılmasını sağlar.
Duvardaki Elektrik Kutusu Açılışını Hazırlayın
- Elektrik kutusunu, yerleştirmek istediğiniz yere doğru geriye doğru konumlandırın.
- Bir kalem alın ve duvardaki kutunun ana hatlarını çizin (Not: Bazı kutu stilleri, sabitleme tırnaklarının bulunduğu noktada deliğin biraz büyütülmesini gerektirebilir. Varsa, slayt yapmaya çalıştığınızda bu durum belirginleşir. duvarın içine kutu.
- Bir alçıpan anahtar deliği testeresini kullanarak, izlenen anahat boyunca deliği dikkatlice kesin ve kuru duvar boşluğunu çıkarın.
Elektrik Kablosundan Şerit Kablo Mantolama
Kutuya beslenecek güç kablosunun, devre kesicinin tele kapatıldığından emin olarak, makineye giden elektriğin kesildiğinden emin olun.
Kutu için duvardaki delik kesildikten sonra, güç kablosunu delikten geçirin. Kablo eski çalışma kutusundan geçirilmeden önce, iletkenleri ve toprak telini açığa çıkaran NM-B kablosundan yaklaşık 6 "elektrik şeridi sökmek için bir kablo sıyırıcı kullanın.
Bu ayrıca bir bıçak veya traş bıçağını alarak ve izolatörleri kesmemeye özen göstererek, daha sonra kabloları dikkatlice keserek kablolara PARALEL kılıfını dilimleyerek de yapılabilir.
Elektrik Kablosunu Kutuya Yerleştirin
Metalik olmayan kılıflı kabloyu eski çalışma kutusuna geçirin ve kılıfın sıkma tırnağının (PVC kutusu) veya sıkıştırma çubuğunun (fenolik reçine / cam elyafı kutusu) altında olduğundan emin olun. Maruz kalan tellerin yaklaşık 6 "ila 7" sinden ayrıldığınızdan emin olun. Tel uçlarını şimdi veya daha sonra kesebilirsiniz.
Eski iş kutusunu duvara gömün
Ardından, eski çalışma elektrik kutusunu duvardaki deliğe yerleştirin. Kutuyu, iki sabitleme vidasını sıkarken kutunun ön tarafındaki montaj kulaklarının alçıpanın ön tarafına sıkıca gelecek şekilde tutun. Vidaları çevirmek, sabitleme tırnaklarını çevirecektir, böylece bunlar, kutuyu duvara sabitleyen alçıpanın arkasına doğru çekilebilir.
İletkenlerden Şerit Tel İzolasyonu
İzolasyonu, tel iletkenlerinin ucundan yaklaşık 3/4 "ila 1" geri sarın. Burada gösterildiği gibi, görevin kısa bir çalışmasını sağlayan bir tel sıyırma aleti kullanabilirsiniz.Ya da, yalıtımı puanlamak ve kabloları çıkarmak için iğne uçlu bir pense veya tel kesici kullanabilirsiniz. Metal tel iletkenleri kesmediğinizden emin olun.
Yüklü kutu
Yalıtım tellerden çıkarıldıktan ve kutu sıkıca yerine oturduğunda, kutu bir anahtar veya bu durumda bir çıkış yuvası almaya hazırdır. Son kablolama bağlantıları tamamlanıncaya kadar telleri emniyete almak için telleri kıvırın.