Dairede ve özel evde su basıncını arttırmak
İyi ve yüksek kaliteli bir su kaynağı, sadece çok sayıda ev aletinin normal çalışmasını değil, aynı zamanda yüksek seviyede rahatlığı garanti eder. Ne yazık ki, çoğu durumda, sistemde önerilen sıvı basıncı parametreleri gözlenmez. Sadece kendi kuyularına sahip özel evler değil, aynı zamanda yüksek katlı binalardaki daireler. Su basıncını arttırmak için uygun şekilde seçilen ve kurulan pompa, birçok can sıkıcı sıkıntıdan kurtulacak ve istenen konfor seviyesine ulaşacaktır.
içerik
Özel ev ve apartmanda su basıncı
Ev aletleri ilk olarak apartmandaki su basıncındaki düşüşe tepki gösterir. Bu, bazı durumlarda şeklinde kendini gösterebilir:
- çamaşır makinesi programı yürütmeyi, su çekmeyi reddeder;
- bulaşık yıkama tesisleri kötü işlevlerini yerine getirmez veya başlatmayı reddeder;
- Sıcak su için kazanlar “stop-stop” modunda çalışır veya sistemdeki basınç eksikliğini gösterir;
- Yalıtımlı tanklı elektrikli ısıtma kazanları, alınmadığı için sıcak su sağlayamazlar.
Bu işaretler, bir apartmanda sıhhi tesisat sisteminde yeterli basıncın bulunmadığının açık bir göstergesidir.
Bu önemli! Bu sadece azaltılmış besleme özelliklerinden dolayı meydana gelebilir. Üst katlarda, gelen sıvının yetersiz hacminden dolayı basınçta bir düşüş gözlenir. Özünde, su alan daha düşük apartman sakinleri, komşuların boru hattı göstergelerini yukarıdan etkiler.
Su şebekesi içindeki normalleştirilmiş basınç 0,3 ila 6 bar'dır (atmosferler). Fakat 0,3 atm'daki göstergenin norm olduğunu varsaymayın. Pratikte, çoğu ev aleti 1.2 ila 2 bar arasındaki basınçlarda kararlı çalışma için tasarlanmıştır ve maksimum 6'yı aşmak arızalara neden olabilir.Dağıtım içi ağda sürdürülmesi gereken bu göstergelerdir.
Çok katlı özel evlerdebir kuyudan sevk için yüksek basınçlı bir pompanın kullanıldığı yerlerde, borularda 10 bar veya daha fazla bir rakam elde edilebilir. Bu durumda, mühendislik ağı kaynaklı eklemler üzerine kurulur, sınırlayıcılar doğru noktalara kurulur. Özel bir evde su boru hatlarının yapısını planlamak, acil durumlardan kaçınmaya dikkat etmelidir.
Su basıncı ölçümü
Bir su kaynağı sisteminde belirli bir basınç değerinin nasıl belirleneceğinin bilinmesi birçok durumda faydalıdır. Örneğin, planların, elektronik sistemlerin tüketilen kaynağın uygun olmayan parametreleri ile çalışmasını engelleyen yüksek teknoloji ürünü bir ev aletinin satın alınmasını içermesi. Su temin ağındaki basıncı ölçmenin birkaç yolu vardır.
- Satın almak özel basınç göstergesi - En çok tercih edilen yol. Bireysel üreticilerin cihazlarının tamamlanması adaptörleri içerir. Onların yardımıyla, cihaz, bir apartman veya evde belirli bir noktada basıncı ölçmek için uygun olan vinç manşonunun çıkışına vidalayarak bile bağlanabilir.
- Bir nedenden dolayı bir basınç göstergesi satın alamaz veya kiralayamazlar plastik şişe ölçüm cihazı5 l. Kabuğu, en az 5 barlık dinamik basınç artışına dayanacaktır.
Ev yapımı cihaz prensibi Mezuniyet olarak basit. Vidalı flanşa giden ince plastik bir boru, fişten çekilir. Tüm bağlantıları mühürlemek için önlemler alınmaktadır. Elde edilen sistem kontrol noktasında kurulur, su su kaynağında çalışır. Şişeyi doldururken, hava geri basınç oluşturur. Mezuniyet sistemi - doğrusal aritmetik. Dikey olarak ters olarak monte edilen bir şişeyi doldururken, basınç 1 bar'da yarım bardır. Dörtte üçü - 2 bar. % 85 - 4 atmosfer vb.
Daire ve özel evde baskıyı artırma yolları
Bununla birlikte, tüm yapı modern bir metal plastikse, daha radikal önlemlere geçmeniz gerekir. Bugün, sanayi ev sıhhi tesisat için su pompaları sunuyor. Kompaktdırlar ve düşük basınç problemini kolayca çözebilirler.Ancak, yetersiz tedarik seviyelerini düzeltmek için kümülatif istasyonÖzel bir evin su temini için en uygun çözümdür.
Basit bir basınç dengeleme şeması böyle görünüyor. Dairenin girişinde basınç pompasını arttırmak için ayarlanmıştır. Bu aracın içinde küçük bir boru uzunluğu ile özel bir ev için yeterli olacaktır. Su dağıtım şebekesinde çok sayıda tüketici varsa, kritik noktalarda bir hidrofor pompasının kurulması tavsiye edilir. Bu, jakuzili küvete sahip bir banyo veya çamaşır makineli çamaşırlar olabilir.
Üst kattaki bir daireye yetersiz miktarda sıvı verildiğinde, sabitleme istasyonu için bir yer tahsis edilmesi önerilir. Depolama tankı ve pompa ile su temini aşağıdaki prensipte çalışır:
- Daireye girişten su tankına beslenir;
- tanktaki set bir basınç sensörü veya bir şamandıra ve bir kapama valfı mekanik sistemi tarafından kontrol edilir;
- dairenin içindeki su beslemesi için musluğu açtığınızda, sıvıyı depodan alan düşük basınçlı bir pompa çalışmaya başlar.
Biriktirme-dengeleme istasyonunun sistemi, sadece yetersiz sıvı sıvısının daireye seviyesini düzeltmekle kalmaz, aynı zamanda merkezi su temin sisteminde herhangi bir tedarik olmadığı zaman da çok yardımcı olabilir. Musluklar, daha önce tankta toplanan suyla beslenecektir. Böyle bir şema, sıvının normal bir tüketim için yetersiz bir miktarda derin bir kuyuda aktığı küçük bir özel evde iyi çalışır.
Sistemi kendileri tasarlamak istemeyenler için, endüstri bir dizi hazır çözüm sunmaktadır. düzen dalgıç pompa ve hidroakümülatör ile su tesisatı Kompakt, aynı birikim ve stabilizasyon prensibiyle çalışır. Süper şarj cihazı kuyu suyunda bulunan ve bir basınç sensörü ile donatılmış bir depoya tedarik eder. Su çekildiğinde, pompa aynı anda başlar ve sıvı depolama tankından pompalanır. Bu, basıncın daha yavaş düşmesine ve geniş bir seçim yapılmasına izin verir. Şema pompalama için bir pompa ile desteklenebilir, bunun görevi kesin olarak ifade edilen parametrik bir akış oluşturmaktır.
Çok katlı binalarda, bir kuyudan su çıkarmak için bir sistemin maliyetini azaltmak için ek bir kaldırma ünitesi kurulmuştur.Görev, bir veya birkaç katın standartlaştırılmış basınçla suyla beslenmesidir.
Su basıncını arttırmak için pompa tipleri
Su basıncını yükseltmek için belirli bir ünite seçerken, pompanın gelecekteki çalışma koşullarını dikkatlice analiz etmeye değer. Onlardan en başarılı modele bağlı olacaktır. Önemli faktörler arasında:
- hava kaynağı ile temas olasılığı;
- kontrol sistemi, harici sensörler veya komut düğümleri ile entegre etme yeteneği;
- Sudaki mekanik kirliliklere duyarlılık.
Performans, yerleştirme koşulları için pompa seçilmelidir. Yanıt desenlerini olaylara analiz etmek gereksiz olmayacaktır. Otomatik pompalar Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda bağımsız olarak kapanabilir, stabilize basıncı korur.
Islak Rotor Santrifüj Pompaları Açık bir kullanım sınırlaması vardır: besleme ağzına hava girişi tehlikeli olabilir. Cihazlar oldukça üretken, bir bütün olarak sistem bir motor ve bir sıvı taşıma ünitesinden oluşur. Bu, son derece sessiz ve kompakt bir cihaz satın almanın imkansız olduğunu gösterir, ancak ıslak rotorlu pompaların bakım seviyesi çok yüksektir.
Kuru rotorlu santrifüj pompaları Taşınan sıvıdaki yabancı maddelerden bağımsız olarak, borudaki hava, artan verimlilik ve yüksek performans ile övünebilir. Temel özellikleri ıslak rotor sistemlerine benzer.
Basınçlandırma sisteminin çalışmasıyla girişimi en aza indirmek için kullanılması önerilir. kendinden emişli pompalar. Bu ayrı bir cihaz sınıfı değildir. Santrifüjlü kendinden emişli pompanın bir özelliği, besleme borusundan havayı bağımsız olarak çıkarma kabiliyetidir. Ayrıca, piyasada sunulan modeller basınç kontrol sistemleri, acil durum modu kilitleme ve diğer otomatik sistemler ile donatılmıştır.
Santrifüj pompaların teklif yelpazesi göz önüne alındığında, hem bir daire hem de özel bir ev donatmak için herhangi bir kapasitede (saatte 10-15 metreküpten 3500-4000'e kadar) bir model bulabilirsiniz. Bu sınıfa ait cihazların kullanılmasıyla, su besleme sistemindeki akışkan akışını güçlendirmenin yanı sıra bir basınç birimi oluşturmak da kolaydır.
Bir akış pompası olarak çalışan bir santrifüj süper şarj cihazı, suyun basıncını arttırmanın sorunlarının çoğuna ortalama istatistiksel çözüm olarak isimlendirilebilir.Ancak, özel bir evde, derin bir kuyudan sıvı taşımak için kullanılabilir. titreşimli dalgıç veya dalgıç pompa yüksek basınç, ve dairede - zar sınıfı son derece sessiz modelleri.
Pompa kontrol sistemleri
Manuel pompa kontrol sistemi - Çok nadir bir olay. Bu genellikle basit bir güç anahtarıdır. Doğru kontrol sağlamak için doğrudan su musluğunun yanına monte edilebilir.
Tüm manuel sistemlerin sözde insan faktörünü geliştirdiği anlaşılmalıdır. Pompanın acil durum modunu almak için bunları kullanmak, su sızıntıları ve diğer sıkıntılar çok basittir, sadece dahil ekipmanı dağıtın ve unutun. Bu nedenle, günümüzde otomasyon çoğu ev sisteminde kurulur, seçim için tavsiye edilir, mükemmel sonuçlar verir. Kontroller arasında şunlar olabilir:
- çıkışta ayarlanmış basıncın elde edilmesinde işin sona ermesi;
- kararlı bir çıkış parametresi sağlamak;
- şebeke voltajı kontrolü;
- kuru çalışma durdurma;
- Harici basınç sensörü sinyali nedeniyle sonlandırma.
Otomasyon gibi olabilir dahili pompa elektroniği ve harici. En zorlu kontrol durumu, belirli bir olayın meydana gelmesi üzerine gücün kesintiye uğramasıdır. Örneğin, bir pompa, basınç ulaşıldığında durmak suretiyle bir hidroakümülatör veya bir acil durum algılayan bir kaçak sensörü düzenleyebilir.
Pompa seçimi için parametreler
Pompa seçimi için anahtar parametreler saatte metreküp kapasite, çıkışta ve girişte yükselen suyun yüksekliğidir. Apartman için çok önemli ilk parametre. Hesaplama oldukça basit:
- Tüketici sayısını belirlemek;
- ortalama tüketimi özetlemek (lavabo - saatte 60 litre, lavabo - 80, banyo seti - 300, duş - 115, tuvalet - 83, çamaşır makinesi - saatte 200 litre).
Diğer parametreler kuyu bulunan özel bir ev için önemlidir. Yükselen suyun yüksekliği sıvının taşınabileceği derinliği gösterir. bir ikincil sütun parametresi evin yüksekliğine göre seçilir.Ayrıca, bir pompa satın alınırsa, su yükselme yüksekliği% 100 olarak kullanılmaz - bu, pasaportun 5 metre çıkış sütununun belirtilmesi halinde, suyun üçüncü kata başarıyla kaldırılacağı anlamına gelmez.
Cihaz gücü apartmanda mevcut kablolama ile seçilir. Eski binalarda, yükü dengelemek için birkaç basınç artırma noktasının kurulması tavsiye edilir. Özel bir ev için sorun daha basit bir şekilde çözülür: herhangi bir güçlü güç hattı doğrudan pompadan başlayarak pompaya getirilebilir.
Genel parametreler Supercharger ayrıca, üreticinin soğutma tavsiyelerine ve tedarik ve egzoz hatlarının uzunluğuna göre kurulumunun rahatlığına odaklanarak bireysel olarak da seçilmektedir.
Sonuç
Basıncı arttırmak için bir pompa seçerken tüm faktörleri dikkatli bir şekilde analiz etmektir. Örneğin, otomatik kontrol sistemlerini seçin, yetersiz sıvı akışının nedenlerini belirleyin, ekipman kurulumu için en uygun noktaları araştırın. Ve sonra modern endüstrinin sayısız teklifleri arasında kesinlikle bir apartman dairesinde veya özel bir evde suyla ilgili tüm sorunlardan kurtulabilecek bir seçenek olacaktır.