Evde, ofiste, işyerinde vb. Meydana gelen en tatsız durumlardan biri, tuvalet armatürlerinin başarısızlığı olarak kabul edilmez. Kırık bir musluk ya da yanmış bir lamba tarafından çok fazla rahatsızlık yaratılmayacağını kabul etmelisiniz.
Bir klozet valfinin nasıl seçileceğini ve doğru şekilde takılacağını biliyorsanız, bu problem hemen ortadan kaldırılabilir. Su akışını tank içine kapatmak için ne tür bir cihaza ihtiyaç duyulduğunu ve onu buradan boşaltmak için ayrıntılı olarak anlatacağız.
Burada, sıhhi tesisat vanalarının türleri, tankların tasarımına ve kurulum yöntemlerine bağlı olarak bunların seçimine ilişkin kurallar hakkında tam bilgi bulacaksınız. Önerilen makalemizde, yararlı şemalar, fotoğraflar ve videolar ile desteklenen güvenilir bilgiler.
Tuvalet için vana çeşitleri
Tuvalet için en yaygın bağlantı parçaları - ayrı. Tuvalet klozetleri için en popüler sarnıç modellerinde kullanılır ve otonom olarak kurulan ve işletilen suyun tahliyesi ve çekilmesi için mekanizmalar içerir.
Egzoz valfleri, çalıştırma yöntemine göre görünümlere ayrılabilir:
- Basıncı. Sırayla da, türlere ayrılabilir olan cihazlar:
- tek kademeli egzoz vanası (tek modlu drenaj ile) - bir düğmeye basıldığında, basıldığında tüm içerikler depodan boşaltılır;
- "durdurma" moduna sahip tek seviyeli valf - böyle bir cihazda, ilk presleme tuvalete su beslemesine yol açar, ikincisi boşaltma işlemini durdurur;
- iki seviyeli egzoz valfi (çift modlu) - tahliye düğmesi iki anahtardan oluşur, bunlardan biri suyun bir kısmının deşarjına yol açar, ikincisi - tamamen boş tank.
- Egzoz. Boşaltma mekanizması, drenaj deliğini kilitleyen sapın kaldırılmasıyla harekete geçirilir.
- Kol. Kolun kendisi, klozetin üstüne veya altına, tuvalet çanağının yanına yerleştirilebilir. Cihaz, manivela basılarak tetiklenir.
Kol sistemi, bütçe fiyatı, basit inşaat ve bakımdan dolayı kamusal tuvaletlerde kullanılır.
Kapatma vanalarının modelleri su kaynağı yöntemine göre bölünebilir:
- yan bağlantı için;
- Alt su girişi için.
Ve ayrıca tasarım özelliklerine göre:
- Piston cihazı. Emme mekanizması, bir manivela tarafından tahrik edilen bir pistona sahiptir. Pistonun ucuna takılan conta, su akışını depoya bloke eder.
- Diyafram vana. Bu en modern cihazdır. Piston contasının yerine silikon veya kauçuk membran monte edilir. Sessizce ve hızlı bir şekilde su çekmenize izin verir, ancak saflığına çok duyarlıdır - bu genellikle arızalara neden olan ana dezavantajdır.
Ayrı olarak, aynı zamanda, iki valfın - giriş ve kesme - bir sistemde birleştirildiği bir birleşik birleşik tasarım da vardır. Birinin işi diğerinin sağlığına bağlıdır. Böyle bir cihazın kurulması ve ayarlanması, profesyonel olmayan kişiler için biraz karmaşıklığa neden olabilir. Sistem elemanlarından birinin arızalanması durumunda, tüm mekanizmanın tamamen değiştirilmesi gerekir.
Drenaj ve doldurma vanasının çalışması prensibi
Doldurma vanasının çalışması prensibi, tankın su ile doldurulduğu zaman vanayı çubuktan geçirip sürdüğü şamandıranın hareketine dayanır. Su belli bir seviyeye ulaştığında, vana suyu kapatır.
Sessiz halde suyun çıkışını önleyen drenaj mekanizması, bir düğmeye basılır basmaz tetiklenir. Aynı zamanda tasarımı taşmalara karşı koruma sağlar. Klozet için şamandıra valfi arızası durumunda, aniden suyun tıkanması için koruma sağlanmalıdır. Daha sonra tankı dolduran su dışarı akar ve odayı sular.
Bunun olmasını önlemek için, tahliye vanası mahfazasında bir tahliye borusu bulunmaktadır. Valf normal çalışıyorsa, tüpün ucu su seviyesinin üzerine çıkar. Giriş valfinin arızalanması durumunda, üst kısım su seviyesinin altındadır ve sonra fazla sıvı tüpe girer ve tuvalete boşaltılır.
Vanaların genel özellikleri
Tahliye ve su vanaları ani basınç düşüşlerine dayanmalıdır. Ortalama olarak, çalışma oranı 0,4 ila 15 atm arasında değişmektedir. Cihazın normal çalışacağı su sıcaklığı 2 ila 45 ° C arasındadır. Çalışma kaynağı yaklaşık 150-200 bin döngüdür.
Tuvalet için vananın üretimi için malzeme kullanılır:
- Yüksek basınçlı polietilen. Malzemenin yoğunluğu, gücü o kadar yüksektir. Yoğunluktaki artış, düşük sıcaklıklarda darbe direncini azaltır.
- ABS plastik (kimyasal bileşik akrilonitril-buddienstiren). Malzeme mekanik strese, aşınmaya, agresif kimyasallara maruz kalmaya, sıcaklık değişimlerine karşı duyarsızdır.
Her model vana üreticisi için tankın izin verilen yüksekliğini belirtir, 295 ila 500 mm arasında olabilir. Bağlantı boyutuna dikkat etmek de önemlidir - eğer uymuyorsa, bir geçiş halkası kullanın.
Giriş vanasının montajı ve ayarlanması
Tuvalet için giriş vanasının amacı - klozetteki su setinin ayarlanması. Valf sessiz ve hızlı doldurma sağlar: 20 ila 45 saniyede yaklaşık 7 litre. Yaklaşık 200 mikronluk bir hücre boyutuna sahip bir filtre ile donatılmıştır. Tıkanma durumunda, depodan çıkarılmadan su ile temizlenebilir ve durulanabilir. Böyle bir cihazdaki şamandıra açılabilir ve koruyucu kılıfın içine yerleştirilebilir.
Şamandıra valfini tekrar takmak oldukça basittir. Taban bağlantısına sahip modellerde, tankın montajından önce valf takılmalıdır. Konik tarafını tanktaki açıklığa çevirerek, cihazın borusuna lastik conta konur. Daha sonra vana su girişine sokulur, plastik bir yıkayıcı yerleştirilir (kit içinde bulunursa) ve bir somunla sabitlenir. Somun ilk önce elle bükülür ve daha sonra bir anahtarla sıkılır.
Lastik contaları doğru bir şekilde takarak sızdırmazlığı sağlamak çok önemlidir. Yanal bağlantılı modellerde kaçak koruma çok önemli değildir, su kaynağı tank dolum seviyesinin üzerinde bulunur. Ayrıca, dolum vanasının şamandırasının herhangi bir şeye temas etmemesine dikkat edilmesi gerekir, aksi takdirde su seviyesi ile birlikte serbestçe yükselemez veya düşemez.
Esnek hortum, su yükselticisine FUM bandı kullanılarak bir musluk aracılığıyla bağlanır. Kapama valfi zorunlu olarak kurulur. Onarım çalışması gerektiğinde suyun tıkanmasına izin verecektir.
Egzoz valfi: kurulum ve ayar
Boşaltma vanasının mekanizması tuvalete su sağlamak için tasarlanmıştır. Üreticiler çok farklı cihaz konfigürasyonları üretir. Örneğin, suyun ekonomik kullanımı için, boşaltmanın tam veya kısmi olarak yapılabildiği iki kademeli bir takviye geliştirilmiştir. Tek seviyeli cihazlar bazen, düğme serbest bırakıldığında, boşaltma işlemini durduran bir “durdurma” sistemi ile donatılmıştır.
Bir cihaz alırken, kilitleme contasının yapıldığı malzemeye dikkat etmeniz gerekir. Daha önce, yerli üreticiler sadece lastik kullanmışlardı, ancak şimdi giderek silikondan üretiliyor. Bu malzeme mekanik bir belleğe sahip değildir, deforme değildir.
Adım adım kurulum
Boşaltma mekanizması bozulduğunda ya da modası geçmişse, klozet tankını değiştirmeye gerek yoktur - sadece arızalı elemanı değiştirmeniz gerekir. Tuvalet modeli modası geçmiş olsa bile, üretici bunun için yeni ama uygun bir cihaz bırakır. Tabii ki, tank ve kapama vanaları aynı markaya aittir.
Ayrıca, tahliye vanasının montajı, bir kablo ile çift modlu tahliye için bir cihaz örneğinde gösterilecektir. Tankı tuvalete takın. Bunu yapmak için, contayı (14) valfın (12) tabanına yerleştirin. Valf, tankın açıklığına takılır ve contanın (16) üzerine konulduğu dış taraftaki somunu (15) sıkın, bağlantının sıkılığını sağlar. Cıvatalar 13, belirli bir sırada montaj deliklerine monte edilir.
Kablo mekanizmasını takın. Onun ucu, çatalın (8) içine sabitlenir, böylece plastik mahfaza, dayanağa kadar sarılır. Ardından boşaltma vanasının 9 gövdesini taban 12'ye indirin ve sabitleyin, sağa döndürün. Cihazın tankın duvarlarına ve giriş valfinin mekanizmasına temas edip etmediğini kontrol edin.
Sonra, taşma borusu 7'nin yüksekliğini ayarlayın. Bunu yapmak için, önce kilidi çıkarmak için saat yönünde döndürmeniz gerekir. İstenen yüksekliği ayarladıktan sonra saat yönünün tersine çevrilerek tekrar engellenir.
Düzgün bir şekilde ayarlanmış bir boru yüksekliğinde, su doldurma seviyesi, taşma borusunun kenarına 20 mm'den daha yakın olmamalıdır. Taşma borusunun kenarı, sırayla, tankın bir yan açıklığının varlığında (su kaynağına bağlanmak için), bunun altında 10 veya daha fazla milimetre olmalıdır.
Ardından, tank kapağı üzerindeki 1 numaralı düğmeye sabitleyin. Bu amaçla, özel bir tutamak 3 kullanılır.Telefonu, kabloyu bükülmeyecek ve doldurma vanasına yapışmayacak şekilde bağlayın. Standart olmayan açıklıklara sahip tanklarda bir adaptör halkası 2 kullanın.
Su deşarj ayarı
Tuvalet drenajı için valf gövdesindeki regülatör 10'u kullanarak tam tahliyeden sonra kalan su miktarını değiştirebilirsiniz. Dengeyi artırmak için, azaltmak - azaltmak. Valfi, regülatörü tamamen aşağı indirerek, tanktaki su tamamen boşaltılacak şekilde ayarlayın.
Benzer bir prensip ile küçük deşarj düzenlenir. Ancak, yine de bazı farklılıklar vardır. Bazı modellerde, ayar kolu serbestçe kullanılabilir, diğerlerinde kol sağa döndürülerek kilidin açılması gerekir. Ve sonra, kolu kaldırırken, drenaj hacmi azalırken azalacaktır - tersi.
Kurulum ve ayar yapıldıktan sonra, sistem çalışıyor, küçük ve büyük tahliye düğmeleri işlevlerini yerine getirmelidir. Küçük bir düğmeye bastığınızda, küçük bir drenaj çalışması yapılmalıdır, büyük bir tanka ayarlara bağlı olarak neredeyse tamamen boşalmalıdır.
Tahliye ve giriş tertibatı servisi
Neredeyse herhangi bir musluk suyu mekanik ve kimyasal katışkılar içerdiğinden, zaman zaman ekipmanın kapama halkasını, klozet için doldurma valfinin filtresini yıkamak gerekir. Kum, tuz ve pas kalıntıları ekipmana zarar verebilir.
Güçlü kirlenmeyi önlemek için, halka su ile yıkanır. Bunun için tahliye düğmesini sökün, depo kapağını çıkarın. Valf gövdesini saat yönünün tersine doğru çekin.
Aşındırıcı parçacıklar, organik çözücüler, alkali veya asidik maddelerden oluşan agresif deterjan kullanılmadan parçaları temizleyin.
Konuyla ilgili yararlı video
Yıkama tankı parçaları nasıl çalışır?
Tuvalet, tank, tahliye ve doldurma vanaları nasıl kurulur?
Herkes doğruyu bilir: iyi yapmak istiyorsan kendin yap. Bu aynı zamanda tuvalet için vanaların kurulumu için de geçerlidir. Teknik nüansları anlayarak, vanaları kolayca kurabilir ve yapılandırabilirsiniz.
Tuvalet için kesme vanasının tipleri ve kurulum süreci
Sıhhi tesisatın yüklenmesi hala savaşın yarısıdır, düzgün çalışması gerekir. Örneğin, bir klozet için en önemli şey, suyun idareli ve düzenli olarak tankta kullanılması gerektiğidir. Yani, suyun akışını düzenleyen tüm mekanizmalar vardır. Tuvalet için kapatma vanası, depoya su bırakmaya yarar. Özel kollar yardımıyla su beslemesi düzenlenir.
Vanalar çeşitli modifikasyonlardadır ve tuvaletin tasarımına odaklanarak neyi seçmelisiniz. Yan tarafa bağlı modeller var ve tabana bir tedarik var. Tankların çeşitliliğine bağlı olarak kilitleme mekanizmaları da farklıdır.
Tuvalet Durdurma Vanası
Kapama vanalarının tipleri
Vana ve bağlantı parçalarının sınıflandırılması farklı yönlerden ele alınabilir. Vanalar, yapıldıkları malzemede farklılık gösterir. Çoğu zaman, örneğin bronz, pirinç gibi alaşımlardan karşılamak mümkündür. Güçlü ve korozyon direnciyle ayırt edilirler, ki bunlar sürekli olarak agresif bir ortamla çevrelenmişlerdir.
Bu tür vanaların tasarımı hem çok basit hem de karmaşık olabilir. Pahalı bir tahliye sistemi satın almaya karar verirseniz, kolları ile tüm mekanizma metalden yapılır. Daha ucuz modellerde, durdurma ve doldurma vanaları, her bir düğümü ayrı ayrı değiştirmek için kırılma durumunda izin veren farklı malzemelerden yapılır. Çok daha uygun.
Çekvalfın üretimine giren diğer malzemeler polimerlerdir. Bu durumda, işin etkinliği doğrudan plastiğin kalitesine bağlı olacaktır. Aynısı bu sitenin maliyetini de etkileyecektir.
Artık pahalı bağlantı parçalarının ucuz olanlardan daha kötü çalışabileceği durumlarda nadir görülmedi. Burada muhtemelen her şey bu parçaların imalat kalitesine bağlıdır.
Kapama valfi tasarımı
Tasarımına göre çek valfler iki tip olabilir:
Kapama valfi tasarımı
İlk varyantta, tuvalet rezervuarının stop vanası, drenajdan ayrı olarak monte edilir. Sadece su onları bağlar. Dolum mekanizması, genellikle, tankın su ile doldurulması sırasında seviye ile birlikte yükselen bir şamandıra ile herhangi bir şekle sahiptir ve bu şekilde su besleme vanasını kapatır. Drenaj konstrüksiyonu tamamen ayrı monte edilmiştir ve anahtarlar, pedallar vb. İle çok farklı konfigürasyonlarda olabilir. Bu tür ayrı bir yapının ana avantajı, her bir valfi ayrı ayrı tamir etmenin veya değiştirmenin mümkün olmasıdır.
Prefabrik model hemen kurulur ve tüm vanalar birbirine bağlanır. Her şey iyi ayarlanmışsa, kaliteli çalışmayı garanti etmek daha iyidir. Bu tasarımın olumsuz tarafı, kendi elleriyle tamir edilememesidir. Bu modeller, klozetlerin modern tasarımlarında görülebilir. Eski tankınıza böyle bir mekanizma kurmaya karar verirseniz, büyük olasılıkla başarısız olursunuz.
Tuvaletin kilitleme mekanizması da su kaynağına tedarik etmenin farklı bir yoludur. Kapatma vanası şunlara sahip olabilir: üst, alt, sağ, sol bağlantı. Bu, tankın iç içeriğini yeni bileşenlerle değiştirmeye karar verdiğinizde dikkate alınmalıdır, çünkü tahliye boynunun ve nozulun çapı farklı olabilir.
Üst ve alt bağlantılar olan mekanizmalar en fazla farklılık gösterir. Her iki durumda da, valf, şamandıra ile ilişkili olan itme etkisinden kapanır. Böyle bir sistemi kurarken, floatın iyi bir şekilde dengelenmesi gerekir ve performansı kaliteye bağlıdır.
Rus tuvalet çanaklarında çoğu zaman su yukarıdan gelir. Böyle bir beslemenin büyük eksi, tankın doldurulması sırasında güçlü bir gürültüdür. İthalat tanklarında, esas olarak alt bağlantı kullanılır. Su sessizce gelir ve bu modeller daha şık görünür.
Tank tasarımı
Eğer bir üst su kaynağına sahip bir deponuz varsa, bu bağlantı sadece tankı monte ettikten sonra yapılmalıdır. Alt takviye kurulumdan önce bağlanabilir.
Valf kurma işlemi
En iyisi, eğer bir tuvalet ile satın alınan armatürleri kurarsanız. Bu durumda, tüm detayların birbiriyle uyumlu olacağından şüphe yoktur. Tankınızda kilitleme ve boşaltma mekanizması ayrıysa, elbette bunları ayrı olarak satın alabilirsiniz.
Valfleri kurmak için ihtiyacınız olacak:
- Ayarlanabilir anahtarı.
- Kerpeten.
- Su musluğu.
- Keçiboynuzu tuşları.
- Contalar.
- Hortum.
Kilitleme mekanizmasını kendi ellerinizle birleştirmek çok zor değil. Başlamak için, tankın hermetik bağlantısına özellikle dikkat edilerek, tankın donatılması gereklidir. Tankın tabanı ve tabanı arasında bir conta kullanılmalıdır. Tankı tuvalete koymak gerekir, aralarında sürtünmeyi ortadan kaldırmak için lastik halka yerleştirilmelidir. Şimdi tankı bağlayabilirsiniz.
Vanaların montajı
Su aşağıdan tedarik edilirse, depo yerine yerleştirilmeden önce getirilebilir. Contaların iyi bir şekilde sabitlenmesini takip etmek gerekir, sızıntıyı önleyebilirler. Üst su kaynağı için böyle bir zorluk yoktur, çünkü her şey suyun üstünde yer almaktadır. Ardından, boruyu itmeli ve her iki taraftaki vidaları iyice sıkmanız gerekir.
İşin bir sonraki aşamasında, hortumu su borusu bağlantısına takmak, bir musluk takmak gerekir. Gerekli onarımlar durumunda su kaynağını kapatmak mümkün olacaktır. Su tedarik edildikten sonra, şamandırayı ayarlamak gerekir. Suyun tankın kenarlarına ulaşmaması gerektiği, onlardan 15 santimetre alçalması gerektiği unutulmamalıdır.
Son aşamada, su tahliye edilir, bunu yapmak için, yapıyı tank kapağının açıklığına sokun ve sabitleyin. Bu sık sık kullanılan dekoratif öğeler için. İşin tüm aşamalarının uygulanması için talimatlar basit, bu yüzden herkes onunla başa çıkabilir.
Vana arızalarını kapatın
Sarnıcın çalışmasındaki tüm hataların giderilmesinden önce, kapağın korunmasını sağlayan mekanizmanın açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Sökme sırasında yanlışlıkla kırılırsa, tüm tankı değiştirmeniz gerekir.
Verimsiz çalışmanın en yaygın nedeni şamandıradır. Onun kusurları var:
- Skew float.
- Aşınma membranı.
- Kapatma valfi suyun geçmesine izin verir.
- Şamandıradaki delik.
Şamandırayı ayarlamak için, montajını dikkatlice düşünmek gerekir. Şamandıra eğimini veya fiksasyonunu değiştirmek için genellikle yeterlidir ve problemler çözülür.
Tamamen kapatma vanasıyla ilgiliysa, onu değiştirmeniz gerekir. Bu belirli bir sırayla yapılmalıdır:
- Tanktaki tüm suyu serbest bırakın.
- Vanayı su kaynağından ayırın.
- Kolu çıkarın.
- Eski valfi çıkarınız.
- Yeni bir tane koy ve sıkıştır.
- Tankı su ile doldurun.
- Şamandırayı ayarlayın.
Bu noktada, tuvalet kesme vanasının kurulduğunu ve sorunun çözüldüğünü varsayabiliriz.
Kapama vanasının seçimi
Sarnıcın işletiminde herhangi bir arıza tespit ederseniz, yedek parça satın almak için tam sorumlulukla yaklaşmalısınız. Seçilen vanalar, tüm mekanizmanın verimliliğine bağlı olacaktır.
Bu ekipmanı kurmak için doğru seçim ile oldukça basit olacaktır. Donanım mağazasına geldikten sonra, ilk seti satın almak için acele etmeyin. % 100 uygun olduğundan emin olmalısınız.
Yeni bir kilitleme mekanizması satın alırken, bazı inceliklere dikkat etmelisiniz:
- Benzer bir tasarımın vanasını ve çalışma prensibini satın almak gerekir.
- Tüm valf bileşenleri serbestçe hareket etmelidir, en küçük sıkışmayı bulursanız, başka bir seçenek seçmelisiniz.
- Birlikte verilen tüm contalar esnek ve esnek olmalı ve çatlak içermemelidir. Güvenilirlik ve güven için hemen bir yedek kit satın almak daha iyidir.
- Dükkanda bile, distorsiyonlar, deformasyonlar, çatlaklar ve diğer kusurların varlığı için her şeyi dikkatli bir şekilde incelemeniz gerekir. Burada en ufak bir tutarsızlık bile mekanizmanın işleyişini etkileyecektir.
Bu nüanslara ek olarak, çek valfi değiştirmek için mutlaka bir takım araçlara ve malzemelere ihtiyacınız olduğunu dikkate almalıyız. Kapatma vanaları mutlaka tank ve tesisat deliklerine uymalıdır, bu durumda kurulum başarılı olacaktır.
Sarnıç için vana - türleri ve onarım yöntemleri
Şimdi insanların tuvaleti olmayan bir evde nasıl yaşayabileceğini hayal etmek zor. Ama bugün banyo en modern ekipmanlarla yapılmalı, aksi halde kullanım kolaylığı ve konfor elde edilemez. Herhangi bir banyoda tuvalete merkezi bir yer verilir. Aynı zamanda, drenaj mekanizması farklı modeller için biraz farklıdır, bu nedenle tetikleme cihazına - bugün daha ayrıntılı olarak bakacağımız drenaj tankı valfine - özel dikkat gösterilmelidir.
Tuvalet kabininin kapatma valfi nedir?
Drenaj ünitesi grupları
Nasıl çalıştırıldığına bağlı olarak öne çıkan iki tip tuvalet mekanizması vardır:
- Singlemode - Tanktan suyu tuvalete akıtmak için basmak istediğiniz tek bir tuş veya düğme var.
- İkili mod - cihaz 2 yarım veya iki düğmeden oluşur. Biri suyun tankın yarısını boşaltmaya hizmet eder, ikincisi tam boşaltma mekanizmasını açar. İkinci isim - 2 düğmeli bir drenaj tankının valfi.
Geliştirilmiş ve üçüncü tip - bir durdurma fonksiyonu ile. Tek bir anahtarla donatılmıştır, ancak su farklı şekilde birleşebilir. Ayarlama için düğmeye birkaç kez basmak gereklidir. Örneğin, ilk basıldığında suyu açarsınız, ikincisi ise inişini engeller.
Valf gömme deposu tuvalet basıncı tipinin tasarımı
Şamandıralı valf
Su temin etmek ve vermek için kullanılır.
Cihazlar aşağıdaki çeşitlere sahiptir:
- Croydon vana - bir kabuk, şamandıra, koltuk ve piston üzerindeki kolun ekseninden oluşur, fiyatı en düşüktür. Kol dikey olarak hareket eder, pistonu onunla birlikte sürükler. Sistem genellikle günümüzde çok nadir görülen eski drenaj tanklarında kullanılır.
- Pistonlu valf - ayrık bir pime sabitlenmiş bir manivela kolu ile donatılmıştır. Kolun yatay doğrultudaki hareketi pistonu harekete geçirir, bu da periyodik olarak koltuğa temas eder ve bu da suyun akışın hazneye regüle edilmesini mümkün kılar. Sonunda, sele ile temas halinde suyun akışını engelleyen bir contaya sahiptir. Bu valf modeli bugün yaygın olarak dağıtılmaktadır.
- Membranlı valf - bir conta yerine, pistonun hareketi sırasında yer değiştiren konstrüksiyonda kauçuk veya silikondan bir zar kullanılır. Bu nedenle, doğru zamanda, su akışını engelleyebilir. Bu tip cihazlar genellikle en yeni ve en modern olanıdır, genellikle son sarnıç modellerinde kullanılır. Aşağıda tasarım özelliklerini ve mekanizma düzenlemesini tam olarak dikkate alacağız.
Cihaz vana tuvalet sarnıç modern tasarım
Modern tuvalet sifonları
- Şamandıra diyaframlı vana, suyun çabuk bir şekilde depoya çekilmesine izin verir.
- Gürültü veya sessiz içerik, seçilen bağlantıların kalitesine bağlıdır.
- Bununla birlikte, önceki modellerin aksine, suyu çok hızlı bir şekilde kapatabilirsiniz.
Kısıtlamalar arasında - talimat, cihazın normal çalışması için sadece su şebekesinde sabit bir basınç gerektirir. Parametreleri 0.05-0.1 MPa olmalıdır. Ek olarak, su saflığı özel bir rol oynar, aksi takdirde valf hızla bozulur. Ne yazık ki, ancak çoğu durumda şehir dışında bu koşullar çoğu zaman elde edilemez.
Tamir vanası tuvalet deposu sökme ile başlar
Göz ardı edilemeyecek bir sonraki nokta, kilitleme ve bağlantı elemanlarının kalitesidir. İmalat malzemesi yüksek kalitede olmalı ve üretiminde kusurlara izin verilmemelidir, aksi takdirde ürünlerin kullanım süresi önemli ölçüde azalacaktır.
Cihaz sık sık değiştirilmelidir, çünkü bu durumda onarım yardımcı olmaz. Kendi ellerinizle yeni bir zar yapın gerçekçi değil.
Sarnıç tuvalet tankı valfinin şeması
Valf nasıl çalışır?
Tankın giriş tertibatlarının kendi çalışma prensibi vardır, bunun için onarımı veya değiştirilmesinde çalışma yapmadan önce bunu anlamak gerekir.
Aşağıda süreci daha ayrıntılı olarak ele alıyoruz.
- İlk aşama - vana açık ve su tankın içine akmaya başlar. Bu durumda, su akışının etkisi altındaki zar bir kenara hareket eder ve buna müdahale etmez. Sadece ön bölme doldurulur.
Böylelikle bölmedeki suyun tankın içine girmesi özel bir delik yaptı. Mekanizmasının süreci, bir çubuk ile valfler ile donatılmış cihazların, piston üzerinde gerilmiş bir zar ile çalışmasına benzer.
Ø1 mm'lik bir açıklığa sahip olan plastik çubuğun geçişi için bir açıklığa sahiptir. Bu nedenle suyun küçük bir kısmı, bir piston ve bir zar tarafından oluşturulan doldurma bölmesine girer.
Şamandıra indirildiğinde, pistona bir miktar su girebilecek olan, Ø0,5 mm'lik bir delik açılır. Bu, aynı basıncı ön doldurma, doldurma bölmelerinde ve ikincisinin arkasında sağlamanızı sağlar. Aslında, bu membran ve gövde valfi tasarımı arasındaki farktır.
- İkinci aşama - su tankın içine girerek şamandırayı yükseltir. Aynı zamanda, deliği kapatan lastik contalı çubuk seviyesi de artmaya başlar. Çubuğun daha fazla hareketi pistonu ve membranı yuvaya daha fazla bastırır, bu nedenle doldurma bölmesi kapatılır. Bu su baskısı ile yardımcı olur. Membran seleye sıkıca bastırılmış ve su tankın içine akmaktadır.
- Üçüncü aşama - suyun inişi. Şu anda, doldurma bölmesindeki basıncın azalmaya başlamasından ötürü, çubuktaki şamandıranın basıncı, pistondaki deliği kesmeyi keser, durur. Bu noktada, su basıncı zarın yerini alır ve tankın çalışması birinci aşamaya girer.
Fotoğrafta - kesme vanasının açılması ve suyun inişi
Sorun giderme mekanizması
Su tankta toplanmaz veya üst üste akma yapmaz:
- Bu genellikle herhangi bir deliğin tıkanmasından kaynaklanır.
- İkinci seçenek - zarın veya stokun başarısızlığı.
İpucu: Cihazı söküp, temizlenmesi ve durulanması gereken tüm unsurları görmeniz gerekir.
- Bu tür arızaların bir başka nedeni - sıhhi tesisat sistemindeki düşük basınç veya gün boyunca atlaması. Bu nedenle, cihaz da çalışmayabilir. (Ayrıca dairenin su tesisatı için Borular makalesine bakın: özellikler.)
Basınç çok düşükse, suya hiç su girmez. Örneğin, asılı bir yapıda, doldurma bölmesine bile ulaşmayacaktır. Kayan nokta açılır, ancak akış engellenmez.
Kapama valfi tahliye tankı tuvalet egzoz tipi tasarımı
İpucu: bir seçenek olarak, su girişlerini 2 mm'ye kadar delin.
Ayrıca bu açıklıklar ne kadar küçük olursa, sistemdeki basınç da o kadar büyük olur. Özellikle bu tür bilgiler ülkeye tuvalet döşerken faydalı olacaktır. Sabit basınç dalgalanmaları durumunda, bir çubuk valfli vanalar satın almanızı öneririz. (Ayrıca tuvalete kanalizasyonun bağlanması makalesine bakın: özellikler.)
Sonuç
Bugün, cihaz, tuvalet çantasında kullanılan tahliye vanası olarak düşünüldü, ekipmanın neden başarısız olduğu. Böyle bir bilgiyle, bu problemlerle başa çıkabilirsiniz. Bu makaledeki video, yukarıdaki konuyla ilgili ek bilgi bulmak için bir fırsat sağlayacaktır.
Cihaz kapatma vanası tuvalet tankı
Tuvalet sarnıç için bağlantı parçaları: cihaz, çalışma prensibi ve diğer özellikler
Herhangi bir modern konut binasında, apartman veya ofiste konforlu yaşam koşullarının ayrılmaz bir parçası olan iş, tuvalet odasının varlığıdır. Bu odadaki merkezi yer tuvalet gibi hijyenik bir cihazdır.
Bu cihazın etkinliği birçok faktör tarafından belirlenir - kanalizasyon sisteminin düzgün organizasyonu, drenaj borusuna ve su kaynağına bağlanmanın tüm nüanslarına uygunluk.
Ancak, herhangi bir tuvalet çantasının tasarımının ana unsuru, ergonominin ve kullanım kolaylığının bağlı olduğu normal işleyişteki drenaj tankıdır. Sonuçta, yıkama sistemi bozulursa, tuvalet odasını binanın konut / çalışma alanı içinde düzenlemenin avantajlarının çoğu düzlenmiştir. Tuvalet sarnıçları nasıl?
Her şey nasıl çalışır?
Tuvalet sarnıç tankı için klasik bağlantı parçaları aşağıdaki fonksiyonel elemanların ve cihazların varlığını sağlar:
- kapaklı su deposu;
- düğme (veya kaldıraç) kontrolü;
- su sistemi;
- drenaj sistemi;
- taşma sistemi.
Tanktaki suyun mekanizması
Bu düğümün ikinci adı, şamandıra valfıdır. Bu kontrol mekanizmasının ana unsurları şunlardır:
- çek valf;
- yüzer;
- su borusu ile uydurma;
- bom süspansiyonu patlaması.
Yüzer valfın çalışma prensibi aşağıdaki gibidir. tanktaki su seviyesi ayar işaretinin altına düştüğünde (yani, bir drenaj yapıldıktan sonra), şamandıra indirilir ve bu da su besleme vanasının çalışmasına neden olur.
Ardından gelen sıvı şamandırayı yükseltir ve üst ayar limitine ulaştıktan sonra şamandıra çubuğu valfı kapatır. su akışını durdurmak.
Eski yapılarda, dolgu deliği, şamandıranın kaldırılmasıyla birlikte yavaş yavaş tıkanmıştır. Modern mekanizmalar, bir kerede örtüşmesine izin verir (şamandıra üst konuma ulaştığında), bu da tankı doldurmanın hızını önemli ölçüde artırır.
Drenaj tankına su beslemesini organize etmenin iki yolu vardır: yan (üst) ve alt. Çoğu iç tank modeli, üst bağlantı ile yapılır. Bu yöntemin uygulanması biraz daha kolaydır, ancak bir dezavantajı vardır - su alım sürecinde yüksek bir gürültü seviyesi.
Daha fazla gelişmiş drenaj tankı modelleri, daha düşük bir bağlantıya sahip bir doldurma sistemi ile donatılmıştır. Bu seçenek neredeyse gürültüsüzdür, bu da sıhhi cihazın çalışmasını önemli ölçüde artırır. Ayrıca, alt bağlantı daha estetik görünüyor.
Üst bağlantının bağlantı elemanlarının montajı, tuvalet üzerindeki gömme tankın montajından sonra gerçekleştirilir. ve alt bağlantı parçaları genellikle tank sabitleme işleminden önce monte edilir.
Boşaltma cihazı
Erik konstrüksiyonunun progenitörü, yumuşak kauçuktan yapılmış armut biçimli bir mantarın kullanımına dayanan bir şema idi. Mekanizmayı harekete geçirmek için, durdurucuya bağlı çubuğun kaldırılması gerekliydi.
Modern tasarımlar biraz farklı şekilde uygulanır. Bugün, tuvalet sarnıç için yıkama mekanizması, yükleme mekanizması ile birleştirilmiş tek bir sistemdir. Bir düğme veya kol ile sürülür.
Ayrıca, doğal kaynakları koruma eğilimi, kombine kontrol düğmelerinin ortaya çıkmasına yol açmıştır. iki bölümden oluşmaktadır. Daha küçük bir segmente tıkladığınızda, az miktarda su çekilir ve daha büyük bir aktive edildiğinde, tank tamamen boşaltılır.
Çoğu durumda, ucuz plastikten yapılmış tanklar için modern gömme armatürler. Tuvalet yıkama mekanizmasının ana elemanları şunlardır:
Taşmanın tasarımı ve etkisi
Yukarıdaki mekanizmalara ek olarak, tuvalet klozetleri için modern tuvalet sarnıçları da bir taşma sistemi ile donatılmıştır - otomatik dolum sisteminin arızalanması durumunda tankın taşmasını engelleyen ve suyun odaya akmasını önleyen bir emniyet cihazı. Genellikle bir tank tahliye sisteminin parçası olan plastik taşma borusudur.
Bu boru genellikle drenaj deliğinin ekseni boyunca dikey olarak bulunur. Daha verimli deşarj için bir soket bulunan üst kenar, tanktaki maksimum su seviyesinden 10-15 milimetre kadardır.
Acil bir durumda, yani su doldurma sırasında giriş vanasının kapatılmaması durumunda, taşma mekanizması tuvalete fazla sıvı gönderecektir. Böylece tuvalet odasının zemin yüzeyini koruyor ve aşağıdaki komşuların benzer odalarını bitiriyor.
Aynı zamanda, taşan sıvı için ayrı bir çıkış sağlayan tuvalet sarnıçları için bağlantı takımlarının modifikasyonları da vardır, fakat bunlar birleşik olmadıkları için, tuvaletler için sadece sarnıç, artık eskimiş olan modellere uymaktadırlar, günümüzde bunlar uygun değildir.
Kolu / düğmesine bastıktan sonra ne olur?
Başlangıçta, mantarın kaldırılmasını sağlayan drenaj ünitesinin - vananın kaldırılmasını sağlayan, - depolama tankından gelen suyun serbestçe tuvalete girdiği, çalışma yüzeyini yıkadığı ve daha sonra kanalizasyon sistemine girdiği -. Daha sonra kendi kütlesinin etkisi altındaki mantar yerlerine yerleşir. su akışını tuvalete tıkamak.
Aynı zamanda, rezervuardaki su seviyesinin düşmesiyle, giriş mekanizması kapatma vanası açılır ve depo çalışma sıvısı ile doldurulur. Bu işlem, şamandıra, genellikle tankın yan açıklıklarının 20-30 milimetresinin altına ayarlanmış olan üst konuma ulaştığında durur.
Bu videoda cihazla ve sarnıcın çalışma prensibi ile tanışabilirsiniz:
En yaygın problemler
- Dişli bağlantılar yerine suyun akışı. Genel olarak yanlış bir bağlantıdan (somun, eğimli, gevşek bir şekilde vidalandığında) veya sızdırmazlık contasının arızalanması nedeniyle oluşur.
- Su, tanktan tuvalete hiç durmadan akar. Drenaj tankı su tutmaz. Bunun birkaç nedeni olabilir: boşaltma deliği ile tıpa arasında yabancı bir nesnenin girmesi, bir distorsiyon veya plastik şamandıranın sızıntısı.
Ayrıca sık görülen bir sebep, mekanik elemanların sabitlenmesi veya kırılmasının zayıflamasıdır - plastik çubuklar, yüzdürme.
Modern bir sarnıç aygıtı, ilk bakışta göründüğü kadar karmaşık değildir. Biraz teknolojiye sahip olan herkes üzerinde çalışma kabiliyetine sahiptir, bundan sonra tuvalet çanağını bağımsız olarak monte edebilir, bağlantı elemanlarını ayarlayabilir ve arıza durumunda gerekli onarımları yapabilir.
İlgili yayın yok.
Yıkama tankının cihazı: mekanizmalar ve ayarlamalar
Tuvaletler bir zamanlar lüks olmaktan çıktı, sokak dolaplarından sonra, geçmişte kalmıştı. Ancak, bunları dairelere monte etmek, dolum ve boşaltma sistemleriyle birlikte, latinin tamamlanmasını gerektirmiştir. Ne de olsa, bu sistemler olmadan, herhangi bir rahatlık ya da konuşma hijyeni söz konusu değil, tuvalet, sürekli olarak el ile yıkamak ve yıkamak zorunda kalacak olan sabit bir tencereye dönüşüyor. Bununla birlikte, bu durum, sarnıç aygıtı kendi hayatını yaşamaya başladığında, atanan işlevleri yanlış bir şekilde yerine getirdiğinde, birçok kişiye aşinadır.
Ev ustası için, klozetlerin sıhhi mekanizmalarının ne kadar ortak modellerinin işe yaradığını ve ayarlanacağını bilmek, bu sayede vatandaşlarımızın bugün ana kullanımının ne olduğunu düşüneceğiz.
Ana drenaj ekipmanları tasarımları
Her şeyden önce, bunlar doldurma ve drenaj mekanizmalarına bağlıdır. Su deşarjının fonksiyonları, kol, basma düğmesi ve otomatik çalıştırma ürünleri ile gerçekleştirilir.
Şamandıra (1), giriş vanasını (3) kaldırarak (2) kumanda eder. Su seviyesi, valf kolu (4) üzerindeki şamandıra kolunun ayarına bağlıdır. Doldurma sırasında su basıncı valf üzerinde ayarlanmış bir vida ile düzenlenir.
Kol modelleri - tuvalete geçen yüzyılın ana modellerini oluşturuyordu. Bazı yerlerde hala kullanılıyorlar. Kol cihazları sadelikleri ile ayırt edilir. İlk ürünler, presleme valfi manuel olarak tutulurken (bir “dredge” için - bir zincir ya da bir olta) - sadece basma anında drenaj üzerinde çalışmıştır. Daha sonra, aktivasyondan sonra akışı kontrol eden sifon etkisini kullanan sistemler geldi. Ancak hem ilk modeller hem de sonrakiler, artan düzensiz su tüketimi ile karakterizedir. Ayrıca, bu sıhhi tesisat mevcut estetik gereksinimlerini karşılamamaktadır.
Düğme versiyonunda üretilen tuvalet için yıkama mekanizması, modern sıhhi tesisat ürünlerinin çoğuna monte edilmiştir. Düğmenin hakim konumu, kompakt sistemlerin kapaklarında üstündür ve ayrıca bina yapılarına monte edilen ürünler için duvara monte edilebilir. İyi estetiğe ek olarak avantajları, tahliye ve taşma parametrelerini ayarlama kabiliyetidir. Düğme mekanizmaları ayrıca, aktivasyondan sonra, kapatma vanasını insan müdahalesi olmadan açık durumda tutar. İkiz düğmeli modeller, tuvalete tam veya kısmi olarak sıvı akmasını sağlar.
otomatik
Bugün, drenaj için nadir ve pahalı ürünler, lüks ürünlere monte edildiğinde veya halka açık yerlerde kullanıldığında kendilerini haklı çıkarırlar. Çalışmaları kızılötesi sensör sensörleri tarafından kontrol edilir.
Doldurma mekanizmaları ile temsil edilen tuvalet için kilitleme tertibatları, yıllar önce olduğu gibi, bir şamandıra tarafından açılan ve kapatılan bir makyaj vanası prensibini kullanarak çalışır. Klasik versiyonda, şamandıra, kuvveti yatay rocker kolu boyunca yan bağlantı ile vincin valfine iletir.
Bir kaldıraç sistemi aracılığıyla suyun akışını bloke eden yüzer.
Bununla birlikte, şamandıralar, çoğunlukla, dikey bir kılavuz boyunca hareket ederek, hem yan besleme hem de alt kısım için bir kol sistemi aracılığıyla su beslemesini keserek daha sık monte edilir.
Bu önemli! Modern doldurma vanaları, tasarımlarının özelliklerine bağlı olarak, suyun bir külbütörlü sistemlere göre çok daha hızlı çekilmesini sağlar.
Sarnıçların montajı
Büyük ölçüde tankın nasıl toplanacağı ve daha sonra ayarlanmasının daha konforlu bir şekilde sıhhi tesisatına bağlı olacağı düşünülmektedir. Doğal olarak, her ekipmanın kendi ana montaj ustası vardır ve bu da ana master için oldukça erişilebilirdir.
Tankın üst düğme (Şekil 1) ile toplanması sırası şöyledir:
- Egzoz valfini (5) kümülatif kabın büyük merkezi boşaltma deliğine sabitleyin. Bütün mekanizmayı veya sadece alt parçasını kurabilirsiniz. Bu aşamada, sonraki tüm işlemlerde olduğu gibi, contaların sızdırmazlığını kontrol etmek ve sızdırmaz bir bağlantı elde etmek için dişli parçalarla sağlam bir şekilde sabitlemek gerekir.
- Alttan bir çıkışa sahip bir tuvalet rezervuar için bağlantı parçaları içeren bir model monte edilirse, bir şamandıra (3) olan giriş musluğu (2) de sıhhi tesisatın ilgili açıklığına sabitlenmelidir.
- Elastik contayı (6) klozet haznesi ile boşaltma kabı arasına yerleştirin. Dikkatlice merkezlenmeli ve daha sonra vidalar (7) sıhhi tesisat armatürlerinin bir yarısı ile birlikte bağlanmalıdır.
- Yan su makyajlı modelde giriş vanasını sabitleriz.
Yanal bağlantı ile drenaj tankı giriş parçaları cihazın diyagramı.
- Harici su kaynağını armatüre bağlayın (4).
- Egzoz valfinde üst kısmını (buton olmadan) monte ederiz.
- Su kaynağını açıyoruz, eşlerin sıkılığını, doldurma ve boşaltma mekanizmalarının işlerini kontrol ediyoruz ve gerekirse işlevselliğini ayarlıyoruz.
- Şimdi tuvalet sarnıçının kapağı yerine (1) bastığımız yere yerleştirilir.
Bu önemli! Sıhhi inşaatın son montajından sonra, birkaç kontrol suyu tahliyesi yapılmalı, sızıntıları dikkatlice kontrol edin. Bu, bağlantıları görsel olarak inceleyerek yapılır, aynı zamanda üzerinde su damlacıklarının açıkça görülebildiği sarnıcın altındaki yere bir gazete de yerleştirebilirsiniz.
Kol tahliyesine sahip tanklar artık sık olmamakla birlikte, bazen de güvenilir bir şekilde test edilmiş cihazlar olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle, kurulumları hakkında sorular olabilir. Çeşitli malzemelerden yapılmış olmasına rağmen: plastik, seramik veya dökme demir, montajları benzer şekilde birçok yöndedir.
- Her şeyden önce, tankın içinde, tahliye mekanizmasının alt sifon kısmını düzeltiriz.
- Yan bağlantılı klozet için manivela mekanizması ve bağlantı parçaları monte edilmiştir.
- Kümülatif kapasite, tuvaletin arkasındaki duvarda, klozet ile eş eksenli olarak asılır ve harici su kaynağını esnek göz kalemi ile tutturur.
- Dökme demir konstrüksiyonda, yıkama borusunu ilgili dişli nipelden ve plastik olandan bağlarız - halka şeklinde bir sızdırmazlık elemanı olan bir kıvrım kuplajı kullanırız.
- Sifon borulu klozet, her iki tarafa da hortum kelepçeleri ile sabitlenen lastik manşonla bağlanır.
Koltuklu klozet klozetine monte edilen kollu seramik kompakt ürünler bulunmaktadır. Bu durumda, yapının montajı, kuplaj vidaları ve bir elastik conta kullanılarak, buton modelinde olduğu gibi gerçekleştirilir.
Tuvalet sarnıçlarını kurma
Sıhhi tesisat montajının bitişi, kurulumundaki tüm çalışmaların sonu anlamına gelmez. Genellikle tuvalet sarnıçlarının bağlantı elemanlarını ayarlamak gerekir, bunun ardından doldurma, taşma ve boşaltma işlevleri kusursuz bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Ayrıca bazen mekanizmaların uzun süreli çalışması veya değiştirilmesi sürecinde ayarlanması gerekir.
Bu önemli! Her şeyden önce, her türlü ekipman için tuvalet sarnıcının stop vanasını kontrol edin, seleye olan yoğunluğu. Genellikle yeni ekipmanlarda, her şey bozulma olmadan monte edilirse, o zaman sızıntı olmamalıdır.
Bir düğmeyle bir sarnıcın ayarlanması
Modern bir “düğme” sıhhi tesisat kurma sürecinde nelere dikkat etmeliyim?
- Yıkama vanasının yüksekliği ayarlanır (Şekil 2). Tasarımı, düğmenin (1) dikkate alınmasıyla, kapağın altındaki birikme kapasitesinin boyutlarına uygun olmalıdır. Çekme çubuğunu (2) taşma borusu mandalından ayırın. Destekleri iki taraftan da çıkarın (3). Üzerine çizilen ölçeği kullanarak sütunları (5) istenen yönde dikey olarak hareket ettirin. Klipsleri takın ve yeni pozisyona itin.
- Ayarlanabilir yükseklik sabitleme taşma borusu. Bu parametrede iki gereksinim vardır: klozet çanağındaki suyun yüzeyi taşma kenarının 15-20 mm altında olmalıdır, fakat aynı zamanda tam basmalı düğme borunun üst kısmına değmemelidir. Bunu yapmak için: Taşma kenarı ile rafın (5) üst kısmı (4) arasındaki boşluğun boyutunu ayarlayın (Şekil 2). Bu işlemi gerçekleştirmek için, çubuğu (2) ve basınç halkasını veya kelepçeyi tüpün üzerine serbest bırakmak gerekir. İstediğiniz yüksekliğe indirin veya kaldırın. Taşma ve çekişi düzeltin.
- Dolum hacmine ilişkin bir önceki paragrafın gerekliliklerine uygun olarak dökme vananın işlevselliğini ayarlar. Giriş valfinin drenaj deposunda optimum su seviyesini sağladığından emin olmak için, şamandıra pozisyonunu ayarlamak gerekir. Eğer bir erken kesme akışı ayarlamanız gerekiyorsa, eğer sıvı hacmi yetersizse, şamandıra aşağıya indirilir veya sabitlenir. Konumunun değiştirilmesi, tahliye vanasına benzer bir itmenin yeniden konumlandırılması ile gerçekleştirilir.
İki seviyeli drenaj ayarı
Push-button kontrolleri ile modern tuvalet klozet takımlarında, iki seviyeli bir su deşarjının varlığı nadir değildir. Bu modeller, küçük ve eksiksiz drenaj ayarları gerektirir.
İki düğme deşarj mekanizmasının ayarlanması.
Toplam sıvı hacminin boşaltılması, bir damper tarafından düzenlenir ve bu parametre aşağı doğru kaydırılarak ve azalarak yukarı doğru kaydırılarak artırılır. Kısmi su boşalması, kilidi açtıktan sonra, sırasıyla, akışı arttırmak veya azaltmak için aşağı veya yukarı hareket ettirilen küçük bir yüzeyin şamandırası tarafından ayarlanır.
Videodan iki düğmeli serbest bırakma mekanizmasının ayarlanması hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz:
Eski modellerin ayarlanması
Sonuç olarak, "klasik" sistemlerin yan su temini ile ayarlanmasından söz edilmeye değer. Eski modelin tuvalet cisterninin cihazı sadece giriş valfinin ayarını üstlenir.
Çalışması alçaltılmış veya indirilmiş olan şamandıranın konumuna bağlıdır. Bu amaçla, rocker pirinç (çelik) ise, o zaman basitçe istenen konuma bükülür ve plastik ise, sonra gevşetme sonrasında kolun geometrisi değişir ve sonra sabitleme vidasını sıkar.
Bu modellerde taşma ayarı ve egzoz valfi bulunmamakta ve bunlardan kaynaklanan problemler, kural olarak tamir çalışmalarına veya mekanizmaların tamamen değiştirilmesine yol açmaktadır.
Drenaj tankı valfinin tipleri ve düzenlenmesi, klozet drenajının tasarımı
Bugün insanların tuvaleti olmayan evlerde yaşadığını hayal etmek imkansız. Aynı zamanda, banyo en modern ekipmana sahip olmalıdır, aksi takdirde konfor ve kullanım kolaylığı olmaz. Herhangi bir tuvalet odasındaki merkezi yer tuvalete tahsis edilmiştir. Drenaj mekanizmasının tasarımı genellikle farklı modeller için biraz farklıdır. Tahliye cihazına, daha doğrusu drenaj tankı valfinin cihazına özellikle dikkat edilir. Daha ayrıntılı olarak düşünelim, sadece kırıldığında dikkat etmeliyiz.
Drenaj cihazlarının çeşitleri
Çalışmaya bağlı olarak tahsis edilen iki ana tuvalet mekanizması grubu vardır:
Birincisi ayrıca stok olarak da adlandırılır. Bu isim, böyle bir cihazı harekete geçirmek için sapı kullanarak sapın kaldırılması gerektiğinden ve drenaj deliğinin açılmasından kaynaklanmaktadır. Neredeyse tüm yeni klozet modellerinde böyle bir sistem yok. Çoğu üretici bunu daha önce kullandı.
İkinci tip tahliye mekanizmasına gelince, aynı zamanda basmalı düğme olarak adlandırılır ve iki alt gruba sahiptir:
- Tek modlu drenaj - Böyle bir cihazda sadece bir düğme veya basılması gereken anahtar vardır, bu sayede tanktaki su tuvalete su sıçramasına sebep olur.
- Çift modlu drenaj - bu cihazda iki yarım düğme veya iki düğme vardır. Bir yarısı, mekanizmayı, suyun tankın sadece yarısının dışarı sıçradığı ve ikincinin tüm suyu bir seferde serbest bırakmaya yaradığı şekilde sürüyor. Ayrıca iki düğmeyle cihaz valf vanası tuvaletini çağırır.
Üçüncü tip var, bu bir stop fonksiyonuna sahip bir tank. Tek bir anahtarı var, ama su farklı şekillerde üretilebilir. Bunu ayarlamak için, düğmeye bir defadan fazla basmanız gerekir. Örneğin, bir kez basarsanız, su tanktan dışarı akmaya başlar ve bu anda tekrar basarsanız, serbest bırakma durur, valf kapanır.
Şamandıralı valf tipleri
Şamandıralı vanalar suyun girişinde ve çıkışında kullanılır. Onlar gibi kendi çeşitleri var:
- Croydon Valfı;
- Pistonlu valf;
- Diyaframlı vana.
İlki bir kabuğa, şamandıra üzerindeki kolun eksenine, yatağa ve pistona sahiptir. Kol pistonu dik olarak hareket ettirir. Tipik olarak, bu valfler, kullanıldığı yerde zaten az olan eski drenaj tankları ile donatılmıştır.
Piston tipindeki drenaj tankının giriş valfinin cihazı bir manivela eksenine sahiptir. Bölünmüş bir pimde sabitlenmiştir. Kol yatay yönde hareket ettiğinde, zaman zaman koltuğa temas eden pistonu çalıştırır, bu da su akışını tanka yönlendirmeye yardımcı olur.
Piston sonunda bir contaya sahiptir. Eyerle temas ettiğinde, conta su akışını engeller. Bu tip vana oldukça yaygındır.
Üçüncü tip valf, contasında bir conta yerine bir membrana sahiptir. Silikon veya kauçuktan yapılabilir. Pistonun hareketi sırasında ve zar kaydırılır. Böylece, doğru zamanda su akışını engelleyebilir. Bu tip vana - en yeni ve modern. Tüm son drenaj tankları ile donatılmıştır. Bu nedenle aşağıda, mekanizmasını ve tasarımını daha ayrıntılı olarak ele alacağız.
Modern diyafram vanaları
Diyaframlı şamandıra valfi hızlı su girişi sağlar. Yüksek kaliteli bağlantıların nasıl seçildiğine bağlı olarak, bu işlem gürültülü veya neredeyse sessiz olabilir. Eski modellerin aksine, çok hızlı bir şekilde örtüşür.
Diyafram giriş valflerinin eksikliklerini hatırlarsak, bunlar da mevcuttur. Bu tip bir vanayı kullanmanın temel dezavantajı, bir su şebekesinde etkin bir şekilde çalışabilmesi için sabit bir basıncın korunması gerektiğidir.
Bu basıncın değeri 0.05-0.1 MPa aralığında olmalıdır. Ayrıca, böyle bir vananın hızlı bir şekilde bozulmaması için sistemdeki suyun temiz olması gerekmektedir. Bazı yerlerde, örneğin köylerde veya tatil köylerinde, bu koşulların her ikisinin de elde edilmesi oldukça zordur.
Göz ardı edilmemesi gereken bir başka özellik ise, tuvalette bulunan membran tipindeki drenaj tankının kapatma valfinin bir seçeneği olarak düşünürseniz, bu şekillendirilmiş ve kapanan elemanların kalitesidir. Üretimi için kullanılan malzeme çok yüksek kalitede değilse veya kusurların üretimi sırasında ürünün uzun süreli kullanımı söz konusu değildir. Böyle bir valf sık sık değiştirilmelidir. Buradaki onarım bile büyük ihtimalle güçsüz olacak. Yeni bir zar kendiniz yapmak mümkün değildir.
Giriş vanasının mekanizması
Depodaki giriş tertibatları, değiştirilmesinden veya onarılmasından önce ele alınması gereken kendi çalışma prensibine sahiptir. Suyu depoya taşıma sürecinde birbirini değiştiren fazları düşünün.
Bu nedenle, ilk aşama, valfın açık pozisyonda olması gerçeğiyle karakterizedir. Bu sırada, su depoya çekilir. Membran, suyun akış yönünü takip ederek uzaklaşır. Bu, suyun tankta kolayca toplanabileceği anlamına gelir.
Drenaj cihazının mekanizması
Başlangıçta su sadece ön bölmeyi doldurur. Bu bölmedeki tankın içindeki suya çarpmak için özel bir delik vardır. Bu işlem, bir saplı valflerle donatılmış cihazlarda meydana gelene çok benzemektedir, ancak burada piston üzerinde gerilmiş bir zar vardır. Diyafram, içinden 1 mm çapında bir lümene sahip olan bir plastik çubuğun içinden geçtiği bir lümene sahiptir. Bundan dolayı, suyun bir kısmı doldurma bölmesine girer. Membranın kendisi ve piston tarafından oluşturulur.
Şamandıra indirilirse, pistonda küçük bir delik açılır, sadece yaklaşık 0,5 mm. Bu sayede suyun küçük bir kısmı depoya akabilir. Diyafram valfinin bu hareket mekanizması sayesinde, ön bölmede, doldurma bölmesinde ve arkasında aynı basınç sağlanır. Bu tasarım ile saplı bir vanaya sahip olan arasındaki fark budur.
İkinci aşama, suyun tanka sıçraması ve aynı anda yüzerliği arttırmasıdır. Bununla birlikte çubuğun bir kauçuk conta ile seviyesini artırır. Mühür deliği kapatır. Çubuğun daha fazla hareketi üzerine, piston ve membran, yuvaya doğru bastırılacaktır. Bu doldurma bölmesinden mühürlenir.
Doldurma bölmesindeki sudan gelen basıncın, yükselen şamandıra basıncı ile katlanması nedeniyle, zar, koltuklarla sıkıca sıkıştırılır. Ve bu da, su akışını tankın içine bırakır.
Tuvalet kızarma
Üçüncü aşama suyun inişidir. Su tanktan dışarı çıktığında ve hazneye sıçradığında, sap üzerindeki şamandıranın basıncı durur. Pistondaki delik artık çubuğu kapatmaz, böylece doldurma bölmesindeki basınç azalır. Sadece su besleme şebekesinden kalır, membran üzerinde ve piston üzerinde hareket ederek, onları yana doğru hareket ettirir. Sonuç olarak, mekanizma ilk aşamaya geri döner.
Mekanizmada problemler ve giderilmesi
Boşaltma mekanizmasının çalışmasında ne gibi sorunlar ortaya çıkabilir? Örneğin, tankta su birikmeyebilir veya su artık üst üste gelemez. Bu fenomenin nedeni büyük olasılıkla deliklerden herhangi birinin tıkanmış olmasıdır. Bu tür sorunların bir başka nedeni mekanizmanın en önemli iki parçasının - gövde veya zarın - başarısızlığıdır.
Her durumda, cihazı sökmeniz ve tüm elemanları kontrol etmeniz gerekecektir. Ayrıca tamamen durulanır ve temizlenir. Ancak, arızanın nedeninin, su temin sistemindeki bir banal düşük basınç veya bir gün boyunca sıçramaları olduğu görülür. Bu durumda, cihaz basitçe çalışmayabilir.
Basınç çok fazla düşerse, su tankın içine akmayacaktır. Su, asılı bir yapıdan akıyorsa, normalin altındaki bir basınçta, su, doldurma bölmesine bile ulaşamaz. Şamandıra yüzecek ama suyu engellemeyecek. Bu durumla başa çıkmak için su girişlerini birkaç milimetre genişleyerek büyütebilirsiniz.
Genel olarak, bu açıklıklar ne kadar küçük olursa, sistemde daha fazla baskı olması gerekir. Örneğin, ülkede bir tahliye mekanizması kuruyorsanız bu dikkate alınmalıdır. Gün içinde basınç dalgalanmalarının düzenli olarak görüldüğünden emin olabilirsiniz, örneğin, evinizdeki su basıncı gece için kapatılan pompalar tarafından destekleniyorsa, bu durumda bir çubuk vanası olan vanalara dikkat edilmelidir.
Hepsi bu, tuvalet sarnıçının tahliye vanası cihazını düşündük. Başarısız olmasının nedenleri de. Artık her şeyi anlamak ve sorunları düzeltmek zor olmayacak.
- Bulaşık makinesinde tıkanma: nedenleri, çareleri, önleme
- Bir düğme ile yıkama tankının çalışması, özellikleri ve tasarımı prensibi
- Kendin yap tek kollu karıştırıcı tamiri: işin aşamaları
- Boru - yönteminin kapasitesinin hesaplanması, optimum çapın belirlenmesi
- Do-it-yourself duş kabini kurulumu
- Kendi elinizle bir duş kabini montajı
- Paletsiz camdan yapılmış duş kabini kendiniz yapın
- Duş kabinleri boyutları