- Elektrik Prizi Kurulumuna Hazırlık
- Hazırlık
- Zorluk seviyesi
- Gerekli Araçlar ve Malzemeler
- Topraklama Kablosunu Yuvasına Bağlayın
- Nötr Telleri Bağlayın
- Sıcak Telleri Bağlayın
- Çıkışı Elektrik Kutusuna Sabitleyin
- Kapak Plakasını Takın
Elektrik Prizi Kurulumuna Hazırlık
Bu eğiticide, tek bir çete duvar kutusuna yeni bir elektrik prizinin nasıl kolayca takılacağını öğreneceksiniz. Kutular, yeni yapım için tasarlanan stillere ve yeniden modelleme ya da iyileştirme uygulamaları için tasarlanmış stillere sahiptir.eski çalışma kutuları. Bu eğitim, mevcut bir duvara monte edilmiş eski bir çalışma kutusuna yeni bir çıkış prizini bağlamayı göstermektedir.
Elektrikli bir priz, her gün evimizde ve işimizde kullandığımız her yerde bulunan bir elektrikli cihazdır. Lambalar ve diğer cihazlar için bir elektrik fişi almak için tasarlanmıştır ve konut kullanımında, çıkış prizleri tipik olarak 120-voltluk modeller (gösterilmektedir) veya pencere klimaları ve diğer cihazlar için kullanılanlar gibi 240-volt modellerdir.. 120 voltluk prizler, tipik olarak, her biri farklı büyüklükteki bıçaklara sahip üç uçlu bir topraklı fişi alacak şekilde tasarlanmıştır. Yuvarlatılmış delik, toprak bıçağı alır, dar yarık, sıcak bıçağı alır ve uzun yarık, tıkacın nötr bıçağını alır. 20 amp'lik çıkışların ayrıca, daha yüksek amper çeken cihazlardaki bazı fişlerle kullanım için nötr yuva yuvasında bir çentik vardır.
Devre topraklama kablosunun bulunmadığı eski evlerde, prizler topraklama yuvası olmaksızın sadece iki slotlu modeller olabilir. Bu yuvaları güncellerken, toprak kablosunun olmadığı bir durumda, prizin güvenliğini artıran bir GFCI yuvası kullanmak iyi bir fikirdir.
Hazırlık
Bir prizi takmaya başlamadan önce, üzerinde çalışacağınız yuvayı besleyen elektrik servis panosunda şube devre kesicisini veya sigortasını bulmanız önemlidir. devre kablolarına giden gücü kapatın. Kapatdığınız devre kesici veya çıkardığınız sigorta, devrenin doğru amper değeri için değerlendirilecektir. Devre kesicinin veya sigortanın üzerindeki işaretler, 15 veya 20 amperlik bir devre olup olmadığını ve bu nedenle 15 amperlik veya 20 amperlik 120 voltluk bir prizin takılıp takılmadığını size söyleyecektir. (15 amperlik devreler 14-gauge iletken tellerin kullanılmasını gerektirir, 20-amp devreleri ise 12-gauge iletken tel gerektirir.)
İş için doğru çıkışa sahip olduğunuzda, şube devresi kapatılır ve elektrik tesisatı prize takılmak üzere hazırlanır, devam etmeye hazırsınız.
Zorluk seviyesi
- Kolay
Gerekli Araçlar ve Malzemeler
- 15 amper veya 20 amper priz
- Iğne burun pense
- Çıkış kapağı plakası
- Düz bıçak ve Philips başlı tornavidalar
Topraklama Kablosunu Yuvasına Bağlayın
- "J" veya "U" şeklinde çıplak bakır toprak telinin son 3/4 "virajını bükün ve kabloyu priz üzerindeki yeşil toprak terminal vidasının başının altına yerleştirin, böylece tel ucu saat yönünde çevrilir vida
- İğne uçlu pense ile ilmek sıkın, bu yüzden vida üzerine biraz oturtun, ardından vidayı saat yönünde çevirerek sıkın, topraklama kablosunun yeşil vida kafasının altında sıkıldığından emin olun.
BAHŞİŞ: Güvenliği en üst düzeye çıkarmak için elektrikçiler telleri belirli bir sırayla bağlarlar: önce topraklama kablosu, sonra nötr kablo ve son olarak sıcak tel. Bir prizi sökerken, siparişi ters çevirin, önce sıcak kabloyu ve topraklama telini çıkarın.
Nötr Telleri Bağlayın
- Önceki adımda olduğu gibi, beyaz "nötr" telin ucunu "J" pozisyonunda bükün ve gümüş renkli terminal vidasının kafasının altında "J" nin ucunu saat yönünde döndürün.
- Gümüş renkli terminal vidasını saat yönünde çevirerek nötr kabloyu çıkışa sabitleyin ve telin vida başının altında sıkıldığından emin olun.
BAHŞİŞ: Vidaları dikkatlice inceleyin: gümüş renkli vidalar beyaz nötr kabloya bağlanmalıdır. Pirinç renkli vida siyah sıcak tel içindir.
Sıcak Telleri Bağlayın
Son kabloyu siyah "sıcak" kabloyu, önceki terminallerle aynı şekilde pirinç terminal vidasına, "Sıcak" kabloyu pirinç terminal vidasının başlığının altına yerleştirerek ve terminal vidasını saat yönünde çevirerek Tel, vidanın başı altında sıkıca sıkılır.
Çıkışı Elektrik Kutusuna Sabitleyin
- Tümü çıkışa sabitlenmiş iletkenlerle, kabloları kutunun arkasına doğru hafifçe bükün, böylece haznenin oturması için yeterli alan olacaktır.
- Metal montaj kayışını tutarak hazneyi kutuya yavaşça itin.
- Çıkışı ile birlikte gelen uzun ince diş vidalarını kutudaki vida açıklıklarına geçirerek kutuyu prize takın. Bu genellikle Philips kafa tornavida gerektirir.
Kapak Plakasını Takın
- Priz kutuya monte edildikten sonra, elektrik servis panelinde tekrar devreye giden gücü açarak doğru çalışmayı test edin.
- Çıkış düzgün çalışıyorsa, kaplama kaplamasını prize takın. Bu genellikle düz bir tornavida gerektirir.