Separatör buhar tesisatlarında oluşan ve taşınan sıvıyı, merkezkaç (vorteks) kuvvetiyle ayırarak filtreden geçirip buhar kondenstobu vasıtasıyla tahliye ederek kuru ve temiz buhar elde edilmesini sağlayan cihazdır.
AYVAZ SPR 16 Separatörler, yüksek randımanlı, değişken buhar hızları ve maksimum 25 bar’a kadar çalışan hatlarda separasyon verimini korumak için özel olarak tasarlanmışlardır. Bu ürün proses sistemleri için paslanmaz çelikten özel olarak üretilebilir.
Çalışma Prensibi
Su damlacıklarının tüm boru kesitine düzenli olarak dağılması mümkün değildir. Borunun alt kısmından sürüklenen kondensin alınması kolaydır. Buhar içindeki su damlacıkları sadece separatörlerle toplanabilir.
İçerisinde su damlacıkları yer alan serbest haldeki buhar, separatöre girince aşağı doğru konik siklon çevresinde, santrifüj hareketine başlar, hızı artan buhar içindeki sıvı partikülleri, damlacıkları ve tortuları cidara doğru savurarak ayrıştırır. Geniş iç hacime inen kuru ve temiz buhar, toplayıcı konik siklona yönelir, isteğe bağlı olarak filtreden geçerek tesisattaki yoluna devam eder. Kondens ve tortular ise ayırıcı paslanmaz plakanın altında
toplanma haznesine iner, tekrardan yukarı çıkamaz. Kondens filtreden geçerek kondenstop ile tahliye edilir.
Buhar Separatörü Uygulamaları
Buhar Kazanı Çıkış Hattına: Besi suyundaki kimyasalların, aşındırıcı sıvıların, yabancı maddelerin, su damlacıklarının buhar hatlarına taşınmasını önler.
Kontrol Cihazları Öncesine: Basınç düşürücü, kontrol vanaları, buhar sayaçları gibi ekipmanların verimini arttırır, ömrünü uzatır.
Sistem (Proses vb.) Girişlerinde:
- Buhar türbinleri girişinde,
- Isıtma bataryaları ve kurutucular
- Mutfak cihazları, çamaşır makineleri
- Çok katlı presler (Kauçuk ve ağaç presleri)
- Otoklavlar, sterilizatörler
- Boya ve apre makinaları
- Ekmek fırınları
- Çay ve tütün işletmeleri
gibi sistem girişlerinden önce kuru buhar elde etmek için kullanılır. Açık buhar tüketilen sistemlerden önce mutlaka kullanılmalıdır.
- Gövde: Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
- İç Aksam: Paslanmaz Çelik
- Bağlantılar: Dişli, flanşlı
- Bağlantı Şekli: Yatay, dikey,
- Çap: Dişli 1/2”-2” Flanşlı DN15-DN200
- Maks. Çalışma Basıncı: 16 Bar
- Maks. Çalışma Sıcaklığı: 300 °C