Bir fazlı elektrik motoru 220V çalışma ve bağlantı prensibi
- Kablo
Tek fazlı motor, alternatif elektrik akımı pahasına çalışır ve tek fazlı şebekelere bağlanır. Şebeke 220 volt voltaj ve 50 Hertz frekans olmalıdır.
Bu tip elektrikli motorlar çoğunlukla düşük güçlü cihazlarda kullanılır:
- Ev aletleri.
- Düşük güç fanlar.
- Pompalar.
- Hammadde işleme makineleri
5 W ile 10 kW arasında güç üreten modeller üretilmektedir.
Tek fazlı motorlar için verimlilik, güç ve başlangıç torku değerleri, aynı boyuttaki üç fazlı cihazlardan önemli ölçüde daha düşüktür. Aşırı yük kapasitesi de 3 fazlı motorlarda daha yüksektir. Dolayısıyla, tek fazlı bir mekanizmanın gücü, aynı boyuttaki üç fazın gücünün% 70'ini geçmez.
cihaz:
- Aslında 2 faza sahiptir, ancak bunlardan sadece biri iş yapar, bu nedenle motora tek faz denir.
- Tüm elektrikli makineler gibi, tek fazlı motor 2 kısımdan oluşur: sabit (stator) ve hareketli (rotor).
- Tek fazlı alternatif akım kaynağına bağlı bir çalışma sarımı bulunan sabit bileşen üzerinde bir asenkron elektrik motorudur.
Bu tip motorun mukavemetleri, kısa devre sargılı bir rotor olan tasarım sadeliğini içerir. Dezavantajları düşük başlangıç torku ve verimidir.
Tek fazlı bir akımın ana dezavantajı, onun tarafından rotasyon gerçekleştiren manyetik alan oluşturmanın imkansızlığıdır. Bu nedenle, tek fazlı bir elektrik motoru ağa bağlı olduğunda kendi başına başlamayacaktır.
Elektrikli otomobil teorisinde kural şu şekilde uygulanır: bir rotorun meydana gelmesi için bir manyetik alan için, stator üzerinde en az 2 sargı (faz) olmalıdır. Aynı zamanda, bir sarımın bir başka yöne göre belirli bir açıda dengelenmesini gerektirir.
Operasyon sırasında, sarımların etrafında alternatif elektrik alanlarının sarılması meydana gelir:
- Buna uygun olarak, başlangıç sargısı olarak adlandırılan, tek fazlı motorun sabit kısmı üzerinde bulunur. Çalışma sargısına göre 90 derece kaydırılır.
- Güncel kayma, devrede bir faz kayması bağlantısı dahil edilerek elde edilebilir. Bunun için aktif dirençler, endüktörler ve kapasitörler kullanılabilir.
- Stator ve rotor için bir temel olarak 2212 elektrik çeliği kullanılır.
Operasyon ve başlangıç şeması ilkesi
Çalışma prensibi:
- Elektrik akımı, motorun statorunda titreşimli bir manyetik alan oluşturur. Bu alan farklı yönlerde dönen ve eşit genliğe ve frekansa sahip 2 farklı alan olarak düşünülebilir.
- Rotor sabit olduğunda, bu alanlar büyüklükte ama çok yönlü anlarda eşit görünüme yol açar.
- Motorda özel tetikleyici yoksa, başlangıçta sonuç anı sıfır olacaktır, yani motor dönmeyecektir.
- Rotor bir yönde döndürülürse, o zaman ilgili moment geçerli olmaya başlar, yani motor şaftı belirli bir yönde dönmeye devam eder.
Başlangıç şeması:
- Fırlatma, motorun hareketli kısmını döndüren manyetik bir alan tarafından gerçekleştirilir. Ana ve ek olarak 2 sarımla oluşturulur. İkincisi daha küçük bir boyuta sahip ve fırlatıcıdır. Bir kondansatör veya endüktans yoluyla ana elektrik şebekesine bağlanır. Bağlantı sadece başlangıçta yapılır. Düşük güç motorlarında, başlangıç fazı kısa devre olur.
- Motor, çalıştırma düğmesine birkaç saniye basılı tutularak çalıştırılır, bunun sonucunda rotor hızlanır.
- Başlatma düğmesinin bırakılması sırasında, iki fazlı moddaki elektrik motoru tek fazlı olana geçer ve çalışması, alternatif manyetik alanın ilgili bileşeni tarafından desteklenir.
- Başlangıç aşaması kısa süreli operasyon için tasarlanmıştır - kural olarak, 3 saniyeye kadar. Yük altında harcanan daha uzun süre aşırı ısınmaya, izolasyonun tutuşmasına ve mekanizmanın bozulmasına neden olabilir. Bu nedenle, başlangıç düğmesini serbest bırakmak önemlidir.
- Güvenilirliği arttırmak için, tek fazlı motorlarda bir santrifüj anahtar ve bir termik röle bulunur.
- Merkezkaç anahtarın işlevi, rotor nominal hızı aldığında başlangıç fazının bağlantısını kesmektir. Bu otomatik olarak gerçekleşir - kullanıcı müdahalesi olmadan.
- Bir termal röle, izin verilenin üzerinde ısındığında, sargının her iki fazını da kapatır.
bağlantı
Cihazı çalıştırmak için 220 volt gerilim ile 1 faz gerektirir. Bu, onu bir ev prizine takabileceğiniz anlamına gelir. Motorun popülasyondaki popülaritesinin nedeni budur. Meyve sıkacağı öğütücüsünden öğütücüye kadar tüm ev aletleri, bu tip mekanizmalarla donatılmıştır.
başlangıç ve çalışma kondenserleri ile apodlyuchenie
2 tip elektrik motoru vardır: bir başlangıç sargısı ve bir çalışma kondansatörü ile:
- İlk tip cihazlarda, başlangıç sarımı sadece başlangıç sırasında bir kondansatör aracılığıyla çalışır. Makine normal hıza ulaştıktan sonra kapanır ve tek sargı ile devam eder.
- İkinci durumda, bir çalışma kondansatörüne sahip motorlar için, ek sargı bir kapasitör ile sürekli olarak bağlanır.
Bir elektrik motoru bir cihazdan alınabilir ve diğerine bağlanabilir. Örneğin, bir çim biçme makinesini, bir işleme makinesini, vb. Çalıştırmak için bir çamaşır makinesinden veya elektrikli süpürgeden temin edilebilen tek fazlı bir motor kullanılabilir.
Tek fazlı bir motoru açmak için 3 şema vardır:
- 1 şemada, başlangıç sarımının çalışması, bir kapasitör vasıtasıyla ve sadece fırlatma periyodu boyunca gerçekleştirilir.
- 2, devre ayrıca kısa süreli bir bağlantı sağlar, ancak bir direnç aracılığıyla değil, bir kapasitör aracılığıyla gerçekleşir.
- 3 şeması en yaygın olanıdır. Bu şemada, kapasitör sadece başlangıç sırasında değil, aynı zamanda elektrik kaynağına da bağlıdır.
Direnç ile elektrik bağlantısı:
- Bu tür cihazların yardımcı sargısı arttırılmış bir dirence sahiptir.
- Bu tip bir elektrikli makineyi başlatmak için bir başlangıç direnci kullanılabilir. Başlangıç sarımına seri olarak bağlanmalıdır. Böylece, mekanizmayı başlatmak için yeterli olacak olan sarma akımları arasında 30 ° 'lik bir faz kayması elde etmek mümkündür.
- Ek olarak, faz kayması, büyük bir direnç değerine ve daha düşük bir endüktansa sahip bir başlangıç fazı kullanılarak elde edilebilir. Böyle bir sarımın daha az dönüşü ve daha ince bir teli vardır.
Kondansatörlü bir motorun bağlanması:
- Bu elektrikli makinelerde, başlangıç devresi bir kondansatör içerir ve sadece başlangıç periyodu için açılır.
- Maksimum başlangıç torkunu elde etmek için, dönüş yapan dairesel bir manyetik alan gereklidir. Oluşması için, sarım akımları birbirine göre 90 ° döndürülmelidir. Direnç ve şok gibi faz kaydırıcı elemanlar gerekli faz kaymasını sağlamazlar. Devreye sadece bir kapasitörün dahil edilmesi, doğru kapasiteyi seçerseniz, 90 ° 'lik bir faz kayması elde etmenizi sağlar.
- Direnç ölçülerek sargıların hangi kablolarla ilişkili olduğunu hesaplamak mümkündür. Çalışma sargısında, değeri başlangıç sarımından (genellikle yaklaşık 30 ohm) daha azdır (yaklaşık 12 ohm). Buna göre, çalışan sargı telinin enine kesiti, başlangıçtaki kablodan daha büyüktür.
- Kondansatör, motor tarafından tüketilen akım üzerinde seçilir. Örneğin, akım 1,4 A ise, o zaman 6 μF kapasitöre ihtiyaç vardır.
Sağlık kontrolü
Motor muayenesi görsel kontrol ile nasıl kontrol edilir?
Motor ile ilgili olası sorunları belirten kusurlar şunlardır; bunların nedeni hatalı çalışma veya aşırı yüklenme olabilir:
- Kırılmış destek veya montaj yuvaları.
- Motor boyasının ortasında kararır (aşırı ısınmayı gösterir).
- Cihazın içerideki çatlaklar sayesinde geri çekilmiş maddeler.
Motorun performansını kontrol etmek için, önce 1 dakika açmanız ve ardından yaklaşık 15 dakika çalışmasına izin vermeniz gerekir.
Bundan sonra motor sıcak ise, o zaman:
- Yataklar kontamine olmuş, kelepçelenmiş veya sadece yıpranmış olabilir.
- Sebebi kondansatörün çok yüksek olması olabilir.
Kondenseri kapatın ve motoru manuel olarak çalıştırın: eğer ısıtma durursa, kondansatör kapasitansını azaltmanız gerekir.
Modele genel bakış
En popüler olanlardan biri AIR serisi elektrik motorlarıdır. 1081 pençeleri üzerinde yapılan modeller ve kombine performans modelleri - pençeler + flanş 2081.
Ayakların + flanşın çalıştırılmasındaki elektrik motorları, ayaklardaki benzerlere göre yaklaşık% 5 daha pahalıya mal olacaktır.
Kural olarak, üreticiler 12 ay garanti veriyorlar.
56-80 mm dönme yüksekliğine sahip elektrikli motorlar için, yatağın tasarımı alüminyumdur. 90 mm'den daha fazla dönme yüksekliğine sahip motorlar dökme demir versiyonda sunulmaktadır.
Modeller güç, hız, dönme ekseninin yüksekliği, verimlilik açısından farklılık gösterir.
Motor ne kadar güçlü olursa, maliyeti o kadar yüksektir:
- 3 bin ruble (AIRE 56 B2 elektrik motoru) için 0,18 kW gücünde bir motor satın alınabilir.
- 3 kW kapasiteli bir model yaklaşık 10 bin rubleye mal olacak (АИРЕ 90 LB2).
1 fazlı motorlar için dönme ekseninin yüksekliği 56 mm ila 90 mm arasında değişir ve doğrudan güce bağlıdır: motor ne kadar güçlü olursa, dönüş ekseninin yüksekliği ve dolayısıyla fiyat o kadar yüksek olur.
Farklı modeller genellikle% 67 ile% 75 arasında farklı verimliliklere sahiptir. Daha yüksek verimlilik, daha yüksek bir maliyet modeline karşılık gelir.
Ayrıca, 1982 yılında kurulan İtalyan şirketi AASO tarafından üretilen motorlara da dikkat edilmelidir:
- Böylece, AASO serisi 53 elektrik motoru, gaz brülörlerinde kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Bu motorlar ayrıca yıkama tesislerinde, sıcak hava jeneratörleri, merkezi ısıtma sistemlerinde de kullanılabilir.
- 60, 63, 71 serisi elektrik motorları, su tedarik tesislerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ayrıca, şirket, 110 ve 110 kompakt serisinin, motorlar, fanlar, fanlar, pompalar, kaldırma cihazları ve diğer ekipmanlar gibi farklı bir uygulama alanıyla öne çıkan üniversal motorları da sunmaktadır.
AASO tarafından üretilen motorları 4.600 ruble fiyattan satın almak mümkün.
Tek fazlı 220 volt motor nasıl bağlanır
Bir elektrik motorunun 220 voltluk bir ağa bağlanması gerektiğinde sıkça karşılaşılan durumlar vardır - bu, ihtiyaçlarınızı ekipmana bağlamaya çalışırken gerçekleşir, ancak devre bu tür ekipmanların pasaportunda belirtilen teknik özelliklere uymaz. Bu makalede, problemi çözmek için temel teknikler yapmaya çalışacağız ve 220 voltluk bir kondensat ile tek fazlı bir elektrik motorunun bağlanması için bir açıklama ile birkaç alternatif şema sunacağız.
Bu neden oluyor? Örneğin, bir garajda, üç faz için tasarlanmış bir asenkron 220 volt elektrik motorunu bağlamanız gerekir. Verimliliği (verimliliği) korumak gereklidir, bu yüzden eğer alternatifler (eğer bir sürgü şeklinde) mevcut değilse, üç fazlı bir devrede, dönen bir manyetik alan kolaylıkla oluşturulabilir, bu da rotorun stator içinde dönmesi için koşullar yaratır. Bu olmadan, verimlilik üç fazlı bir bağlantı şemasına kıyasla daha düşük olacaktır.
Tek fazlı motorlarda sadece bir sarım mevcut olduğunda, stator içerisindeki alan dönmediğinde, yani pulslar, yani şaftı kendiniz çözene kadar başlatma ivme oluşmaz. Rotasyonun bağımsız olarak gerçekleşebilmesi için yardımcı bir başlangıç sargısı ekliyoruz. Bu ikinci aşamadır, 90 derece hareket ettirilir ve açıldığında rotoru iter. Bu durumda, motor hala tek fazlı şebekeye bağlanır, böylece tek fazın adı korunur. Bu gibi tek fazlı senkron motorlar çalışma ve başlangıç sargılarına sahiptir. Aradaki fark, sadece sargı rotoru başlattığında, sadece üç saniyeliğine çalışmaya başlar. İkinci sargı her zaman dahildir. Bazılarını belirlemek için test cihazını kullanabilirsiniz. Şekilde, bir bütün olarak şema ile ilişkilerini görebilirsiniz.
Bir elektrik motorunun 220 volt'a bağlanması: Motor çalışma ve marş motorlarına 220 volt uygulayarak başlar ve bir dizi gerekli dönüşten sonra, marş motorunu manuel olarak ayırmanız gerekir. Faz kaydırmak için, endüktans kapasitörleri tarafından sağlanan ohmik direnç gereklidir. Hem ayrı bir direnç formunda hem de bifilar teknik kullanılarak gerçekleştirilen başlangıç sarımının kendisinde direnç vardır. Bu şekilde çalışır: bobin endüktansı korunur ve uzun bakır tel sayesinde direnç artar. Böyle bir şema, Şekil 1'de görülebilir: 220 voltluk bir elektrik motorunun bağlantısı.
Şekil 1. Bir kapasitör ile 220 volt elektrik motorunun bağlantı şeması
Her iki sargının da şebekeye sürekli olarak bağlı olduğu motorlar da vardır, bunlar iki faz olarak adlandırılır, çünkü alan içeride döner ve kapasitör fazları kaydırmak için sağlanır. Böyle bir şemanın çalışması için, her iki sarımın eşit kesitli bir teli vardır.
220 volt toplayıcı motor kablolama şeması
Günlük yaşamda nerede tanışabilirim?
Elektrikli matkaplar, bazı çamaşır makineleri, deliciler ve öğütücüler senkronize bir toplayıcı motora sahiptir. Tetikleyiciler olmadan bile tek fazlı ağlarda çalışabiliyor. Şema aşağıdaki gibidir: 1 ve 2 uçları bir jumper ile bağlanır, ilk önce ankrajta, ikincisi statorda. Kalan iki uç 220 volt güç kaynağına bağlanmalıdır.
Başlangıç sargılı bir 220 volt elektrik motorunun bağlanması
- Bu şema, elektronik üniteyi ortadan kaldırır ve bu nedenle - motor hemen çalıştırma anından itibaren, tam güçte çalışacaktır - maksimum hızda, devreye alınırken, toplayıcıda kıvılcımlara neden olan başlangıç elektrik akımından gelen kuvvet ile tam anlamıyla kırılma;
- İki hıza sahip elektrik motorları vardır. Sarımdan çıkan statorun üç ucunda tanımlanabilirler. Bu durumda, bağlanırken şaftın hızı azalır ve başlangıçta yalıtımın deformasyon riski artar;
- dönme yönü değiştirilebilir, bunu yapmak için bağlantının uç noktalarını statorda veya ankrajda değiştirin.
Bir kondansatör ile 220 volt için bir elektrik motoru 380 bağlantı şeması
Yüksüz hareket eden 380 voltluk bir elektrik motorunun bağlanması için başka bir seçenek vardır. Bu ayrıca çalışma koşullarında bir kondansatör gerektirir.
Bir uç sıfıra, diğeri ise üç sıralı bir üçgenin çıktısına bağlanır. Motorun dönüş yönünü değiştirmek için, faza bağlamak ve sıfıra değil.
Kapasitörler aracılığıyla 220 volt elektrik motorunun bağlantı şeması
Motor gücü 1,5 KWatt'tan fazla olduğunda veya hemen başlangıçta bir yük ile çalışmaya başladığında, aynı zamanda bir çalışma kondansatörü ile birlikte bir start-up kurulumu da gereklidir. Başlangıç torkunu arttırmaya yarar ve başlangıçta sadece birkaç saniyeliğine açılır. Kolaylık sağlamak için, bir düğme ile bağlanmıştır ve tüm cihaz bir açma / kapama düğmesi veya iki konumlu iki düğmeli güç kaynağından beslenir. Böyle bir elektrik motorunu çalıştırmak için, her şeyi bir düğmeyle (toggle switch) bağlamak ve başlat düğmesine basana kadar basılı tutmak gerekir. Başladığınızda - sadece düğmeyi bırakın ve yay kontakları devre dışı bırakarak kontakları açar
Özgünlük, asenkron motorların asıl olarak 380 V veya 220 V'lik üç faza sahip bir ağa bağlanmaya yönelik olması gerçeğinde yatmaktadır.
P = 1,73 * 220 V * 2,0 * 0,67 = 220 V için 510 (W) hesaplaması
P = 1,73 * 380 * 1,16 * 0,67 = 510,9 (W) hesaplaması 380 V için
Formül ile elektrik gücünün mekanik seviyeyi aştığı anlaşılmaktadır. Bu, başlangıçtaki güç kayıplarını telafi etmek için gerekli olan sınırdır - manyetik alanın bir dönme momenti yaratır.
İki tip sarım - yıldız ve üçgen vardır. Motor etiketi üzerindeki bilgilere göre, hangi sistemin kullanıldığını belirleyebilirsiniz.
Bu bir yıldız sarım devresidir.
Kırmızı oklar, motor sargılarındaki voltaj dağılımı olup, bir sarımda 220 V'luk tek fazlı bir voltajın ve diğer ikisinin - 380 V'luk bir doğrusal voltajın olduğunu gösterir. Bu motor, etiket üzerindeki önerilere göre tek fazlı bir ağa uyarlanabilir: sargılar tarafından oluşturulan voltajlar, onları bir yıldız veya bir üçgen ile bağlayabilirsiniz.
Üçgen sargı şeması daha basittir. Mümkünse, motor daha az miktarda güç kaybedeceğinden ve sargılar arasındaki voltajın 220 V'a eşit olacağından, kullanılması daha iyidir.
Bu, tek fazlı bir şebekede bir asenkron motorun bir kondansatörüne sahip bir bağlantı şemasıdır. Çalışma ve başlangıç kondansatörlerini içerir.
- en az 300 veya 400 V'luk gerilime odaklanan kondansatörler kullanın;
- Çalışma kondansatörlerinin kapasiteleri paralel olarak bağlanarak yazılır;
- Bu şekilde hesaplıyoruz: her 100 W bir 7 μF, 1 kW değerinin 70 μF'ye eşit olduğu düşünülürse;
- Bu, paralel kapasitör bağlantısının bir örneğidir.
- Başlangıç kapasitesi, çalışma kapasitörlerinin kapasitesinin üç katı olmalıdır.
Makaleyi okuduktan sonra, üç fazlı bir motoru tek fazlı bir ağa bağlama teknolojisine alıştırmanızı öneririz:
Kapasitörler aracılığıyla tek fazlı bir elektrik motorunun 220'ye bağlanması
Bir kondansatör aracılığıyla bir 220V elektrik motorunun bağlantı şeması
Bir elektrik motorunu tek fazlı bir ağa bağlamak, sıklıkla meydana gelen bir durumdur. Özellikle banliyö bölgelerinde, bazı cihazlar için üç fazlı elektrik motorları kullanıldığında böyle bir bağlantı gereklidir. Örneğin, zımpara veya doğaçlama delme aparatlarının üretimi için. Bu arada, çamaşır makinesinin motoru kondansatörden üretilmektedir. Ama nasıl doğru yapılır? Bir kondansatör aracılığıyla bir 220V elektrik motoru için bir bağlantı şeması gereklidir. Hadi anlamayalım.
Başlangıç olarak, bir elektrik motorunu üç fazlı bir ağa bağlamak için iki standart şema vardır: bir yıldız ve bir üçgen. Her iki bağlantı türü de akımın motor stator sargılarında dönüşümlü olarak aktığı koşullar yaratır. Rotor üzerinde etki eden ve dönmesine neden olan dönen bir manyetik alanın içinde oluşturur. Tek fazlı bir şebekeye üç fazlı bir elektrik motoru bağlıysa, bu dönme momenti yaratılmaz. Ne yapmalı Birkaç seçenek var, ama çoğu zaman elektrikçiler devre içine bir kondansatör takarlar.
Ne olur?
- Dönüş hızı değişmez.
- Güç keskin bir şekilde düşer. Tabii ki, burada belirli rakamlardan bahsetmek zorunda değiliz, çünkü iktidardaki düşüş çeşitli faktörlere bağlı olacaktır. Örneğin, motorun çalışma koşullarında, bağlantı şemasında, kapasitörlerde ve daha kesin olarak kapasitelerinde. Fakat her durumda, kayıp yüzde 30 ila yüzde 50 arasında olacaktır.
Tüm elektrik motorlarının tek fazlı bir şebekeden çalıştırılamayacağı belirtilmelidir. Eşzamansız görünümler en iyi şekilde çalışır. Hatta etiketlerde, üç fazlı bir ağa ve tek fazlı bir ağa bağlanmanın mümkün olduğunu belirtiyorlar. Bu durumda, voltaj değeri gösterilir - 127/220 veya 220 / 380V. Daha küçük rakam, üçgen desen için, yıldız için daha büyük olanı içindir. Aşağıdaki resim sembolü göstermektedir.
Uyarı! Bir kondansatör motoru bir delta devresi üzerinden tek fazlı bir ağa bağlamak daha iyidir. Bunun nedeni, bu tür bir bağlantının ünitenin güç kaybını azaltmasıdır.
Şekilde alt etikete (B) dikkat edin. Motorun sadece bir yıldız üzerinden bağlanabileceğini söylüyor. Bu düşük güçte bir cihazı kabul etmek ve almak zorunda kalacak. Durumu değiştirmek için bir arzu varsa, motoru sökmeniz ve sargıların üç ucunu daha geri çekmeniz ve daha sonra bir üçgen boyunca bir bağlantı yapmanız gerekecektir.
Ve bir daha çok önemli nokta. Tek fazlı bir şebekede 127/220 volt voltajlı bir elektrik motoru kurarsanız, bir yıldız aracılığıyla 220 voltluk bir ağa bağlayabileceğiniz açıktır. Güç kaybı garantili. Ancak bu durumda hiçbir şey yapılamaz. Bir cihaz bir üçgenden bağlanırsa, motor basitçe yanar.
Bağlantı şemaları
Her iki bağlantı şemasına bakalım. Üçgeni ile başlayalım. Herhangi bir devrede, kondansatörün doğru şekilde bağlanması çok önemlidir. Bu durumda, teller aşağıdaki gibi dağıtılır:
- Ağa iki pin bağlı.
- Biri sargının kondansatöründen geçiyor.
Ama burada bir dakika var, eğer elektrik motoru yüklü değilse, o zaman rotoru herhangi bir problem olmadan dönmeye başlayacaktır. Başlangıç belirli bir yük altında yapılacaksa, şaft ya hiç ya da çok düşük bir hızda dönmeyecektir. Bu problemi çözmek için, devreye bir tane daha kondansatör yerleştirilmelidir - başlangıç olanı. Üzerinde sadece bir görev var - motoru çalıştırmak, bağlantıyı kesmek ve deşarj etmek. Aslında, başlangıç sadece 2-3 saniyede çalışır.
Yıldız devresinde, kondansatör sargıların çıkış uçlarına bağlanır. Bunlardan ikisi 220V ağa bağlanmıştır ve serbest uç ve ağa bağlı olanlardan biri kondansatörü kapatır.
Kapasite nasıl hesaplanır
Şebekeye 220V'luk bir gerilimle bağlı üç fazlı bir elektrik motorunun bağlantı şemasında monte edilen kapasitörün kapasitesi, devrenin kendisine bağlıdır. Bunun için özel formüller vardır.
Cp = 2800 • I / U, burada Cp kapasitans, I akımıdır, U voltajdır. Bir delta bağlantısı yapılırsa, aynı formül kullanılır, sadece 2800 faktörü 4800 olarak değişir.
Motor etiketindeki mevcut gücün (I) belirtilmemiş olmasına dikkat etmeliyim, bu yüzden bu formül kullanılarak hesaplanmalıdır:
I = P / (1.73 • U • n • cosf), burada P elektrik motorunun gücüdür, n birim etkidir, cosf güç faktörüdür, 1.73 düzeltme faktörüdür, iki akım türü arasındaki oranı karakterize eder: faz ve lineer.
Çoğu zaman üç fazlı bir motorun tek fazlı 220V şebekeye bağlanması bir üçgen üzerinde yapıldığından, kapasitörün (çalışma) kapasitansı daha basit bir formül kullanılarak hesaplanabilir:
C = 70 • Ph, burada PH, ünitenin nominal gücü olup, kilowatt cinsinden ölçülür ve cihaz etiketinde gösterilir. Bu formüle bakarsanız, oldukça basit bir ilişki olduğunu anlayabilirsiniz: 100 watt başına 7 μF. Örneğin, 1 kW'lık bir motor takıldığında, bunun için 70 μF'lik bir kapasitör gereklidir.
Bir kondansatörün tam olarak seçilip seçilmediği nasıl belirlenir? Bu sadece çalışma sırasında kontrol edilebilir.
- İşletim sırasında motor aşırı ısınırsa, cihazın kapasitesinin gereğinden fazla olduğu anlamına gelir.
- Düşük motor gücü, düşük kapasite demektir.
Hesaplama bile yanlış seçime yol açabilir, çünkü motorun çalışma koşulları çalışmasını etkileyecektir. Bu nedenle, seçimin düşük değerlerle başlatılması ve gerekirse performansın gerekli (nominal) değere yükseltilmesi önerilir.
Başlangıç kapasitesine gelince, öncelikle elektrik motorunu başlatmak için hangi başlangıç momentine ihtiyaç duyulduğu dikkate alınır. Başlangıç kapasitörlerinin başlangıç kapasitelerinin ve kapasitelerinin aynı şey olmadığı gerçeğine dikkat çekmek istiyorum. İlk değer, çalışma ve başlangıç kondansatörlerinin kapasitelerinin toplamıdır.
Uyarı! Başlangıç kondansatörünün kapasitesi, işçinin kapasitesinden üç kat daha büyük olmalıdır. Bu durumda, uzmanlar, küçük bir kapasiteye sahip birkaçını kullanmak için büyük bir cihaz yerine tavsiye eder. Buna ek olarak, rampalar kısa bir süre için çalışıyor, bu yüzden ucuz modeller yerine monte edilebilir.
İşçiler olarak, kağıt, metalize veya film muadilleri kullanabilirsiniz. Bu durumda, izin verilen voltajın nominal değerden bir buçuk kat fazla olması gerektiği dikkate alınmalıdır. Gördüğünüz gibi, elektrik motorunun altındaki kapasitörleri tam olarak seçmek oldukça zordur. Hesaplama bile yanlış bir süreçtir.
220V ağa üç fazlı bir elektrik motoru nasıl bağlanır - şemalar ve öneriler
Elektrik motoru 380 ila 220 volt nasıl bağlanır
Üç fazlı bir elektrik motorunun üç fazlı bir ağa bağlantı şeması
Tek fazlı asenkron motor, kablolama ve başlatma diyagramı
Asenkron elektrik motorlarının işi, mili tahrik eden dönen bir manyetik alan yaratılmasına dayanır. Kilit nokta, stator sargılarının birbirine göre mekansal ve zamansal yer değiştirmesidir. Tek fazlı asenkron motorlarda, gerekli faz kaymasının oluşturulması için, devrede örneğin bir kapasitör gibi bir faz değiştirme elemanının sıralı bir bağlantısı kullanılır.
Üç fazlı motorlardan farkı
Standart bir bağlantı ile asenkron elektrik motorlarının saf haliyle kullanımı, yalnızca endüstride, üretim atölyelerinde ve güçlü ekipman ve yüksek güç tüketimine sahip diğer odalarda kullanılan 380 voltluk bir voltaja sahip üç fazlı şebekelerde mümkündür. Bu tür makinelerin yapımında, besleme fazları, her bir sargıda zaman ve yerde (bir birine göre 120 °) bir sapma ile manyetik alanlar oluşturur ve sonuçta ortaya çıkan bir manyetik alana neden olur. Rotasyonu rotoru tahrik eder.
Bununla birlikte, bir asenkron motorun 220 voltluk bir voltajla (örneğin, çamaşır makinelerinde) tek fazlı bir ev şebekesine bağlanması genellikle gereklidir. Üç fazlı bir ağ değil, bir ev tipi tek fazlı ağ (yani, bir sarımdan geçen güç), bir endüksiyon motorunu bağlamak için kullanılırsa, çalışmaz. Bunun nedeni, devre boyunca akan alternatif sinüzoidal akımdır. Sargı üzerinde dönme hareketi yapamayan ve dolayısıyla rotoru hareket ettiren titreşimli bir alan oluşturur. Tek fazlı asenkron motorun etkinleştirilmesi için gereklidir:
- Statora bir başka sargı ekleyin ve fazın bağlı olduğu yerden 90˚ açıyla yerleştirin.
- İlave sarım devresine en çok bir kondansatör olarak hizmet eden bir faz kaydırma elemanı dahil olmak üzere faz yer değiştirmesi için.
Nadiren, faz kayması için bir bifilar bobin oluşturulur. Bunu yapmak için, başlangıç sarımının birkaç dönüşü ters yönde sallanır. Bu, biraz farklı bir uygulama alanına sahip olan bifilar çeşitlerinden sadece bir tanesidir, bu nedenle eylem ilkelerini incelemek için, ayrı bir makaleye dönmelidir.
İki sarım bağlandıktan sonra, bu tür bir motor yapısal açıdan iki fazlıdır, ancak genellikle tek faz olarak adlandırılır, çünkü bunlardan sadece biri çalışma olarak işlev görür.
Kolektör motorunun 220V bağlantı şeması
Tek fazlı asenkron motorun bağlantı şeması (yıldız devresi)
Nasıl çalışır
Motorun benzer şekilde düzenlenmiş iki sargı ile çalıştırılması, kısa devre rotoru ve motor alanında dairesel bir manyetik alan üzerinde akımların oluşmasına yol açacaktır. Birbirleriyle etkileşiminin bir sonucu olarak, rotor harekete geçirilir. Bu motorlarda başlangıç akımı göstergelerinin izlenmesi bir frekans dönüştürücü tarafından gerçekleştirilir.
Fazların işlevinin, motoru ağa bağlama şemasıyla belirlendiği gerçeğine rağmen, ek sargı genellikle başlangıç sarımı olarak adlandırılır. Bu, tek fazlı asenkron makinelerin hareketinin temel aldığı bir özelliktir - dönen bir manyetik alana sahip dönen bir şaft, titreşimli manyetik alanla etkileşirken, tek bir çalışma fazından çalışabilir. Belirli koşullar altında, ikinci fazı bir kondansatöre bağlamadan, rotoru manuel olarak döndürerek ve statora yerleştirerek motoru çalıştırabiliriz. Gerçek koşullarda, motorun başlangıç sargısını (faz kayması) kullanarak çalıştırması ve ardından devreleri kapasitörden ayırması gerekir. Çalışma evresindeki alanın titreşimli olmasına rağmen, rotora göre hareket eder ve bu nedenle bir elektromotor kuvvetini, kendi manyetik akısını ve amper gücünü indükler.
Temel kablolama şemaları
Tek fazlı asenkron motorun bağlanması için faz değiştirici bir eleman olarak farklı elektromekanik elemanlar (indüktör, aktif direnç, vb.) Kullanılabilir, ancak kapasitör en iyi başlangıç etkisini sağlar, bu yüzden bunun için çoğunlukla kullanılır.
tek fazlı asenkron motor ve kondansatör
Tek fazlı asenkron motorun çalıştırılması için üç ana yol vardır:
- çalışma;
- harekete geçirme;
- çalışma ve başlangıç kondansatörü.
Çoğu durumda, bir başlangıç kondansatör devresi kullanılır. Bu, marş olarak kullanıldığından ve sadece motor çalıştırıldığında çalışır. Daha önceki rotor dönüşü, önceki paragrafta daha önce tarif edildiği gibi çalışma fazının titreşimli manyetik alanı tarafından sağlanır. Başlangıç devresini kapatmak için bir röle veya düğme sıklıkla kullanılır.
Başlangıç fazının sarımı kısa bir süre için kullanıldığı için ağır yükler için tasarlanmamıştır ve daha ince telden yapılmıştır. Motorların tasarımındaki bozulmayı önlemek için, termik röleler (ısıtmadan sonra devreye alınan sıcaklığı açar) veya bir santrifüj şalteri (motor şaftı hızlandıktan sonra başlangıç sarımını kapatır) içerir.
Bu şekilde mükemmel başlangıç özellikleri elde edilir. Bununla birlikte, bu şemanın önemli bir dezavantajı vardır - motorun içindeki tek fazlı bir ağa bağlı manyetik alan dairesel değil, eliptiktir. Bu, elektrik enerjisinin mekanik enerjiye çevrilmesindeki kaybı artırır ve sonuç olarak verimliliği azaltır.
Bir çalışma kondansatörlü devre, motoru çalıştırdıktan ve hızlandırdıktan sonra ek sargının ayrılmasını sağlamaz. Bu durumda, kondansatör enerji kaybını telafi etmenize izin verir, bu da verimliliğin doğal bir artışına yol açar. Bununla birlikte, verimlilik lehine, fırlatma özellikleri kurban edilir.
Devrenin çalışması için, yük akımını dikkate alarak hesaplanan belirli bir kapasiteye sahip bir eleman seçilmelidir. Kapasitansta uygun olmayan bir kapasitör, dönen manyetik alanın eliptik bir şekle bürünmesine neden olacaktır.
Bir tür "altın ortalama", hem başlangıç hem de çalışmayan her iki kondansatörün kullanıldığı bir bağlantı şemasıdır. Motor bu şekilde bağlandığında, başlangıç ve çalıştırma özellikleri, yukarıda açıklanan şemalara göre ortalama değerler alır.
Pratikte, güçlü bir başlangıç torkunun oluşturulmasını gerektiren cihazlar için, uygun kapasitöre sahip birinci devre ve karşı durumda, ikincisi ise, çalışma ile birlikte kullanılır.
Diğer yollar
Tek fazlı asenkron motorların bağlantı yöntemleri göz önüne alındığında, bir kapasitör üzerinden bağlantı için yapısal olarak farklı olan iki yöntemin dikkatini atlamak imkansızdır.
Korumalı kutuplar ve bölünmüş faz
Böyle bir motorun tasarımı kısa devre olmuş ek sargı kullanır ve statorda iki kutup vardır. Eksenel oluk, bunların her birini kısa devreli bir dönüşte daha küçük olan iki asimetrik yarıya böler.
Elektrik şebekesinde motoru açtıktan sonra, titreşen manyetik akı 2 parçaya bölünür. Bunlardan biri kutbun korumalı kısmından geçiyor. Sonuç olarak, ana alandan farklı bir dönüş hızına sahip karşılıklı olarak yönlendirilmiş iki akış vardır. İndüktanstan dolayı, bir elektromotor kuvvet ve faz ve zamandaki manyetik akı kayması ortaya çıkar.
Kısa devreli sargının bobinleri, devrenin ana dezavantajı olan önemli enerji kayıplarına yol açar, ancak, nispeten, bir fan ile iklim ve ısıtma cihazlarında nispeten sık kullanılır.
Asimetrik statör manyetik çekirdekli
Bu tasarıma sahip motorların bir özelliği, çekirdeğin asimetrik şeklidir, bu yüzden açıkça ifade edilen kutuplar vardır. Devrenin çalışması için bir sincap kafesli rotor ve bir sincap kafesli sarım gereklidir. Bu tasarımın karakteristik özelliği, faz yer değiştirme ihtiyacının yokluğudur. Geliştirilmiş motor çalıştırma, manyetik şöntlerle donatılarak elde edilir.
Bu modellerin asenkron elektrik motorlarının dezavantajları arasında düşük verim, düşük başlangıç torku, geri dönüşsüzlük ve manyetik şantların servis karmaşıklığı sayılabilir. Ancak buna rağmen, ev aletleri üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Kondenser seçimi
Tek fazlı bir elektrik motoru bağlamadan önce, gerekli kapasitör kapasitansını hesaplamak gerekir. Bunu kendiniz yapabilir veya çevrimiçi hesap makineleri kullanabilirsiniz. Kural olarak, 1 kW gücünde bir çalışma kondansatörü için, bir başlangıç için yaklaşık 0,7-0,8 mikrofaradlık kapasite ve yaklaşık 1,7-2 mikrofarad düşmelidir. Bu ikincisinin voltajının en az 400 V olması gerektiğini belirtmek gerekir. Bu ihtiyaç, motorun başlangıcında ve duruşunda 300-600 voltluk bir gerilim voltajının oluşmasından kaynaklanır.
Seramik ve elektrolitik kondansatör
Fonksiyonel özellikleri nedeniyle, tek fazlı elektrik motorları ev aletlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır: elektrikli süpürgeler, buzdolapları, çim biçme makineleri ve diğer cihazlarda, 3000 dev / dak'ya kadar motor devrinin çalışması yeterlidir. Daha yüksek hız, 50 Hz frekanslı standart bir ağa bağlandığında, imkansızdır. Tek fazlı kolektör motorları kullanarak daha büyük hızın geliştirilmesi için.
Arkadaşlarınızla paylaşın:
Tek fazlı motor nasıl bağlanır
Çoğunlukla, evlere, sitelere, garajlara 220 V tek fazlı bir ağ bağlanır, bu nedenle ekipman ve tüm ev yapımı ürünler bu güç kaynağından çalışır. Bu yazıda, tek fazlı bir motorun nasıl bağlanacağını ele alacağız.
Asenkron veya toplayıcı: nasıl ayırt edilir
Genel olarak, motor tipini, üzerinde veri ve tipin yazılı olduğu plaka - isim plakası ile ayırt etmek mümkündür. Ama bu sadece tamir edilmezse. Sonuçta, kasa altında bir şey olabilir. Bu yüzden emin değilseniz, türü kendiniz belirlemek daha iyidir.
Bu yeni tek fazlı kondansatör motorudur.
Kolektör motorları nasıl
Asenkron ve kolektör motorlarını yapılarına göre ayırmak mümkündür. Kollektörün fırçaları olmalı. Onlar toplayıcı yakınında bulunur. Bu tip motorun bir başka zorunlu özelliği, bölümlere ayrılmış bir bakır tamburun varlığıdır.
Bu tür motorlar sadece tek fazlı olarak üretilirler, genellikle ev aletlerinde kullanılırlar, çünkü bunlar başlangıçta ve hızlanma sonrasında çok sayıda devire izin verir. Aynı zamanda kullanışlı olurlar, çünkü kolayca dönüş yönünü değiştirmenize izin verir - sadece polariteyi değiştirmeniz gerekir. Aynı zamanda, dönme hızındaki bir değişikliği organize etmek de kolaydır - besleme voltajının genliğini değiştirerek veya kesiminin açısını değiştirerek. Bu nedenle, bu motorlar ev ve inşaat ekipmanlarının çoğunda kullanılmaktadır.
Toplayıcı motorun yapısı
Kollektor motorların dezavantajları - yüksek hızlarda yüksek gürültü performansı. Matkabı, değirmeni, elektrikli süpürgeyi, çamaşır makinesini vb. Unutmayın. İşlerindeki gürültü iyi. Düşük devirlerde, toplayıcı motorlar çok gürültülü değildir (çamaşır makinesi), ancak tüm aletler bu modda çalışmaz.
İkinci hoş olmayan an - fırçaların varlığı ve sürekli sürtünme düzenli bakım ihtiyacını doğurur. Mevcut toplayıcı temizlenmezse, grafit ile kirlenme (yıkanabilir fırçalardan), tamburdaki bitişik bölümlerin bağlanmasına neden olabilir, motor çalışmayı durdurur.
indüksiyon
Asenkron motorun bir marş motoru ve bir rotoru vardır, bir ve üç faz olabilir. Bu yazıda, tek fazlı motorların bağlantılarını ele alıyoruz, bu yüzden sadece bunları tartışacağız.
Asenkron motorlar çalışma sırasında düşük bir gürültü seviyesi ile ayırt edilirler çünkü çalışma gürültüsü kritik olan bir teknikte kurulurlar. Bunlar klimalar, split sistemler, buzdolapları.
Asenkron motor yapısı
İki tip tek fazlı asenkron motor vardır - bifilar (başlangıç sarımlı) ve kapasitörler. Tek fark, iki fazlı tek fazlı motorlarda, başlangıç sargısının sadece motor hızlanana kadar çalıştığıdır. Özel bir cihazla kapatıldıktan sonra - santrifüj anahtar veya başlatma rölesi (buzdolaplarında). Bu gereklidir, çünkü overclock sonrası, sadece verimliliği azaltır.
Tek fazlı kondansatörlü motorlarda, kondansatör sargısı her zaman çalışır. İki sargı - ana ve yardımcı - birbirine 90 ° göre dengelenmiştir. Bu sayede dönüş yönünü değiştirebilirsiniz. Bu tür motorlardaki kondansatör genellikle gövdeye bağlanır ve bu temelde tanımlanması kolaydır.
Sargıları ölçerek önünüzdeki çift kutuplu veya kapasitörlü motoru daha doğru şekilde belirleyin. Yardımcı sargının direncinin iki kattan daha az olması durumunda (fark daha da anlamlı olabilir), bunun bir çift kutuplu motor olması ve bu yardımcı sarımın başlaması, yani devrede bir anahtar veya bir başlatma rölesi olması gerektiği anlamına gelir. Kondansatör motorlarında, her iki sargı da sürekli çalışır durumdadır ve tek fazlı bir motorun bağlantısı, geleneksel düğme, açma / kapama düğmesi, otomatik olarak mümkündür.
Tek fazlı asenkron motorlar için bağlantı şemaları
Başlangıç sarma ile
Bir motoru başlangıç sargısına bağlamak için, kontaklardan birinin açıldıktan sonra açılacağı bir düğme gereklidir. Bu açılış kontaklarının başlangıç sargısına bağlanması gerekecektir. Mağazalarda böyle bir düğme var - bu PNVS. Orta teması tutma süresi boyunca kapalıdır ve iki aşırı kişi kapalı durumda kalır.
PNVS düğmesinin görünümü ve “başlat” düğmesinden sonra kontakların durumu serbest bırakıldı ”
İlk olarak, ölçümleri kullanarak, hangi sargının çalıştığını ve başlıyoruz. Genellikle motordan çıkış üç veya dört tele sahiptir.
Üç telli versiyonu düşünün. Bu durumda, iki sargı zaten birleştirilmiş, yani tellerden biri yaygındır. Bir test al, üç çift arasındaki direnci ölç. Çalışan en düşük dirence sahiptir, ortalama değer başlangıç sargısıdır ve en yüksek toplam çıktıdır (iki seri bağlı sargının direnci ölçülür).
Dört iğne varsa, çiftler halinde çalarlar. İki çift bul. Direncin daha az olduğu çalışma, direnişin başlangıcından daha büyük olduğu çalışmadır. Bundan sonra, başlangıç ve çalışma sarımlarından bir tel bağladık, ortak teli çiziyoruz. Toplam üç tel kalır (ilk düzenlemede olduğu gibi):
- çalışan sargılar - çalışma;
- başlangıç sarımı ile;
- yaygın.
Bu üç telle daha da çalışırız - bunu tek fazlı bir motor bağlamak için kullanırız.
- PNVS düğmesinden başlayarak tek fazlı bir motorun bağlanması
tek fazlı motor bağlantısı
Üç telin hepsi düğmeye bağlanır. Aynı zamanda üç kişi var. Kabloyu, "ortadaki kontağa (sadece başlangıçta kapanır), diğer ikisini de - aşırı (keyfi) yerleştirdiğinizden emin olun. Güç kablosunu (220 V'den) PNVS'nin aşırı giriş kontaklarına bağlarız, orta kontağı jumper ile işçiye bağlayın (ortak olanla değil). Bu, tek kademeli bir motorun, bir düğmeyle bir başlangıç sargısı (bifolar) ile dahil edilmesinin bütün şemasıdır.
kondansatör
Tek fazlı bir kapasitör motoru bağlarken, seçenekler vardır: üç bağlantı şeması vardır ve hepsi kondansatörlüdür. Bunlar olmadan motor hums, ancak başlamıyor (eğer yukarıda açıklanan şemaya göre bağlarsanız).
Tek fazlı kondansatör motorunun bağlantı şemaları
İlk devre - başlangıç sargısının güç kaynağı devresinde bir kondansatör ile iyi çalışır, ancak çalışma sırasında güç çıkışı nominalden çok, ama çok daha düşüktür. Çalışma sargısının bağlantı devresindeki bir kapasitör ile anahtarlama devresinin tersi bir etkisi vardır: başlangıçta çok iyi bir performans değil, iyi performans. Buna göre, ilk şema, ağır başlangıçlı (örneğin, beton karıştırıcıları) ve iyi bir çalışma karakteristiğine ihtiyaç duyulduğu takdirde, bir çalışma kondenseri olan cihazlarda kullanılır.
İki kondansatörlü devre
Her iki kondansatörün monte edilmesi için tek fazlı bir motorun (asenkron) bağlanması için üçüncü bir yol vardır. Yukarıdaki seçenekler arasında bir şey çıkıyor. Bu şema en sık uygulanır. Yukarıdaki resimde, ortadaki veya aşağıdaki fotoğrafta daha ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Bu düzeni düzenlerken, motor hızlanıncaya kadar kondansatörün başlangıç zamanını değil, bağlanacak olan bir PNVS tipine ihtiyacınız vardır. Daha sonra, iki sarımı, kondansatörden yardımcı sarım ile bağlı kalacak.
Tek fazlı bir motorun bağlanması: İki kondansatörlü bir devre - çalışma ve başlatma
Diğer şemaları uygularken - tek bir kapasitörle - normal bir düğmeye, otomatik veya geçiş anahtarına ihtiyacınız vardır. Orada her şey basitçe bağlanır.
Kondansatör Seçimi
Gerekli kapasiteyi tam olarak hesaplayabileceğiniz oldukça karmaşık bir formül vardır, ancak birçok denemeden türetilen önerilerden vazgeçmek oldukça mümkündür:
- çalışma kapasitörü 1 kW motor gücü başına 0.7-0.8 mikrofarad hızında alınır;
- başlatıcısı - 2-3 kat daha fazla.
Bu kapasitörlerin çalışma gerilimi şebeke voltajından 1,5 kat daha yüksek olmalıdır, yani 220 V şebekede 330 V ve daha yüksek çalışma voltajına sahip kapasitörler alırız. Ve devreye almayı kolaylaştırmak için, başlangıç devresinde özel bir kapasitöre bakın. Etiketlemede Başlangıç veya Başlangıç kelimeleri var, ancak normal olanları da alabilirsiniz.
Motorun yönünü değiştir
Motor çalıştıktan sonra, ancak mil yanlış yönde dönerse, bu yönü değiştirebilirsiniz. Bu, yardımcı sargının sargıları değiştirilerek yapılır. Devre bir araya getirildiğinde, tellerden biri bir düğmeye beslendi, ikincisi iş sargısından tele bağlandı ve ortak bir tel çıkarıldı. Burada iletkenleri atmak gerekiyor.
Motor Kondenser Kablo Bağlantı Şeması
2 tip tek fazlı asenkron motor vardır - bifilar (başlangıç sarımlı) ve kapasitörler. Farkları, bifilar tek fazlı motorlarda, başlangıç sargısının sadece motor hızlanana kadar çalıştığıdır. Özel bir cihazla kapatıldıktan sonra - santrifüj anahtar veya başlatma rölesi (buzdolaplarında). Bu gereklidir çünkü overclock sonrası verimi düşürür.
Tek fazlı kondansatörlü motorlarda, kondansatör sargısı her zaman çalışır. İki sargı - ana ve yardımcı, birbirlerine 90 ° göre dengelenmiştir. Bu sayede dönüş yönünü değiştirebilirsiniz. Bu tür motorlardaki kondansatör genellikle gövdeye bağlanır ve bu temelde tanımlanması kolaydır.
Bir kondansatör üzerinden tek fazlı motor bağlantı şeması
Tek fazlı bir kapasitör motoru bağlarken, kablolama şemaları için çeşitli seçenekler vardır. Kondansatörler olmadan, elektrik motoru hums, ancak başlamıyor.
- 1 şema - başlangıç sargısının güç devresinde bir kondansatör ile - iyi çalışmaya başlarlar, fakat çalışma sırasında güç çıkışı nominalden çok ama çok daha düşüktür.
- Çalışma sargısının bağlantı devresinde bir kondansatör bulunan 3 anahtarlama devresi tersi bir etkiye sahiptir: başlangıçta çok iyi bir performans değil, iyi performans. Buna göre, ilk devre, ağır başlatma özellikli cihazlarda ve bir çalışma kondenseri ile - iyi performans özelliklerine ihtiyaç duyulduğunda kullanılır.
- 2 şeması - tek fazlı motor bağlantıları - her iki kondansatörü takın. Yukarıdaki seçenekler arasında bir şey çıkıyor. Bu şema en sık kullanılır. O ikinci figürde. Bu düzeni düzenlerken, motor hızlanıncaya kadar kondansatörün başlangıç zamanını değil, bağlanacak olan bir PNVS tipine ihtiyacınız vardır. Daha sonra, iki sarımı, kondansatörden yardımcı sarım ile bağlı kalacak.
Bir kondansatör üzerinden üç fazlı motor bağlantı şeması
Burada 220 volt gerilim, her biri böyle bir voltaj için tasarlanan 2 seri bağlantılı sargıya dağıtılır. Bu nedenle, güç neredeyse iki kez kaybedilir, ancak bu motoru birçok düşük güçte kullanabilirsiniz.
220 V'luk bir ağda 380 V'luk maksimum motor gücü bir delta bağlantısı kullanılarak sağlanabilir. Minimum güç kaybına ek olarak, motor devir sayısı değişmeden kalır. Burada her sarım kendi işletim gerilimi ve dolayısıyla gücü için kullanılır.
Hatırlamak önemlidir: üç fazlı elektrik motorları 220 V tek fazlı motorlardan daha yüksek verimliliğe sahiptir, bu nedenle, 380 V giriş varsa, buna bağlandığınızdan emin olun - bu, cihazların daha istikrarlı ve ekonomik çalışmasını sağlayacaktır. Motorun çalıştırılması için farklı başlatma ve sargılara gerek olmayacaktır, çünkü 380 V şebekesine bağlandıktan hemen sonra statorda dönen bir manyetik alan oluşur.
Ağa üç fazlı bir elektrik motoru nasıl bağlanır 220V
Endüstri 220 volt dahil olmak üzere çeşitli koşullarda çalışmak üzere tasarlanmış elektrik motorları üretir. Ancak, birçok insan hala üç fazlı asenkron 380V motora sahiptir (daha yaşlı insanlar “işten eve getirilen” olgusunu hatırlarlar). Bu tür cihazlar takılı değil. Bu tür cihazları evde kullanmak ve 380 220 volt yerine bağlamak için, elektrik makinelerini monte etme ve bağlama devresinin iyileştirilmesi gerekir - sargıların ve bağlantı kondansatörlerinin değiştirilmesi.
Üç fazlı asenkron motorun çalışma prensibi
Böyle bir makinenin statorundaki sarımlar 120 ° 'lik bir kayma ile sarılır. Onlara üç fazlı gerilim uygulandığında, elektrikli makinenin rotorunu süren dönen bir manyetik alan belirir.
Üç fazlı bir elektrik makinesine 220 voltluk tek fazlı bir ağa bağlandığında, dönen bir alan yerine atımlı bir alan belirir. Tek fazlı bir şebekede bir elektrik motoru sürmek için, titreşimli alan döner bir dönüşüme dönüştürülür.
Yardım. 220 voltluk bir ağda çalışmak için üretilen cihazlarda, bunun için başlangıç sargıları veya stator tasarım özellikleri kullanılır.
Şebekeye 220 motor 380 eklendiğinde, faz değişim kapasiteleri buna bağlanır. Kondansatörsüz 220 adet trifaze motorun çalıştırılması, rotorun rotasyona sürülmesi ile mümkündür. Bu bir manyetik alan kayması oluşturacak ve gücü kaybeden elektrikli makine çalışmaya devam edecektir. Bu nedenle düşük başlangıç torkuna sahip dairesel ve diğer benzer mekanizmaları dahil edin.
Sargıların başlangıç ve bitişleri
Elektrikli makinenin her bir sarımında bir başlangıç ve bir son vardır. Sargı yönünden bağımsız olarak şartlı olarak seçilirler, ancak kalan sargıların sarılması yönüne karşılık gelmelidirler.
Bu önemli! Elektrik devrelerinde, bobinlerin başlangıcı bir nokta ile işaretlenir.
Üç fazlı bir motoru 220V'a bağlarken bobinlerin bağlanması
Çoğu elektrik motoru, 0.4 kV'luk bir doğrusal voltaj ile çalışmak üzere tasarlanmıştır. Bu makinelerde, sarımlar "yıldız" tarafından açılır. Bu, sargıların uçlarının birbirine bağlı olduğu ve başlangıçlara 3 fazın bağlı olduğu anlamına gelir. Her sarımdaki voltaj 220V'dir.
Ağa 220V doğrusal bir gerilim ile açtığınızda bağlantı "delta" kullanılır. Bir sonraki sargının başlangıcı, bir öncekinin sonuna bağlanır.
30 kW'dan fazla kapasiteye sahip bazı cihazlar, 660V'luk lineer voltajlı şebeke için üretilmektedir. Bu tür cihazlarda, ağda 0.4 kV açıldığında, sarımlar bir “delta” ile bağlanır.
Ağa üç fazlı bir elektrik motoru nasıl bağlanır 220V
220 volttan açılırken, üç fazlı bir makinenin sargıları çeşitli yollarla bağlanır. Eşzamanlı hız ve bundan dönüş hızı değişmez.
Yıldız Bağlantısı
Üç fazlı 220 volt elektrik motorunu açtığınızda, mevcut yıldız bağlantısını kullanmak en kolay yoldur. İki terminale 220V beslenir ve üçüncü faza ise faz değişim kapasitansı ile beslenir. Bununla birlikte, bobinlerin her birinde, 220V değil,% 30'a varan bir güç kaybına yol açacak 110 çıkıyor. Bu nedenle, böyle bir bağlantı pratikte uygulanmaz.
Üçgen bağlantı
Üç fazlı bir elektrik motorunu 220 ağa bağlamak için en yaygın yol bir üçgendir. Bu durumda, üçgenin bir tarafına güç sağlanır ve kapasitörler diğer tarafa paralel bağlanır. Ters, konteynerin bulunduğu üçgenin tarafını değiştirerek gerçekleştirilir.
Üç fazlı bir elektrik motorunun sargılarının üçgen olarak bağlanması
Üç fazlı bir elektrik makinesini 220 voltluk bir ev ağına bağlarken en zor şey sargılarını bir üçgenle bağlamaktır.
Terminal şeridindeki bağlantıların değiştirilmesi
220 voltluk bir ağa bağlandığında, kablolar terminal bloğuna bağlandığında en kolay yol bu işlemi gerçekleştirmektir. İki sıra halinde iki cıvataya sahiptir.
Bağlantı, motorla birlikte gelen çiftler, tel parçaları veya jumperlar halinde yapılır.
Bulguların etiketlenmesine göre üçgenin toplanması
Terminal şeridinde eksik ve terminallerde işaretler varsa, görev de basittir. Sargılar C1-C4, C2-C5, C3-C6 olarak adlandırılır, burada CI, C2, C3 sargıların başlangıcıdır ve uçlar Cı-C6, C2-C4, C3-C5'e bağlanır.
İlginç. Eski ithal elektrik motorlarında A-X, B-Y, C-Z işaretlenmiştir ve mevcut gösterimler U1-U2, V1-V2, W1-W2'dir.
Ya sadece üç tane çıktı varsa
Elektrik makinalarında bir “yıldız” dan “üçgen” e kadar bir bağlantı şemasının montajı, sargıların kasa içinde yer alması en zordur. Bu işlem, elektrikli makinenin tamamen sökülmesiyle gerçekleştirilir. İhtiyacınız olan üçgendeki sargıları değiştirmek için:
- motoru sökün;
- sargıların birleşme yerini bulmak ve bağlantısını kesmek;
- esnek tellerin parçalarını sargıların uçlarına lehimleyin ve dışarıya getirin;
- cihazı birleştirin;
- çiftler halinde vyzvonit çıkış bobinleri;
- bir bobinin eski pimini bir sonraki yeni telle birleştirin;
- işlemi iki kez daha tekrarlayın.
İşaretsiz bağlantı
İşaretleme yoksa ve altı ucu davanın dışına çıkarsa, her bir sarımın başlangıcını ve sonunu belirlemek gerekir:
- Her sargı ile ilgili çıktıları çift olarak belirlemek için bir test cihazı. İşaret çiftleri;
- Çiftlerden birinde bir tel seçer. Sargının başlangıcı olarak işaretleyin, gerisi son olarak işaretlenir;
- İşaretli sarımı seri olarak başka bir çift tel ile bağlayın;
- Bağlı bobinlere voltaj bağlayın
12-36V;
Tüm sarımlarda başlangıç ve bitiş belirlendikten sonra, bir üçgen ile bağlanır.
Faz değiştirmeli kondansatörlerin bağlantısı
Normal çalışma için, bir elektrikli makine başlangıç ve çalışma kapasiteleri gerektirir.
Nominal çalışma kondansatörünün seçimi
Nominal akım, cosφ ve diğer parametreler dikkate alınarak, çalışma kapasitörünün gerekli kapasitesini belirlemek için farklı formüller vardır, ancak çoğu zaman 1W gücünde 100W veya 70 µF başına 7 µF alınır.
Devre monte edildikten sonra, ampermetreyi makine ile seri olarak açmanız ve alet değerlerinin minimum değerini elde etmek için çalışma kapasitesini artırarak ve azaltarak tavsiye etmeniz önerilir.
Bu önemli! Çalışma kapasitörleri, 300V'dan az olmayan alternatif voltajlar için kullanılır.
Başlangıç kondansatörlerinin seçimi ve bağlantısı
Sadece çalışma fazı değiştiren kondansatörlerin kullanılması uzun sürüyor ve makinenin şaftında önemli bir an olması imkansız. Başlatma işlemini kolaylaştırmak ve elektrik makinesinin hızlanma süresini azaltmak için, çalıştırma kapasiteleri çalışanla paralel olarak bağlanır. İşçilerden 2-3 kat daha fazla seçilirler. Anma gerilimi de 300V'den fazladır. Başlamak birkaç saniye sürer, böylece elektrolitik kapasitörleri bağlayabilirsiniz.
Başlangıç kondansatörlerini kullanarak üç fazlı 220 volt motora nasıl bağlanır
Başlangıç şeması, elektrikli makinenin başlamasından sonra başlangıç kapasitelerinin ayrılmasını sağlamalıdır. Bu yapılmazsa, makine aşırı ısınmaya başlar. Bunu yapmanın çeşitli yolları vardır:
- Bir zaman rölesi kullanarak başlangıç kapasitansını devre dışı bırakın. Kapatma gecikmesi birkaç saniyedir ve ampirik olarak seçilmiştir;
- 3 pozisyonda evrensel bir anahtarın (anahtar UE) kullanımı. Anahtarlama şeması, ilk pozisyonda tüm kontaklar açık, ikincisinde kapalı olacak şekilde monte edilir: güç ve başlatma kondansatörleri ve sadece üçüncü güçte. Geri alma işlemi için 5 pozisyonlu bir anahtar kullanılır;
- Özel basmalı düğme istasyonu - PNVS (aktüatör bas-çalıştır başlangıç iletişimi). Bu tasarımlarda 3 kişi var. "Başlat" ı tıklattığınızda, her şey kapanır, ancak aşırı olanlar sabittir ve ortadaki arabaya başlamak için gereklidir ve düğme serbest bırakıldıktan sonra kaybolur. “Durdur” düğmesine basılması kilitli kişileri devre dışı bırakır.
Döndürme şemasını geri dönüşümlü olarak nasıl dönüştürülür
Motoru tersine çevirmek için manyetik alanın dönüş yönünü değiştirmek gerekir. Bir motor kondansatör olmadan çalıştırıldığında, gerekli dönüş yönü manuel olarak verilir ve kapasitör devresinde, kapasitans nötrden faz iletkenine geçer. Bu bir geçiş anahtarı, anahtar veya marş ile yapılır.
Bu önemli! Başlangıç kondansatörleri, işçi ile paralel olarak bağlanır ve dönüş yönü aynı anda değiştiğinde geçiş yapar.
Evsel voltajın endüstriyel üç fazlı 380V'luk elektronik dönüştürücüler
Bu üç fazlı eviriciler, üç fazlı motorların bir ev şebekesinde kullanılmak üzere kullanılır. Elektrik motorları doğrudan cihazın çıkışına bağlanır.
Elektrik makinesinin akımına bağlı olarak dönüştürücünün gerekli gücü seçilir. Bu tür cihazların üç çalışma modu vardır:
- Başlatılıyor. Kısa süreli (5 saniyeye kadar) çift aşırı güç sağlar. Motoru çalıştırmak için bu yeterlidir;
- İşçi veya nominal;
- Yeniden yükleniyor. Akımın yarım saat fazla aşmasına 1.3 kez izin verir.
380 invertördeki 220 avantajları:
- 220 volt için dönüştürülmemiş üç fazlı elektrik makinelerinin bağlantısı;
- tam güç ve torksiz elektrikli makine elde etmek;
- enerji tasarrufu;
- yumuşak başlangıç ve dönüşlerin ayarlanması.
Elektronik konvertörlerin ortaya çıkmasına rağmen, üç fazlı elektrik motorlarını çalıştırmak için kapasitör devreleri günlük yaşamda ve küçük atölyelerde kullanılmaya devam etmektedir.