Contents
- 1 su basıncını arttırmak için bir pompa
su basıncını arttırmak için bir pompa
su ve bir halsiz akışı ima - Sen musluk açın. ellerinizi yıkayın veya yarıda keder, hala kayıp olan, bulaşıkları yıkayın, ancak tam duş almak - artık çalışır. Daha da kötüsü, karmaşık elektrikli ev aletleri ile durumdur - bir gaz şofben başlamaz ve çamaşır makinesi veya bulaşık makinesi üzerinde görüntüler azılı «Hata» sergiledi.
su basıncını arttırmak için bir pompa
durum maalesef oldukça yaygın çok üzücü olduğunu, ancak. Büyük ölçüde bu kentsel yüksek katlı binaların sakinleri karşılaştıkları - su pompalama basıncının tepe saatlerde suda üst katlarda düşer. Ama benzer ve "zemin" ev sahiplerine bağışıklık hiçbir şekilde şehir şebeke suyu ağlarına bağlı - biz kamu hizmetleri hizmet kalitesi çok uzak kabul edilebilir performansından sık olduğunu itiraf etmeliyim. Yani, herhangi bir işlem yapmanıza gerek.
Bu gibi görünüyor - Çıktı bariz. Sen su basıncını arttırmak için pompayı yüklemelisiniz ve sorun kendiliğinden kaybolur. Bununla birlikte, böyle bir tedbir yani, sorunu tamamen ortadan kaldırmaz, genellikle bir "kısmi çözüm" dir. Ve bazı durumlarda, tamamen sadece pompa gibi yükleme ve derinlemesine, sistematik bir yaklaşımla fazlasını gerektirir, çünkü para kaybıdır haline gelir.
Önemli olan - zayıf su basıncı nedenlerini anlamak
enstrümanın ölçeklerde, bu konuda açıklamaları böylece makalelerde ekipman pompalama teknik dokümantasyon sudaki basıncın farklı birimler kullanılabilir. Hemen bu sorunu açıklığa kavuşturmak için, geleceği gezinmek yardımcı olacak küçük tabak vermek:
|1 bar||1||1,0197||10.2||100|
|Teknik 1 atmosfer (atm)||0.98||1||10||98.07|
|1 metre su sütunu||0.098||0.1||1||9.8|
|1 kilopaskal'dır (kPa)||0.01||0,0102||0.102||1|
Ev seviyesinde çok yüksek doğruluk, oldukça kabul edilebilir hata seviyesi ile, bir kaba denklemi yapabilir, kendi koşulları değerlendirmek için, bu nedenle, gerek yok:
1 bar ≈ 1 atm ≈ su ve 10 m. Mad. ≈ 100 ≈ 0,1 kPa MPa
Yani, basınç ne tür ev ağınızı dokunun normal kabul edilir?
Mevcut düzenlemelere uygun olarak, son tüketici su yaklaşık 4 bar basınç altında temin edilecek. Geleneksel musluklar ve sarnıçlardan hidro masaj duş veya küvetler için - işin böyle bir kafa sıhhi tesisat ve cihazlar mevcut neredeyse herkes tarafından sağlanacaktır ile.
Ancak, uygulamada bu tür hafif basınç son derece nadirdir. Ayrıca, daha küçük veya daha büyük bir yan varyasyonlar oldukça anlamlıdır. Ve diğer fenomenler ciddi iç su temin sisteminin doğru çalışmasını etkileyebileceğini ve. Eşik 6 ÷ 7 bar oluşacağına basıncın boru eklemlerde aşıldığında, durdurma ve kontrol valfi için. 10 bara kadar yarış daha ciddi kazaların yüksek bir olasılık olduğunda.
Ama prensip olarak, başa artan basınçla, basittir - sadece bir ev ya da daire iç su kaynağı kablolama içerisindeki basıncın dengelenmesi ve su darbesi fenomeni ortadan kaldıracak özel bir cihaz, redüktör, girişinde yükleyin. Dişli ayarı doğru seçimi ile veya beraberlik her noktalarında optimum su basıncını muhafaza edilecektir.
Yüksek basınçlı su stabilizasyonu için redüktörler
Çok keskin bir sorun, eğer sistemde su basıncı sistematik eksikliği görülmektedir. Ve nerede başlar, burada bu fenomenin nedeni ne olduğunu anlamaya çalışmaktır olmasıdır. Ama bunun için yerel ev sıhhi tesisat içinde ne kadar basınç net bir fikre sahip tüm gerekli ilk olarak, örneğin, şeyler nasıl beraberlik, bir gün ya da noktasının zamanına bağlı olarak değişir olmadığı, yani iniş ve yükseltici üzerindeki komşu - üst ve alt. Bu bilgiler büyük ölçüde resmi netleştirmek edebiliyor.
En kolay yolu, elbette, basınç geleneksel göstergesi ile ölçülür. Böyle bir cihaz çok pahalı değil değer olduğunu ve bir daire veya ev girişinde kalıcı olarak yüklemek mantıklı. Daha da iyisi - entegre basınç ölçer ile giriş ağ süzgeç yıkama suyu muamele üzerine monte edilmiş - iki sorun çözüldü. "Normal" Gündüz ve gece modunda, tüketimin pik saatlerde akşam ve sabah - Belli bir süre düzenli olarak ateş ve dört kez bir vuruş hakkında rekor ifadelerine yalnızca öyle olacak. Sonra durumun bir ön analiz yapmak mümkün olacaktır.
Basınç göstergesi mekanik işlemleri örgü yıkama filtresi üzerine monte
Bir arkadaşınızın taşınabilir manometre de çiftlik veya kira olabilir. geçici bir dişli bağlantı izin veren mikserler ve hatta doğrudan bir musluğa su çıkışları için esnek astar kullanılarak, örneğin, bağlanmak için kolay.
Sen ilkel yapıya rağmen, yine de mümkün oldukça doğru sonuçlar verecek şekilde bir ev yapımı ve basit göstergesi yapabilirsiniz.
Böyle bir cihazın üretimi için bir şeffaf plastik tüpü yaklaşık 2.000 mm gerektirecektir. Onun çapı önemli değil büyüktür - sıkı ile gerçekleştirmek için uygun olduğunu önemli şey = yerine musluk musluğu-helikopter bağlanma örneğin, yara olacak birliği ile bağlantısı,.
su basıncının belirlenmesi için basit ama çok hassas bir yöntem
Ölçüm musluğuna bağlanmıştır Boru önce (ilke olarak, herhangi bir başka su çıkış olabilir) ve dikey olarak konumlandırılmış. Su kısa vadede üretilen ve daha sonra, sıvı seviyesi, yaklaşık bir hava tabakası yoktu vincin kısmına bağlantı noktası ile aynı yatay çizgi böyle bir konum elde (Şema I'de gösterilen - sol fragmanı). Bu konumda, iç lastik kısmının ölçülen boy (Inho).
Ardından, üst deliği açma sıkıca havalandırmasını önlemek için stoper kapattı. Vinç tam açıldı. Su, hava sütununu sıkma yükselmeye. durum, bir ya da iki dakika stabilize olduğunda, (hava pilot sütunun yüksekliğini ölçero).
Bu iki değer ile, aşağıdaki formüle göre bir baskı hesaplamak kolaydır:
PB = rho x (ho / o)
PB - Bu noktada, su basınç.
rho - tüp içinde başlangıç basıncı. yani atmosferik onu almaya büyük bir hata olmayacak, 1,0332 ark.
ho ve o - Hava sütunu, yükseklik değerleri deney ile elde edilen
su içinde basınç Hesaplama deneysel belirlenmesi
İki ölçüm sonuçlarını girin ve sonuç almakatmosferikho - açma musluk, mm önce hava sütununun yüksekliğio - tamamen açık musluk ile hava sütununun yüksekliği, mm
Ölçümler birkaç noktada yapılır ve göstergeler farklı elde edildiği takdirde, şu ya da bu veya sıhhi beyaz eşya defekt üzerinde baskı başarısızlık olası bir nedeni içteki kablolama tesisat yatıyor emin bir işarettir. boru düzenini değiştirmek zorunda kalacak - Eski boruların büyümüş pas veya kireçten ve durumu değiştirmeyecektir hiçbir ek donanım elden mümkündür.
Bu tür tesisat normal bir basınç gerektirir &# 8212; basitçe naif
Basınç düşüşünün nedeni uzun zaman değişmez olabilir veya filtreler temizler - ve uygun önleme zaman uygulanması alanına oluyor.
nedeni gizli olabilir ve filtreler hizmet etmemiş
Okumalar aynı seviyede bulunan komşu daireler benzer parametrelerle karşılaştırılması gereken - onlar hemen eşit olmalıdır. Bazen su temini yükseltici içinde yatıyor sorunu tanımlamak için yardımcı olur.
Dikey komşu daireler durumu öğrenmek için güzel olurdu - kadarıyla düşük tansiyon problemi onları etkiler olarak. artan yükseklikte (m su sütunu olarak) basınç taban ile fazla miktarı ile kabaca azaltmalıdır.
elbette mümkün, eğer Ve son olarak, baskıyı bilmek arzu edilir yani girişlerinde kalkanlar bağlanır bodrum toplayıcıları, evde "tembel" na. Yardımcı sorumluluklarını karşılamak mümkündür ve su basıncı normal yükselticiler uygulanır.
Yani problemin kapsamı lokalize edilir - tüm sorun genellikle "kışkırtıcısı" olur aynı yükseltici ya da bu sebepten için banyo Sause boru çapı Onarımlar sırasında ev sahibine, aşağıda yaşayan - "daha ucuz", "çok rahat ve güzel "ve hatta" öylesine deneyimli bir tesisatçı önerdi "" bir şey istemez yapmak ve geri kalan umurumda değil. " Burada, ya iyiliği için müzakere, ya da kamu hizmeti boyunca idari önlemleri alacaktır.
kollektör ve evler az basınç ise - kamu hizmetleri yanı sıra gereksinimlerini karşılamayan sağlanan hizmet kalitesini "gerçeği aramak" olmalıdır. modası geçmiş değiştirmek için yeni pompalar yüklemek için artık imkansız ana boru hatlarının değiştirilmesini gerektiren dan: Eğer nedenlerle bir çok duyabilir, hala büyük bir soru - bir şey elde etmek mümkün mü.
Ne yapılabilir?
sonuç vermediğini ve sıhhi tesisat ve ev aletlerinin doğru çalışmasını sağlamak için alınan tüm "idari planı" adımlar yeterli basınç değilse, o tedbirleri teknolojik yönünü almak gereklidir. Burada yüklemeye ihtiyaç veya ek donanıma sahip. Ama yine su basıncını artırmak için pompa her derde deva olacağını söylemek - bu saflık olur.
Su hemen hemen her zaman başarısız gelir yalnızca Böyle bir önlem etkili olacaktır, ancak aletleri çalıştırmak için yeterli basınç değildir. Hatta önünde, evde girişinde pompayı yüklemek mümkün olacak çubuğu 1.5 - Örneğin, özel bir evin sahibi, basınç sürekli yüksek seviyede 1 den görülmektedir karayolu, bağlı çekiş noktası, yüksek seviyelerde gerektirir. Suyun istikrarlı kaynağı ile, ancak basınç "açığı" ile - Bir dereceye kadar bu tekrar izin verilen ve kentsel yüksek katlı binalarda, ama olduğunu.
gaz ısıtıcı önce basınç seti artırmak için bir pompa
basınç "başarısızlıkları" üst katlarda olduğunu ulaşırsanız genellikle kendisi haklı çıkarmaz pompayı yükselterek, musluklardan suyun tamamen kaybolmasını gözlenmektedir. Önce, o istenen değer, bu model için izin verilen minimum değeri üzerindeki çıkışa boru içindeki basıncı "yalın" gerekiyor ve boşluktan hiçbir şey yaratamaz. İkinci olarak, basınç, artan pompa arkasında belli bir vakum oluşturmak için gereklidir. Tüm hava emilir edilebildiği bir "delik" herhangi bir kat alt valf açık basınç hatası. Pompa hava pompalamak için çalışıyor başlayacak ve kuru çalışmaya karşı koruma ile donatılmış olup olmadığını iyi durumda, sadece kalıcı kapalıyız ama değilse edilecek - çabuk yanıp değilse. Ve üçüncüsü, her nasılsa onun dairesinde durumu iyileştirmek, pompanın sahibinin istemeden komşu durumu kötüleştirir.
Çözüm nedir? Orada birkaç vardır, ama hepsi değil uygulamak kolay olacaktır.
1. Otomatik modda çalışan pompa istasyonunu alan otel, arzu edilir - Bir diyafram pompa depolama tankı mümkün olan maksimum hacmine sahip. Bu tür bir istasyonun ana öğesi, - kendinden emişli santrifüj pompa tipi, yani, "Sıfır" giriş basıncı belirli bir derinlik (örneğin, bazal toplayıcı ya da otonom kaynak) su artırmak ve çıkış ait önemli bir basınç oluşturmak için bile, bağımsız bir şekilde, kapasitesine sahip.
Gerekli basınç kompakt pompa istasyonu sağlar
Gelen basınç genellikle röle istasyonu yer almakta olup sağlamak olduğunu basınç ayarlı bir seviyeden ev (yuva) sıhhi tesisat içinde indirilir sadece pompa motoru. Depolama tankı da baskı altında ve su besleme hattı geçici olarak durdurulduğu durumlarda tüketilen olacak bir su rezervi kaynağı yaratacaktır.
Böylece, pompa istasyonu ve su yukarı yükseltir ve gerekli sistem basıncını oluşturur ve suyun belli rezervi sağlar. Depolama tankının büyük hacim, pompa daha az sıklıkta değiştirilir.
Daha büyük depolama tankının hacmi, daha az aktif olacaktır pompa
çözüm mükemmel, bu söylenebilir &# 8212; Evlerde için optimal ama onunla bir çok katlı binada birçok zorluklar olabilir. Zayıf yükselticiden, basınç ondan üst katlarda birçok sakinleri acı varsa. Onlar bu şekilde durumun dışında olacaksanız gelen suyun toplam sayısı hala tüm yetersiz olduğu gibi, şirket içi rekabetler, "jet" için şimdi alevlenmek. Yine yukarıda belirtildiği gibi, aynı durum, - boru su emme bütün sonuçlarıyla birlikte havalandırma yol açar. Bu vone skandallar ve işlemlerde kaçınılmaz, işletim ajans veya "Vodokanal" birbirlerine karşı "ihbarları". ekipman evin su temin sisteminin genel operasyonda bir dengesizlik tanıtır Ve kamu hizmetleri bilgisi olmadan böyle bir istasyonun kurulumu iyi, ince iyi sonuçlanabilir.
Başka bir sınırlama vardır: otomatik emişli (genellikle yüksek bir binanın durumunda - yükseklik) derinliği sınırlıdır su lift - yaklaşık 8 ÷ 7 metre. Uygun, üçüncü - - Bu birinci ve ikinci kat için, zaten bir streç ve daha yüksek - baş etmek mümkün değildir.
2. sürekli bile düşük basınçla, normal su temini saatlerinde doldurulan böylece, evinin hacimsel basınçsız tank içinde ayarlayın. En basit şamandıra valfi taşma tankı izin vermeyecektir.
en az 200 ÷ 500 litre için böyle bir kapasite tavan yükseklikte yüklemek mümkün olacak, bunun dışında, su geleneksel kompakt bir ilave pompa yüklemek mümkün olup, kime musluklar yerçekimi akışı ile ya olacak veya tüm tüketici cihazları için yeterli olacağını tank artırmak pompası, güç ve performans gelen ortak çıkışa monte etmek mümkün olacak. depolama tankı temin edilmelidir basınç akümülatör, az miktarda kompakt pompa istasyonu - Bir seçenek olarak. Bu durumda, rezervuar yukarı yükseltmek olamaz ve ona koşulları için en uygun yer bulmak için.
Böyle bir projenin gerçekleştirilmesine büyük engel - standart kentsel dairelerin gerginlik: dahi büyük kapasite kurulması basitçe hiçbir yerde. Yine, böyle bir çözüm özel geliştirici için en uygun görünmektedir.
Ancak, aynı zamanda evin tavan arasında, örneğin, bir kolektif depolama tankı büyük kapasiteyi kurmak için benzer bir sorun vardır komşuları ile işbirliği yapmak mümkün olacak mümkündür. şeması aynı olacaktır - her daire su yerçekimi ile akar ve sonra sahipleri artırmalı pompayı yüklemeniz gerekir hangi noktada karar özgürdürler.
bu probleme bir olası çözüm &# 8212; kolektif depolama tankının montajı ile
3. Üçüncü seçenek de işbirliği ima - etkileyici depolama tankı ve güç ve tüm yükselticiden için yeterli ekipmanın performansı akümülatör ile güçlü pompa istasyonu toplanan fonlar yüklenir. Yani, bodrum önemli Basınçsız ve basınçlı su temini olabilir ve tüm kiracılar aynı derecede uygun miktar ve gerekli basınç ile alacaksınız.
Bir sonraki önemli kriter - bu pompa istasyonu performansının bir sorudur. Onun kapasitesi aynı anda talep tüm noktaları içerir neredeyse inanılmaz duruma, hatta zirve ev tüketimi sırasında yeterli akışı sağlamak için yeterli olmalıdır.
her bir nokta, saniyede litre, örneğin, ölçülen su kendi su tüketimi ortalama tüketimi sahip olması gerçeğine dayanmaktadır hesaplama, özel bir yöntem yoktur.
|Bide||0.08|
|Banyo lavabo Musluk||0.1|
|tuvalet sarnıç||0.1|
|Evye musluğu||0.15|
|bulaşık makinesi||0.2|
|Karıştırıcı banyo duş||0.25|
|Her zamanki Duş||0.25|
|hidromasaj duş veya banyo||0.3|
|Çamaşır makinesi||0.3|
|Vinç (¾") Evle (sulama, pomyvka araba temizliği vs.) için.||0.3|
Orada olasılık parametreleri tüketim toplam değerini verir, ama aynı zamanda dikkate alır sadece özel bir formüldür - teslimat noktalarının sayısını düzeltir.
hesap makinesi hangi tüm ilişkiler zaten atıldığını, altına yerleştirilirse, ve hesaplama zor olmayacak çünkü muhtemelen mantıklı değil, tamamen bütün formülü Kurşun.
pompa istasyonu gerekli kapasiteyi hesaplamak için bir hesap makinesi
İstenen bilgileri girin ve tıklayın "Performans pompa istasyonu değerlendirin" varlığı ve su tüketimi noktalarının sayısını belirtirevye hayır bir ikilavabo hayır bir iki üçmusluk bataryası ve duş banyo hayır bir iki hidro-masaj ile banyo (jakuzi)duş hayır sıradan hidromasajlısarnıca sahip WC hayır bir ikibide hayır bir ikiÇamaşır makinesi - makinası hayır birbulaşık makinesi hayır birekonomik vinç hayır bir ikiToplam, toplam su tüketimi noktaları, n:onbin10000
Ve son olarak, ev tesisat sistemi için kompakt pompa istasyonları popüler modelleri hakkında kısa bir bakış.
|"Jumbo JEELEX 70/50 H 50 N '||Tanınmış Rus üreticinin istasyonunu Pompa. |
Güç - 1.1 kW.
Malzeme - paslanmaz çelik.
Membran akümülatör 50 litre.
Basınç göstergesi, basınç şalteri, termal koruma ve "kuru çalıştırın."
Ağırlık - 19.3 kg.
|50 metre (5 bar) |
4,2 m³ / h
|«Grundfos hydrojet JP 24 Haziran"||Otomatik pompa «Grundfos» Şirket İstasyonu (Danimarka). |
Güç - 1.4 kW.
Paslanmaz çelik.
Akümülatör 24 l.
Bileşenler - manometre, basınç şalteri, koruma ve "kuru çalışmayı" aşırı ısınmaya, vanayı kontrol edin.
Ağırlık - 20.7 kg.
|48 metre (4,8 bar) |
/ Saat 4,5 m³
|«HAMMER NST1000A»||Çin'de yüksek kaliteli pompa istasyonu. |
Güç - 900 Watt.
aşınmaya dirençli kaplama ile çelik sandık.
çalışma odası maddenin pompalanması - paslanmaz çelik.
Akümülatör 24 l.
otomatik basınç şalteri dahili filtre kaba su arıtma ile basınç göstergesi,.
Sistem koruması.
Ağırlık - 16 kg.
|Sayaç 42 (4,2 bar) |
/ Saat 3.6 m³
|«GARDENA 5000/5 eko inox»||Modern otomatik pompa istasyonu orijinal düzeni. |
1.2 kW. "Eko-mod" minimum güç tüketimi sağlar.
Entegre basınç göstergesi, bir çek valf, süzgeç su arıtma.
koruma Tüm derece.
Depolama tankı na24 litre.
Ağırlık - 17 kg.
|50 metre (5 bar) |
/ Saat 4,5 m³