Yoğuşmalı kazan veya yüksek verimle yanma ısıl verim kurulmasında yardım Profesyonel kullanım. Rémi Guillet tarafından.
Giriş
Isı jeneratörler performans kurulması ağır ekipman gerektirir hassas bir işlemdir. Bu yoğuşmalı daha da böyledir!
Biz kullanmak için basit bir yöntem, basit güçlü malzeme ve yoğuşmalı sözde jeneratörler veya yüksek verimlilik durumlarda uygundur sunuyoruz.
Yanma tamamlanmıştır varsayılmaktadır (gerçekleştirilen kontrol CO!). Bu nedenle dayalı termal performans dolaylı yaklaşımdır
Jeneratöre giren ve çıkış ağzına boşaltılan yanma ürünleri (gaz fazı ve muhtemelen sıvı) tarafından taşınan "yakıt" enerjisinin bilgisi. "Duvarlarda" kayıplar ve yardımcı cihazlar tarafından tüketilen enerji bu nedenle dikkate alınmaz (yeni jeneratörler söz konusu olduğunda, bu elemanlar nominal termik güçlerine kıyasla genellikle ihmal edilebilir).
Her durumda, burada "yanmanın ısıl verimliliği" hakkında konuşuyoruz ve buna Rt diyeceğiz.
Belirtilen farklı akış "H" nin (sıcaklık ve nem) entalpilerinin ifadesi için referans şartlar, Rt değeri "Rt = 100 + Ha + Hc - Hpc" yazılır.
R, boyutları, ha (jeneratör giren hava akımının entalpi), HC (yakıt giren akış entalpi) Hpc (deşarj yanma ürünlerinin entalpi) kalorifik değerinin% 'si olarak ifade edilmiştir ifadesi.
önsel seçilen kalorifik değeri brüt kalorifik değeri (Ro) ise bu, öncelikle yoğunlaşma jeneratörleri olduğundan, demek ki dikkate yoğuşma ısı sırasında oluşan su alır biridir yanma.