Karbondioksit (CO2), çok çeşitli Sınıf A, B ve C yangınlarını bastırmada oldukça etkili olan renksiz, kokusuz, elektriksel olarak iletken olmayan bir gazdır .
Sunucu odaları ve veri odaları gibi hassas elektronik ekipmanların bulunduğu alanlarda ve potansiyel olarak yanıcı malzemelerin bulunduğu depolama alanlarında, sprinkler sistemleri ideal yangın söndürme maddesi değildir. Tipik olarak, değerli makinelerin ve çok sayıda insanın çalıştığı ortamlarda, temiz madde yangın söndürme sistemleri bulacaksınız . Bunlar , yangınları bastırmak için üretilmiş, soy gazlar kullanır. Ancak makine daireleri, elektrik santralleri ve büyük endüstriyel makinelerin çevresi gibi bina personeli olmayan alanlarda CO2 yangın söndürme sistemleri en etkili yangından korunma sistemleri olabilir.
CO2 Uygulamaları
CO2 yangın söndürme sistemleri, tam bir muhafaza içinde veya yerel bir uygulamada kullanılabilir. Toplam muhafazada, CO2’nin tamamı kapalı bir alana boşaltılır ve tamamen su basar. Yerel bir uygulamada, CO2, bir EDM Makinesi gibi tek bir bileşen veya ekipman parçası üzerinde bastırmayı yoğunlaştırmak için kullanılabilir. CO2, bu şekilde lokal olarak uygulanabilen tek gaz halindeki ajandır. CO2 iki şekilde depolanabilir :
- Yüksek basınçlı bükülmüş çelik silindirler (HPCO2 bastırma sistemleri olarak bilinir)
- Düşük basınçlı hafif duvar soğutmalı tanklar (LPCO2 bastırma sistemleri olarak bilinir)
Firetrace’in CO2 yangın söndürme sistemi çok yönlüdür ve toplam sel ve yerel yangından korunma uygulamaları dahil olmak üzere çeşitli yangın tehlikelerini bastırmak için çok çeşitli senaryolarda kullanıma uygundur. Yangını yayılmadan önce hızlı bir şekilde algılamak için hassas kontrol panellerine güvenir.
Sistem şu şekilde çalışır:
- Yüksek basınçlı yangın söndürme sistemimiz , korunan bir mahfaza içindeki tüm alanlara saniyeler içinde nüfuz eden bir CO2 deşarjı sağlar.
- Bu, yanma noktasının altındaki oksijen seviyesini düşürür ve yangının büyümesini engeller.
- CO2 deşarjı ayrıca hiçbir kalıntı bırakmaz, ajan temizleme ihtiyacını ortadan kaldırır ve arıza süresinin azaltılmasına yardımcı olur.
Lütfen dikkat: Bir CO2 yangından korunma sistemini düşünürken daima dikkatli olun çünkü bir kişi asla korunan alanları işgal etmemelidir . Küçük miktarlarda CO2 bile solunduğunda zararlı veya ölümcül olabilir. Genel olarak, CO2 yangın söndürme sistemleri, korunan alanı %34 CO2 konsantrasyonuyla doldurur. %7,5’lik bir konsantrasyon insanlar için tehlikeli olarak kabul edilir.