Püskürtme Araçlari / Nozüller / MP Rotator Sikça Sorulan Sorular
Aşağıda kullanışlı bilgiler ve pratik ipuçları bulacaksınız. Yine de desteğe ihtiyaç duyarsanız, irtibat seçeneklerimizi görüntülemek için lütfen sayfanın sonuna ilerleyin. Biz Hunter Industries'te işinizi takdir ediyor ve kendimizi size kaliteli ürünler ve hizmet sunmaya adıyoruz.
YERLEŞİK PÜSKÜRTME ARAÇLARI / NOZÜLLER / MP ROTATOR TANIMLAMA GRAFİĞİ
Püskürtme Araçlari / Nozüller / MP Rotator Sikça Sorulan Sorular
MP Döndürücü nozülüm neden kapsamasını istediğim alanı kapsamıyor?
MP döndürücüye ilişkin kapsama mesafesi, gelen basınca bağlıdır. Eğer istediğiniz mesafeye ulaşamıyorsanız, fıskiye başlığındaki gelen su basıncınızı kontrol edin. Basınçlar ve bunlara karşılık gelen kapsama alanı için, bu sayfanın altındaki performans grafiklerine bakınız.
Eğer yarıçapı, aralığın en altına ayarlayamıyorsanız, gelen basınç istenen minimum yarıçap için çok yüksek olabilir. Minimal yarıçap seçenekleriyle MP Döndürücü nozülünde 2.06 bar'yi korumak için, Pro Spray PRS30'u (PROS-PRS30) kullanın. Optimal performans ve mesafe ile MP Döndürücü nozülünde 2.8 bar'yi korumak için, PRS40'ı (PROS-PRS40) kullanın.
MP Döndürücüyü kullanırken, çalışma sürelerim neye göre ayarlanmalıdır?
MP döndürücüler, püskürtme başlıklarından daha düşük bir yağış hızına sahiptir; bu yüzden çalışma sürelerinizin uzatılması gerekir. MP döndürücülerle çalışma süreleriniz, standart bir püskürtme alanından iki-üç kat daha uzun olabilir. Bunun nedeni, MP Döndürücünün daha düşük bir hızda sulama yaparak, akışta önemli ölçüde bir azalmaya yol açması ve böylece büyük miktarlarda su tasarrufu yapmasıdır.
MP döndürücüler için filtre büyüklüğü nedir
MP 1000, 2000, Şerit ve Köşe modelleri, standart bir ön kurulumlu 40 ağlı (425 mikron) filtreye sahiptir. MP3000, standart olarak 20 ağlı (850 mikron) bir filtreyle gelir. MP Döndürücülerde, filtrenin %80'i performans damlatıcısı olmadan takılabilir. MP döndürücü filtreleri, temizlik veya değiştirme amacıyla çıkarılabilir.
Tek bir MP döndürücü fıskiyesindeki spreyi kapatabilir miyim?
Pro Spray Kesme Kapağı P/N 213600
MP döndürücü nozülündeki spreyi ayar vidasını kullanarak kapatamazsınız. Bir alandaki tek bir başlıkta spreyi kapatmak için, başlığın kapağını çıkarmanız veya çıkma gövdeye standart bir sprey nozülü yerleştirmeniz ve ayar vidasını akışı izole edecek şekilde tamamen aşağı çevirmeniz gerekecektir.
Çıkma fıskiyem neden çıkmaz?
Çıkma fıskiyeler, "çıkmak" için su basıncı gerektirir. Kırık bir sulama borusu veya yıpranmış sıyırma contaları, su basıncında kayba neden olacaktır. Sorunun nedenini belirlemek için, fıskiyeleri açın, ardından şüpheli alandaki her fıskiyeyi yukarı çekin. Sistemin bir süre çalışmasına izin verin. Eğer fıskiyeler yukarı çekildiğinde sistem doğru şekilde sulama yapıyorsa, fıskiyelerdeki sıyırma contalarını değiştirmeniz gerekecektir. Eğer olmaması gerektiği halde suyun yerden fışkırdığını farkederseniz, kırık bir sulama borusu mevcut olabilir.
Çıkma fıskiyem kapandığında neden yukarıda kalıyor?
Bir çıkma fıskiyenin "dik kalmasının" en yaygın nedeni, çıkma gövdede moloz bulunması, yükselticinin hasar görmüş olması veya yükseltici contasının yıpranmış olmasıdır.
Bunu düzeltmek için:
- Gövde kapağının vidalarını sökün
- Fıskiye tesisatını yerinden çıkarın
- Parçaları inceleyin
- Molozu temizleyin
- Gerekirse parçaları değiştirin
Tek bir başlıktaki akışı kesebilir miyim?
Nozüldeki orta ayar vidasını sağa doğru tamamen çevirdiğinizde, akış kesilecektir. Fıskiye başlığı yine de çıkacaktır, ancak nozülden su gelmeyecektir.
Fıskiyemin veya rotorumun çevresinde neden ıslak bir alan var?
Fıskiyenizin çevresinde ıslak bir alan olmasının iki sebebi vardır:
- En yaygın sebep, "Alçak Başlık Drenajı" olarak bilinir. Bu durum, alandaki en alçak başlığın, fıskiyeden çıkan suyu sızdırmasıdır. Sonunda tüm suyun borudan sızmasının ardından su sızıntısı duracaktır. Alçak başlık drenajını düzeltmek için, fıskiyelere veya ekstrem yükseklik değişiminin bulunduğu alanlara çekvalfler yerleştirin; bu sorunun önlenmesinde fıskiyelerin altında bir HCV bulundurmanız gerekebilir.
- Başka bir neden, suyun vanadan sızması olabilir. Not: Fıskiyelere yerleştirilen bir çekvalf, bu tür bir sızıntıyı önlemeyecektir. Tipik olarak su, içinde moloz bulunan bir vanadan sızacaktır. Bunu düzeltmek için, vanayı sökmeniz, tüm parçaları temiz suyla durulamanız ve vanayı geri takmanız gerekecektir. Eğer buşakleleri yerleştiremezseniz veya vanayı düzeltemezseniz, sisteminizi kuran tedarikçiyle irtibata geçmeniz veya yakınınızdaki bir tedarikçiyi bulmanıza yardımcı olması için Profesyonel Tedarikçi Başvuru bağlantımızı kullanmanız tavsiye edilir.
Bir fıskiyeyi nasıl çıkarırım veya kapatırım?
Bir fıskiyenin kapatılması veya çıkarılması, don oluşumu bulunan bir alanda yaşayıp yaşamadığınıza ve sulama sisteminin kış şartlarına hazırlanmasının gerekip gerekmediğine bağlıdır. Sulama sisteminizin kış şartlarına adapte edilmesi, donmaya bağlı hasarı önlemek için suyun sistemden tahliye edilmesini veya basınçlı hava ile dışarı atılmasını gerektirir.
Eğer kış şartlarına adaptasyon gerektirmeyen bir alanda yaşıyorsanız, aşağıdaki talimatları uygulayın:
- Bir fıskiyeyi kapatmak için, çıkarmak istediğiniz başlığın çevresindeki toprağı, altındaki boru ile tesisat parçaları görününceye dek kazın.
- Fıskiyenin vidalarını ve fıskiyeyi altındaki tesisata bağlayan her boruyu sökün.
- Fıskiye çıkarıldıktan sonra suyun tesisattan dışarı akmasını önlemek için, uygun büyüklükte bir kapak veya tıpa takın veya kaplayın.
- Boruyu ve tesisat parçalarını gömmeden önce sızıntıları kontrol etmek için sulama sistemini açın
Eğer kış şartlarına adaptasyon gerektiren bir alanda yaşıyorsanız, aşağıdaki talimatları uygulayın:
Eğer çıkarmak istediğiniz fıskiye, boru üzerinde sonuncu ise, "kaynağa yakın" (çıkarmak istediğiniz fıskiyeden kaynağa yakın) olan fıskiyeyi tespit etmeniz ve buradaki boruyu kesip kapatmanız gerekecektir. Kaynağa yakın fıskiyedeki borunun kapatılması, çıkışı olmadığı halde suyla dolabilecek olan borunun "kör uç" haline gelmesini önler. Kış şartlarına hazırlık sırasında, "kör uçtaki" su sıkışabilir ve potansiyel olarak donabilir ve boruyu kırabilir.
- Kaynağa yakın başlığın altındaki boru ve tesisat parçası görününceye kadar toprağı kazın.
- Boruyu, kapatmaya yetecek ölçüde T-dirseğinden çıkmasına izin vererek, dirseğin hemen sonrasından itibaren kesin.
- Çıkarmak istediğiniz fıskiyenin çevresindeki toprağı kazın ve altındaki parçalardan vidalarını sökün. Artık sulama sistemine bağlı olmadıkça, boru bulunduğunuz yere bırakılabilir.
- Boruyu ve tesisat parçalarını gömmeden önce sızıntıları kontrol etmek için sulama sistemini açın.
Not: Dişli bir kapak kullanılırken teflon bant önerilir.
Eğer gereken tek şey geçici bir kesinti ise, Hunter Pro Spray model pop-up'larda bir kesme kapağı kullanılabilir.
Pro Spray Kesme Kapağı resmi (P/N 213600)
Sprey başlığımın yarıçapını/yayım alanını nasıl azaltırım?
Ayarlanabilir ark nozülünde, nozül ark stasyonerini parmaklarınızla ya da Hunter anahtarının yan tarafındaki iki pimle nozül çubuklarının arasından tutun. Düz uçlu bir tornavidayla orta vidayı saat yönünde çevirerek, yarıçapı azalacak şekilde ayarlayın. Sabit ark nozülünde, düz uçlu bir tornavidayla orta vidayı saat yönünde çevirerek, yarıçapı azalacak şekilde ayarlayın.
Hunter Ayarlanabilir Ark nozülleri, fabrikadan önceden ayarlanmış 25°lik arkla gelir. Arkın sol kısmını ayarlamadan önce, fıskiye gövdesinin içindeki yükseltici tesisatını çevirerek sağdaki mandallı kısmını ayarlayıp, sprey kalıbının sağ kısmını uygun alana hizalayın. Nozülün üst kısmındaki yüksek nokta, sprey kalıbının ayarlanabilir (sol) kenarını gösterir.
- Nozülün çevresini parmaklarınızla tutun ve arkı yükseltmek için nozülü saat yönünün tersine çevirin
- Arkı düşürmek için, nozülün çevresini parmaklarınızla tutun ve nozülü saat yönünde çevirin