Bir elektrik sisteminin arızalanmasının en tipik ve en yaygın hali, yönetmeliklere uygun olarak tasarlandığında ve işçiliğe uygun bir şekilde yapıldığında bile kısa devredir.
Kısa devre ana nedenlerinden biridir. Evde elektrik sisteminin arızası. Tesis, konuyla ilgili yürürlükte olan yasa ve düzenlemelere uygun olarak inşa edilmesine rağmen, bu durum kısa devre oluşma ihtimalini dışlamaz.
referans standartları konutlarda kullanılan binalarda ve genel olarak inşaat tesisatlarında elektrik sistemlerinin gerçekleştirilmesinde temel olanları CEI 64-8 en son güncellemeleri Eylül 2011’e kadar uzanmaktadır ve CEI 64-8, V3 değişkeni.
Bir tesisin inşaatının sonunda, bir inşaat şirketi tarafından da bir şirket çıkarılmalıdır. uygunluk belgesi muhtemel bir projeye atıfta bulunabilir (6 kW kurulu elektrik gücünün aşılması durumunda gerekli olan proje), 37/08 hangi 46/90 yerini aldı.
Kısa devre elektrik sistemi
Bir referans ile elektrik sistemi bir tek fazlı elektrik tedarik noktası olan bir apartman dairesinde standart 3 kW sayıcı ve 230V voltaj (maksimum değer) ve 50 Hz, geldiklerinde kısa devre oluşur. faz ve nötr ile temas halinde yanlışlıkla veya ekipman arızası nedeniyle.
Kısa devrelere karşı koruma sağlamak için yaygın olarak kurulan cihazlar, manyeto, çünkü bunlar kısa devre akımlarının tetiklediği manyetik olayların bir sonucu olarak müdahale edebiliyorlar. Dahası, bu mekanizmalar sırasıyla çok hızlı bir şekilde müdahale edebilmektedirler. saniyenin binde biri.
Bu tür cihazlar, normalde elektrikli ekipmanın bir güç kaynağı devresinde bulunması gereken onlarca nominal akımın eşit büyüklüğündeki akımları kesebilir. içinde eski binalar, eski sistemler ile karakterize edilen kısa devreler, (ve halen standart hale getirilmemiş sistemler için mevcut olabilir) tarafından kışkırtıldı. Etkili bir yalıtım kapasitesinden fazla olmayan kablolar.
Bu durumda, sıradan akımlar için bile, Joule etkisi (sağdaki bilginin simgesi) nedeniyle oluşan ısı üretimi ile birlikte zayıf yalıtım yangına neden olabilir ve olabilir. L 'Joule etkisi ile bağlantılı olgunun adı bir kabloda ısı üretimiaynı kablo boyunca akan akım yoğunluğunun karesine orantılı olarak üretilen ısı.
Kısa devre eski tesisler
Eski sistemlerde aynı Joule etkisi kullanılmıştır. sigortalar kısa devre durumunda hatlardan koruma olarak veya aşırı akım emilimi; Günümüzde sigortalar artık modern elektrik sistemleri için kullanılmamaktadır, en fazla bazı radyo veya televizyon tesislerinde veya kazanların kontrol panolarının veya iklimlendirme ısı pompaları ve benzerleri gibi iklimlendirme cihazlarının güç kaynağında bulunabilir.
Sigorta birinde bir iletken ile karakterize edildi uzun cam ampuliletken, yüksek bir akımla geçtiğinde birleştirilen düşük bir erime noktası ile karakterize edilen iletken. Genel olarak tel, kurşun veya pirinç olabilir ve cam yerine seramik destek tipi olabilir ve olabilir.
Böyle bir koruma sisteminin temel sınırları; Arıza veya arıza tespit edildiğinde sigorta değiştirilmelidir. sigorta iletkenini yakan aşırı akımı üretti. Aksine, otomatik bir koruma cihazıyla, müdahaleye neden olan hata veya anormallik tanımlanıp ortadan kalktığında, ikincisi kolayca sıfırlanabilir.
Ortak konut için çeşitli modeller diferansiyel manyetotermal cihazlar onlarca avroya mal karşılığında piyasada mevcutlar
Manyetik müdahale ile güç hatlarının kısa devrelerden korunmasını sağlayabilen aşırı akım hatlarının termal müdahale ile korunmasıve yer sistemi ile koordine edilen farklılığın müdahalesine dolaylı temastan insanlar için koruma.