P2 Laboratuvarları:Temel laboratuvarlarİnsanlara, hayvanlara, bitkilere veya çevreye orta veya potansiyel tehlikeler ortaya koyan patojenik faktörlere uygun, sağlıklı yetişkinlere, hayvanlara ve çevreye ciddi zarar vermeyecek ve etkili önleme ve tedavi önlemlerine sahip
P2 laboratuvarı, biyolojik laboratuvarın güvenlik seviyesinin bir sınıflandırmasıdır.Mevcut çeşitli laboratuvar türlerinde, P2 laboratuvarı en yaygın kullanılan biyolojik güvenlik laboratuvarıdır, derecelendirmesi P1, P2, P3 ve P4'tür.Dünya Sağlık Örgütü (WHO) patojenite ve enfeksiyonun tehlikeli derecesine göre, bulaşıcı mikroorganizmaları dört tipe ayırıyor.Ekipman ve teknolojinin durumuna göre biyolojik laboratuvar da 4'e ayrılır (genellikle P1, P2, P3, P4 laboratuvarı olarak bilinir).Seviye 1 en düşük, 4 en yüksek seviyedir.
Kurulum gereksinimleri:
1. Bir P2 Laboratuvarı için minimum kurulum alanı 6,0 * 4,2 * 3,4 m'dir (U* G * Y).
2. Zemin, 5mm/2m'den az bir sapma ile düz olmalıdır.
3. Ön saha hazırlıkları şunları içermelidir:
1) 220 V/ 110V, 50Hz, 20KW için kablolama.
2) Su ve kanalizasyon için sıhhi tesisat bağlantıları.
3) Ağ ve telefon kablolaması için bağlantılar.
Bir BSL-2 laboratuvarında aşağıdaki koşullar mevcut olmalıdır:
kapılar
Kısıtlı alanları barındıran tesisler için kilitlenebilen ve emniyete alınabilen kapılar kurulmalıdır.
Halk
Yeni laboratuvarların ortak alanlardan uzağa yerleştirilmesine dikkat edilmelidir.
Lavabo
Her laboratuvarda el yıkamak için bir lavabo bulunur.
Temizlik
Laboratuvar, kolayca temizlenebilecek şekilde tasarlanmıştır.Laboratuvarlardaki halı ve kilimler uygun değildir.
Tezgah Üstleri
Tezgah üstleri su geçirmez ve orta dereceli ısıya ve çalışma yüzeylerini ve ekipmanını dekontamine etmek için kullanılan organik solventler, asitler, alkaliler ve kimyasallara dayanıklıdır.
Laboratuvar Mobilyaları
Laboratuvar mobilyaları, beklenen yükleme ve kullanımları destekleyebilir.Tezgahlar, dolaplar ve ekipman arasındaki boşluklar temizlik için erişilebilir durumdadır.Laboratuar çalışmalarında kullanılan sandalyeler ve diğer mobilyalar, kumaş olmayan, kolayca dekontamine olabilen bir malzeme ile kaplanmalıdır.
Biyolojik Güvenlik Dolapları
Biyolojik güvenlik kabinleri, odanın hava beslemesindeki ve egzoz havasındaki dalgalanmalar, muhafaza için kendi parametrelerinin dışında çalışmasına neden olmayacak şekilde kurulmalıdır.BSC'leri, BSC'nin hava akışı parametrelerini muhafaza için muhafaza etmek için kapılardan, açılabilen pencerelerden, yoğun şekilde seyahat edilen laboratuvar alanlarından ve diğer potansiyel olarak bozucu ekipmanlardan uzağa yerleştirin.
Göz yıkama istasyonu
Bir göz yıkama istasyonu kolayca kullanılabilir.
Aydınlatma
Aydınlatma, görüşü engelleyebilecek yansıma ve parlamalardan kaçınarak tüm faaliyetler için yeterlidir.
Havalandırma
Özel havalandırma gereksinimleri yoktur.Bununla birlikte, yeni tesislerin planlanmasında, laboratuvar dışındaki alanlara devridaim olmaksızın içeriye doğru bir hava akışı sağlayan mekanik havalandırma sistemleri düşünülmelidir.Laboratuvarın dışarıya açılan pencereleri varsa sineklik takılır.