Su basıncını arttırmak genellikle yıldırıcı bir ayak işi olarak görülür. Su basıncının düşük olmasının birden çok sebebi olmasıyla birlikte kendi kendinize bile yapabileceğiniz şaşırtıcı derecede basit çözümlerde bulunmaktadır. Burada size su basıncını nasıl arttıracağınızı öğrenirken kullanacağınız bir kaç kılavuz adımdan bahsedeceğiz.
METHOD 1 Tek Muslukta Basıncı Arttırmak
1 Havalandırıcıyı temizleyin. Musluğun havalandırıcısını bir çift kargaburun ya da kerpeten yardımı ile sökün. Havalandırıcıyı parçalarına ayırın ve parçaların nasıl bir araya geldiğini bir yere not edin. Kir ve tortuları durulayın daha sonra da musluğu bir kaç dakika boyunca öyle çalıştırın ki böylece borudaki tortular da dışarıya atılabilsin. Havalandırıcı parçaları hala kirli görünüyorsa, eşit miktarda kullanacağınız elma sirkesi ile suyu karıştırıp bu karışımda 3 saat boyunca ıslanmaya bırakın.
- Çiziklerden kaçınmak için, havalandırıcıyı sökmeden önce etrafına bir kumaş parçası sarın.
- Aynı yöntem ile duş başlıklarını da temizleyebilirsiniz.
2 Musluğu parçalara ayırmak. Musluk eğer hala düşük basınçlı ise, gövdede bulunan tutucu somunu sökün ve gövdeyi düz bir şekilde yukarıya doğru çekin. İlk önce sıkma bileziklerini de sökmeye ihtiyaç duyabilirsiniz.
- Çift yönlü (yani tek el ile sağa sola döndürülen) bir musluk ile uğraşırken, büyük krom parçaların her birinin altında bulunan birer vida ile karşılaşacaksınız. Gövdeyi kaldırmadan önce bu iki vidanın da iyice sıkılmış olduğundan emin olun.
3 Musluğu tamir etmek. Problemleri gördüğünüz şeylere dayanarak değerlendirin;
- Gövdenin tabanında bir pul veya yay görüyorsanız, bir tornavida yardımı ile bunları dikkatlice kaldırın. Tortuları temizleyin ve eğer kırılmışlarsa yenisi ile değiştirin.
- Eğer daha karmaşık bir mekanizma ile karşı karşıyaysanız, talimatlar için kullanım kılavuzuna bakın.
4 Musluğun içini boşaltın. Hatalı bulduğunuz herhangi bir şey tamir ettikten sonra, musluğu yeniden toparlayın. Musluğu bir kap ile tıkayın ve suyu bir kaç kez açıp kapatın. Bu işlem tıkanmaya sebep olan şeylerin dışarıya akmasına yol açacaktır.
METHOD 2 Yeni Bir Düşük Basınç Sorununu Çözmek
1 Sıcak su kaynağındaki sorunları ele alın. Eğer düşük basınç sadece sıcak su musluklarınızdaysa, su ısıtıcınızda olabilecek olan sorunlara bakın. İşte size bu konudaki yaygın bir kaç problem;
- Tortular su ısıtıcıyı veya sıcak su kaynağını tıkayabilir. Tankı boşaltın ve eğer bu işlem işe yaramazsa bir tesisatçı çağırın. Bunun tekrar olmasını önlemek için, anot çubuğunu düzenli olarak değiştirin ve su yumuşatıcısı kurmayı düşünün.
- Sıcak su boruları oldukça küçüktür. Çoğu durumda sıcak suyunuzu ileten borularınızın çapı en azından 19 mm olmalıdır.
- Tankın içerisinde veya vanalarda kaçak vardır. Kaçak arızalarını tamir edebilmeniz için su tesisatı konusunda tecrübeli olmalısınız.
2 Su kaçıran boru olup olmadığını kontrol edin. Kaçaklar düşük basıncın yaygın sebeplerinden birisidir. Boruların altında nemli noktalar bulunup bulunmadığını hızlıca kontrol edin, özellikle de ana su kaynağında. Karşılaştığınız herhangi bir kaçak bulunan boruyu tamir edin.
- Besleyici hatlar evlere eğer evin konumu ılıman iklimde ise yan taraftan, eğer evin konumu soğuk iklimde ise yerden girecek şekilde dizayn edilir.
- Küçük nemli noktalar yoğuşmaya(buhara) sebep olabilir. Üzerine bir kaç kağıt havlu kapatın ve ertesi gün hala orada olup olmadığını kontrol edin.
3 Tuvaletinizi kaçak olup olmadığı konusunda kontrol edin. Kaçağı bulunan bir tuvalet mekanizması suyun tanktan tuvalete düzgünce gelmesini engeller. Tuvaletinizin su tankına bir kaç damla gıda boyası dökün ve bir iki saat boyunca sifonu çekmeden öylece bekletin. Eğer gıda boyası tuvaletin içerisine ulaşmışsa, tuvaletinizin tamire ihtiyacı var demektir. Genellikle ihtiyacınız olan şey yeni bir menteşeli kanatçıktır ve oldukça ucuzdur aynı zamanda da tamiri de kolaydır.
- Eğer tuvaletinizin su kaçırdığını sıklıkla duyuyorsanız, bu kesinlikle basıncınızı düşürür.
4 Kaçakları tespit etmek için su saatinizi kontrol edin. Eğer henüz bir kaçak bulamadıysanız, kaçak olduğunu ya da bulunmadığını onaylamak için su saatinizi kontrol etmenizin vakti gelmiş demektir. Evin içerisindeki tüm suyu kapatın ve saatteki değerleri tekrar okuyun. Su saatini kullanarak kaçakları tespit etmek için iki yöntem vardır;
- Eğer ortada bulunan üçgen şeklindeki veya yuvarlak şekildeki kadran hala dönüyorsa, su hala akıyor demektir. Her şeyi düzgünce kapattığınızdan eminseniz kaçak var demektir.
- İlk okuduğunuz değerleri not edin daha sonra bir kaç saat suyu hiç kullanmadan tekrar saatteki değerleri okuyun. Eğer ilk okuduğunuz değerlerle arasında farklılık varsa, kaçak var demektir.
5 Su vanasının tamamen açık olduğundan emin olun. Su saatinizin yanında bulunan ana vanaya bakın. Eğer bir şekilde biraz da olsa kapalı durumda bulunuyorsa, tamamen açık konuma getirin. Bu nadir rastlanılan bir problemdir fakat test etmesi bir kaç dakikayı geçmez.
6 Basınç düşürücü vanayı kontrol edin. Alçak zeminli binalarda su tesisatının girişinin bulunduğu yerlere genellikle basınç düşürücü vana koyulur. Bu vana şekil olarak zile benzer, ve eve giren suyun basıncını güvenli düzeye düşürmeye yarar. Bilindik modellerde vananın altında bulunan pimi döndürerek suyun basıncını arttırabilirsiniz. Bir kaç kez döndürmek istenilen basınca ulaşmak için yeterli olacaktır aksi taktirde çok fazla çevirmek basıncı çok arttıracağından dolayı borulara zarar verebilir.
- Eğer basınç düşürücü vanayı kullanmak herhangi bir değişikliğe yol açmadıysa, suyu kapatın ve vanayı sökün. Yeni bir vana ile değiştirmeniz veya sadece temizlemeniz gerekebilir. Üretici firmanın verdiği kullanım kılavuzunu bulmanız tavsiye edilir.
- Her evde basınç düşürücü vana bulundurmaz özellikle şehir içerisindeki ev tesisatlarında veya yüksek yerlere kurulan evlerde.
7 Su yumuşatıcınızı kontrol edin. Eğer evinizde kurulu bir su yumuşatıcı tesisatı varsa, bypass denilen aç kapa işlemini deneyin. Eğer bu işlem sonucunda basınç artıyorsa, sisteminizi kontrol etmesi için bir tesisatçı tutun.
Uğur Kuzak