Sulama santrifüj pompası rölantide neden ve zarar
Sulama santrifüj pompasının rölantide olması, kavitasyona veya mekanik salmastraya zarar verebilecek pompaya zarar verebilir. Bugün santrifüj pompanın rölantide çalışmasının nedenini ve zararını keşfedeceğiz.
Rölanti nedeni
Su pompasının giriş ortamı yetersiz veya su giriş basıncı yetersiz veya su pompasının su giriş borusu tıkalı veya su pompası boşluğundaki hava dışarı atılmıyor.
Rölantide hasar
Su pompası üzerindeki etki esas olarak aşağıdaki hususları içerir:
(1) Rölanti pompasında çok fazla gaz olduğundan, pompa gövdesine ve akış geçiş parçalarına zarar verecek olan kavitasyon fenomenine neden olmak kolaydır;
(2) Mekanik salmastra veya salmastrada sıvı yağlama yoktur, bu nedenle kuru taşlama aşınmaya neden olmak çok kolaydır;
(3) çok kademeli santrifüj pompanın denge plakasında yağlama yapılmaz ve denge plakası hızlı bir şekilde yanar ve hasar görür.
(4) Su pompasının rölantide sıvı yoksa, rotor parçaları ve pompa gövdesi ısınır ve soğumayı başaramazsa, sıcak genleşme ve soğuk kasılması kolayca açıklığın bir kısmına neden olacaktır (örneğin sızdırmazlık halkası) kilitleyin.
Erken uyarı ve bakım
(1) Sulama santrifüj pompasının açıklık konumu, pompanın çalışmayı durdurmasını önlemek için izin verilen koşullar altında genleşecek şekilde işlemden geçirilir;
(2) Santrifüj pompanın şaftı sertliği artırmak için tavlama, ısıl işlem vb.Gibi özel işlemlerle işlenir. Düşük esnekliğe sahip malzeme, şaftın büyük ölçüde sallanmasını ve rölantide iken şaftın durmasını önlemek için kullanılır;
(3) Sıvı ortam ile yağlanması gerekmeyen mekanik salmastra ve paketleme boşluğunu kullanın;
(4) Yağ doldurmadan sızdırmaz kendinden yağlamalı rulmanı seçin;
(5) Diğer santrifüj pompalarla karşılaştırıldığında, yatay kendinden emişli santrifüj pompanın hacim alanı artar ve suyun depolanabileceği bir yer vardır. Kendinden emişli santrifüj pompa normal olarak çalışmadan önce, boşluk sıvı ile doldurulmalıdır ve operasyondan önce, havanın pompanın dışına sürekli olarak boşaltılan, kısmi rölantiye ait olan bir zamanlama süresi vardır;
(6) Rölantide endüksiyon sistemi kurun. Modern ekipman aracılığıyla, pompanın gerçek zamanlı izlenmesi için, santrifüj pompa rölantide anında alarm ve otomatik kapanma, ünitenin güvenliğini korumak için.