Çıkış göstergesinin her iki deliğinde de aktif (yanan). Bu ne anlama geliyor?
- Sayaçlar
.ve bu kusur nasıl onarılabilir? Her şey normaldi, sıfır ve fazdı, ve sonra kısa devre yaptı, otomatik makineler devrildi, çıkışı kontrol etti - ve burada. İki "faz". Bu arıza nasıl giderilir?
Nötr telin blendajın üzerine güvenli bir şekilde sabitlenmemiş olması ve yükün ağır olduğu zaman, makinenin nakavt edilmesi ve kontağın kırılması mümkündür. Çıkıştaki her iki kablodaki gösterge yanacaktır. Güçlü tüketicileri ayırın, nötr kabloyu düzeltin ve makineyi açın - her şey işe yarayacaktır.
Elinizde piller bulunan bir Çin göstergesi var, her durumda parlıyor.
" "Çıkışta sadece bir faz ve sıfır var. Faz, akım testine tabi tutulur. Suda durursanız ve faza dokunursanız, insan vücudu bir iletken ve suyun yeryüzünde olduğu gibi bir elektrik akımı geçecektir. Break dansı, yıldızlar, kelebekler uçuyor Genel olarak, gözler içinde tarif edilemez bir his.
“” Kablolamayı başarılı bir şekilde bitirip son kez kabloya çarptı. Işık söndü, matkap eritti, biri sandalyeden düştü. Tamiratlar genellikle en son yapılan onarımlarda ortaya çıktı.Ayrıca bir faz aramanın bir anlamı yoktu, kablolamanın bir kısmını değiştirmek zorunda kaldım.
Gösterge tornavidayı neden zeminden yanıyor?
İyi akşamlar. Soketteki (sarı-yeşil kablo) topraklama tapasını bir probu tornavida ile ölçtüm - diyot yanıyor. Fazdan biraz daha sönük. Nasıl oluyor ve gösterge tornavidayı neden yere yanıyor?
Bir yorum
Bu durumda, neden olabilir:
1) Sadece bir ipucu gösterir, ancak gerçekte voltaj yoktur.
2) Cihazın topraklanmış gövdesinde bir yer kırılır.
3) Şebeke arızaları veya elektrikçiler muhtemelen dairenizin topraklamasını yanlış bağladılar, hattaki bir arıza - sıfır bir yerdeydi ve topraklama potansiyeliniz ortaya çıktı. Kablolama zeminin düzgün bağlandığını kontrol edin. Ve genel olarak, güç kaynağı şebekesi hangi durumda. Bu tür topraklamanın işleyişinin tamamen tehlikeli olması muhtemeldir - uzmanlarla temasa geçin, böylece hattınızın sayımı, evdeki kablo tesisatının durumu, apartman dairenizde, her şeyin düzgün bir şekilde bağlanıp bağlanmadığı ve gereklilikleri karşılayıp karşılamadığı doğru şekilde söylenecektir.
Gösterge tornavida, her iki kablodaki fazı gösterir!
Herkese iyi günler.
Lütfen, anladığım kadarıyla, genel olarak, e-postayı kaydetmek için ebeveynlerin değiştirmek istedikleri sorun. sayacı eskiden çok önce ayrıldı ve ödeme tarife göre yapıldı. O zaman bir kutu otomatik ve yeni bir sayaç aldım. Sayaca göre zaten kurulum yapacaklardı, fazın 0 olduğu yere karar verdiler. İndikatör tornavida kullanarak dairenin girişinde ölçmeye başladılar ve her iki giriş telindeki ışığın açık olduğu ortaya çıktı (teller, metrelerden, yani elektrikli aletlerden ve sayaçtan gelen geri tepmelerden ayrıldı). hariç tutulur) iki aşamalı olarak. İlk başta 0'ın kırıldığını sanıyordum ama ne kadar zamanımın sıfır olmadan çalıştığı belli değildi, eğitimim bana izin verdiğinde, işe yaramamış gibi görünüyor. Genel olarak, bu rezalet zaten dışardaydı çünkü mahalleler aramaya karar verdiler
elektrikçinin anlamasına izin verin. Bir elektrikçi geldi ve dairenin bir üçgen devresi ile desteklendiğinden her şeyin yolunda olduğunu söyledi.
Şimdi soru, iki aşamalı bir üçgen eklenme şemasının ne olduğunu herkesin okuyabileceği bir bağlantıyı açıklayabileceği veya verebileceği şeydir?
Karşıdaki ve nepodnilsya'nın altındaki apartmanda bulunan komşular, olağan dahil etme şemasını kontrol etmeye gitti.
yani Hem sıfır hem de bir faz var. Bunun bir diğeri için başka bir devre için nasıl normal olabileceği açık değil mi?
Sayacın açık olduğu devrede bir sayaç olacak ve 0 var, ve faz nedir?
2g_s_s Zaman içinde, daireler 127 / 220V ağından 127V voltaj ile güçlendirildi. Sonra parti "zorunlu" dedi ve ülke 220V hane gerilimine geçti. Bu, tüm QFT'lerin tek bir yedeği olmaksızın dairelerin güç kaynağını "faz + sıfır" dan "faz + faza" çevirerek yapıldı. Yeni KTP'ler inşa edildi ve eskiler yavaş yavaş 220 / 380V ile değiştirildi ve daireler normal “faz + sıfır” şemasına göre yeniden güçlendirildi.
İki aşamanız olduğu gerçeği anlaşılabilir, ama aynı zamanda komşuların “faz + sıfır” olması garip. Kontrol edin, 220V'un iki fazı ve bunların 380V arasında olabilir misiniz?
ELEKTRİK SORU
Günlük evde yeni bir kablolama yapıldı. 1. katta, her şey sırayla, ve 2. bir gösterge tornavida ile kontrol edildiğinde, her iki tel de parlıyor. ana kabloyu sayaçtan ikinci kata, ikinci kata değiştirdi, her şey aynı. Nedeninin sebebi nedir?
Her iki "parıltı" her ikisi de çok korkutucu değil)) Gösterge tornavida - en güvenilir ve doğru ölçüm aracı değil. Cihazı bu ağa bağlamayı deneyin ve çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Bir tornavidanın lüminesansı, indüklenen voltaj ile basitçe açıklanabilir ve yazıcıda herhangi bir tehlike taşımamaktadır. Eğer tersten gidersek ve montajcıların faz başına nötr kabloyu “diktiğini” varsa, o zaman bir artık akım cihazı varsa (ve bir ahşap evde bu olmadan yapılabilir), işe yarayacaktı.
diferansiyel makineyi değiştirmeyi deneyin
Ayrıca, negatif kabloyu ya da daha da ilginç bir şekilde ayarlıyorsunuz, gösterge tornavida test cihazını dağıtım paneline getiriyorsunuz ve herhangi bir şeye dokunmuyor. Bazıları ise, ampulün içinden geçen bir ışık, kağıt üzerine bir ampul çizin ve ona 2 telli bir kablo çizin. + saniye -, + bir ampul içinden geçer ve tornavidayı fakat negatif elektriği yakar. Gösterge zaten size yazıldığından, bu bir referans değildir, her şey yolundadır.
Bu, toprak teli doğru şekilde bağlanmadığında gerçekleşir. Ama gerçekten tehlike yok.
on line çağrıyı 8-906-793-56-14 Saygılarımızla Kazbek Kumakhov gizli kablolama Montaj Escutcheon sht230 / 170/110 rub.beton / tuğla (alçı) / GCR Ayar çıkış hızlandırmak için / tuğla sht150 rub.v podrozetnik Stroebe geçiş (jips) (do20mm / do40mm) p.m120 / Stroebe (3-tel) (do4mm2 / do10mm2) p.m18 / 22rub yoluyla 180rub kablo tesisatı kutusu 24moduley2800 eski yerine yuva / anahtar sht40rub değişikliği çıkışı / sht190rub anahtarı Sökme /2100rub.beton/kirpich (gips) (dış kablo-beton, tuğla (alçı) ahşap) Soket / anahtarların montajı250 / 220 / 190rub.beton / kir Şeftali (alçıtaşı) ağaç montaj soketi / zemin, duvar) p.m30 / 25 / 25rub.beton / tuğla üzerine sht150rub Kurulum gofry.trubyPVH (do20mm çapı şalter kutusu ((alçıtaşı) Grafik Montaj kutusu (shirina16mm) p.m45 / 40 kutu, oluklu, tepsi metallorukave3 telli (do4mm2do6mm2 / do16mm2) p.m18 / 22 / 26rub değişikliği çıkışı / vyklyuchatelyasht270 / 250 / 230rub.beton / tuğla /35rub.beton/kirpich(gips)derevo kablo (alçıtaşı) ahşap tepsi, duvarda metal boru - montaj parçaları 170 ruble tepsi altında askıya alma, metal borular - parça montajı 200 rub.h = 3m tepsi montajı p.m90rub bitmiş metal boru rokladka p.m240 / 280rub.do25mm / do32mm çekmesi kutusu (metal) Aracı yerine de yükleme Fasteners sht450s Elektrik tesisatı panel / ustanovka1P (NADIN) sht320rub.spodklyucheniem RCD değiştirme / ustanovka2P (iletkenleri bağlantı iletkenleri Otomat değiştirme / ustanovka2P (NADIN) sht220rub.s NADIN) Karşı montazh1f bağlı iletkenlerin Otomat değiştirme / ustanovka3P (NADIN) Dif.avtomata değiştirme / ustanovka2P (NADIN) iletkenler montaj shinNiPE bağlantı sht320rub.s (NADIN) sht50 25rub + n * bağlantı iletkenleri sht390rub.s n-sayı iletken bağlantı sht370rub.s (DI üzerinde N) adet 650 rub. Sayaç montazh3f (DIN üzerinde) bağlantısı ile 950 ruble arasındaki bağlantı ile fazlı ödeme sistemi.
ayrı ayrı iki makinede 1 ve ayrı ayrı 2. katta durmalıdır. Böylece 1. katta tüm 2. kattan tek bir tıklama ile
Her zaman aynıdır ve her zaman, iki kablo üzerindeki göstergenin kontrolü açıkken.
Bir faz, diğeri, daha zayıf bir ipucu, bununla ilgili korkunç bir şey yok.
Anatoly. Büyük bir anlaşma yok. Başka bir şekilde kontrol edin.
eğer ev ağa bağlı herhangi bir şeye sahip değilse (ışıklar kapalı olsa bile) ve bu durumun kontrol edilmesi gerekiyorsa, tüketici devreye girdiğinde bu gerçekleşirse, bu durum bir çok tüketici bir satıra asılı kaldığı zaman olur, bunları bağımsız makinelere ve daha neden dahil etmek karanlıkta koşmayın. Uzaktan söyleyemem, şu an hala bir tehlike. doğru kurulum ile böyle olmamalı! düzeni gönderin, yardım etmeye çalışın.
Gösterge tornavidası, özellikle neonke'de bir şey ifade etmez. Gerçek elektrik devrelerinde gerçek dirençleri vardır, vücudunuzun kapasitesi elektrik alanının yoğunluğu gibi nispeten büyüktür. Gösterge tornavida voltajın olmadığı durumlarda bile bir parlaklık verebilir. Kalkandan ayrılmış kısa devre hattını çalın ve sakinleştirin. Neonka hiçbir şey ifade etmiyor. Özellikle çatı demir ise ve arazi ıslaksa. Neon göstergeleri kullanmıyorum, birçok apartmanda sıfırdan 40 ila 110V arasında değişen dijital probları kullanıyorum.
Hangi göstergenin kullanılacağı, eğer determinant 220 ile (“hedefleme” ile), o zaman bu oldukça mümkündür. En yaygın olanı deneyin, eğer bir FASE gösteriyorsa, bir test cihazı vardır, telden okumalar alır, eğer test cihazı tarafından kontrol edildikten sonra fazın sadece bir telde olduğu ortaya çıkarsa, toprak bağlantısına (genellikle sarı-yeşil tel) bakın, sadece bağlanamaz. santralde. İyi şanslar!
Ustaların cevapları sadece şaşırtıcı. Elektrik, bale ve ballet gibi, herkes anlıyor))). Göstergeyi gerçekten atmak, artık sizi şaşırtmasın. Basit bir Çinli test cihazı daha güvenilirdir. Ya da kartuştaki bir lamba. Ama eğer zihine göre, o zaman farklı seçenekler vardır. ve burada tam olarak bir şey belirlemek zor.
Cevap yüzde 100, ben Sergey'in fikrini tutuyorum ve tekrarlamak aptal!
Bu bir geçiş anahtarının bir yere ayarlandığı anlamına gelir
Soketleri kontrol edin, faz soket yuvasına dokunur, böylece ikisi de yanar.
Gösterge olağan elektromanyetik parazitlerden parlayabilir. Bu fenomen kesinlikle normal ve her yerde bulunur. Önceki nesnedeki akımları ölçtüm - 2 volt kadar. Bununla birlikte, RCD zaten N ve PE kapalı olduğunda çalışır. Gerçekten 2 faz olmadığından emin olun - test edebilir veya sadece kontrolku-bulb kullanabilirsiniz. Faz iletkenden gelen sızıntı, RCD tarafından derhal durdurulacaktır, bu nedenle orada değil, koruyucu iletken de varsa - o zaman dikkatli olun, bir ampulle kontrol edin. Bu daha güvenli bir test. Bir yük bağlanırken iletkenler arasında 220 voltluk bir voltaj olduğunda, mevcut gücün 60 watt'lık bir lamba için bile yeterli olmadığı durumlar vardı. Bu, devrede zayıf bir temas olduğunda veya iletkende bir kopma olduğunda veya iletkenleri kısa devre yaptığında olur. Bu yüzden muhtemelen her zamanki tavsiyeleriniz var.
Merhaba, belki gece vakti aydınlatması olan bir anahtarınız var (Ionka) Bu durumda suç yok.
Düğmeyi kontrol ederseniz, o zaman faz kesintiye uğrar ve tornavida daima fazın olduğu yerde yanar.
Her iki kablo da soketlerde yanarsa, kutuyu kırmadan önce bu kabloyu değiştirin. ya da pota kutusuna. doğru değil bağladım. ya da tamir ederken nasıl öldürdüler. Normalde bir sıfır fazı vardır, o zaman sebep çürümedir.
Isuzu Opel 4x4 Club
gösterge tornavida sırları
Jaba 17 Eylül 2012
Dm.Sutyagin 17 Eylül 2012
Leshy29 17 Eyl, 2012
Bunu ne gösteriyor?
İlk başta körel. o zaman ışık her yerde görülür
Jaba 17 Eylül 2012
İlk başta körel. o zaman ışık her yerde görülür
Düşünüyorum - havadan bir şey yakabilir mi? :-) Parlak çok parlıyor.
Huku111a 18 Eylül 2012
Peter Tiger 18 Eylül 2012
Kardeşler elektrikçiler ve onlara katılanlar. :-)
Bugün bir tornavida göstergesi aldım ve onunla eğlenmeye başladım. İlk başta, temastan ve farklı ellerle sokmayı ele geçirdi - parlama.
Demir lavabosuna saldıran - parlar. Parlak yani.
Onun fişine takılmamış. Snaps + earth - parlıyor.
Bu tam olarak bir gösterge tornavida değildir.
Şimdi modern gösterge tornavidaları var (LED'li). Beş işlevi yerine getirirler:
- "faz sıfır" tanımla
- Gizli kablolama dahil olmak üzere alternatif voltajı belirleme
- Kablo kopma yerini belirleme
- Devrenin bütünlüğünü kontrol edin (arama)
- Bataryanın veya bataryanın polaritesini belirler
220 volt prizinizde iki faz var mı? Düşündüğünden daha gerçek.
Yaygın hata kablolaması hakkında, 220 V soketinin her iki konnektöründe - faz. Bunun neden olduğu ve neyin tehlikeli olduğu hakkında. İlk kişi ve biraz gayri resmi.
Bir acemi veya tecrübesiz bir elektrikçiyi kafa karıştırıcı özellikte elektrik kablolarının tek bir özelliği vardır. Bunun ne olduğunu açıklığa kavuşturmak için tanıdıklarımdan birinin hikayesini getireceğim:
“Komşum Cumartesi günü bana geliyor - büyükannem yalnız. Ve dairede elektrikçi ile anlaşma ister. Söyle, hiçbir şey işe yaramıyor, ama ışık kapatılmıyor gibi görünüyor.
Şey, elbette, siteye gidip devre kesicilere bakıyorum. Her şey sırayla, tüm makineler dahildir. Gösterimi alırım: faz geçer. Büyükanneme daireye gidiyorum, ilk çıkışını kontrol et. İlk konektör “faz” dır. İkinci konnektörü kontrol etmek - ayrıca "faz"! Ne saçmalık!
Başka bir prize dönüyorum: aynı resim. İki faz. İki aşama nereden geliyor? Sanırım, tamam, "sıfır" kaybolabilir. Fakat ikinci aşama 220 voltluk bir çıkışta nerede olabilir? Daireye sadece bir aşama getirilmiştir.
Hiçbir şey anlamadım, anneannelerinden özür diledim ve Pazartesi gününe kadar konut departmanından bir elektrikçi beklemek zorunda kaldı. Ve orada sorun neydi, anlamadım. "
Hemen uzmanlarıma arkadaşımın hikayesine gülmemelerini söyleyeceğim. O aptal bir adam değil, sadece mesleği bir elektrikçi değil. Ve ona olan karanlık hikayeye biraz ışık tutacağım.
Hikayenin kahramanı, gösterge tornavidasının yanı sıra, onunla bir testçiye sahip olsaydı ve nasıl kullanılacağını biliyordu, o zaman ilginç bir gözlem yapabilirdi. Çıkıştaki iki "faz" arasındaki voltaj yoktu. Bu, "faz" ın aynı isimden olduğu anlamına gelir. Bu anlaşılabilir, aksi takdirde apartmanda ekipman ve demirbaşlar sizin için iyi olmaz.
Ama “faz” dan daha önce sıfır olan kondüktöre nereden geldi? Sadece yükün üzerinden geçti, yani, her zaman açık olan bir koridor lambasından gelen bir ışıkla, ve... ve işte bu. Sadece gidecek hiçbir yeri olmadığı ortaya çıktı. Bütün karmaşanın nedeni, giriş sıfır çalışma iletkeninin kırılmasıdır. Kalkandaki sıfır barada kolayca kırılabilir, alüminyum tel için her zamankinden daha kolay.
Bu olduğunda, devrede akım elbette kaybolur. Akım yok - voltaj düşüşü yok. Bu nedenle, "faz", giriş ile aynıdır, ampulün çıkışı. Her iki telde de "faz" ortaya çıkıyor. Dairenin tüm düz telleri, düz panelin aynı sıfır barası üzerinde birbirine doğrudan bir elektrik bağlantısına sahip olduğundan, “kayıp faz” da yuvada görünür. Tüm anahtarları kapatmak ve apartmanda bulunan tüm cihazları soketten çıkarmak için anormalliğin ortadan kalkması yeterliydi.
Durumun üstesinden gelmek için, ilk olarak elbette giriş çantasını kapatarak, düşmüş nötr kabloyu söküp tekrar bağlamak yeterliydi.
Burada, sıfır iletken üzerindeki “faz” ın bu gibi durumlarda hayali ve gerçek dışı görünmesine rağmen, tehlikenin gerçek olabileceğini belirtmek gerekir. Yük sayesinde bile çok iyi “sarsabilir”, çünkü bir insan çok hoş olmayan duyular için sadece 7 miliampere ihtiyaç duyar.
Yine, bu gibi durumlarda elektrik çarpmasından kaçınmak için, ayrı bir topraklama hattı ve yeniden topraklama olmadan, elektrik ekipmanlarının doğrudan bağlantı noktalarında koruyucu bir şekilde yok edilmesi imkansızdır. Sonuç olarak, bu yasağı ihmal edersek, nötr tel kırılırsa, “gerçek değil” olsa bile, faz doğrudan alet kutusundan elde edilebilir.
Faz ve sıfırı belirlemenin birkaç yolu
Sitede tüm arkadaşlar için selamlar "Evin Elektrik." Bugün düşüneceğimiz bir sonraki makale, büyük olasılıkla profesyonel elektrikçilerden ziyade yeni başlayanlar için ilginç olacaktır. Çalışmalarında tecrübesi olan elektrikçiler genellikle bu sorunu pratikte karşılıyorlar.
Herhangi bir elektrikçi, elektrik işi yapmadan önce, evde bir priz veya anahtar bağlayıp bağlamadığınızı, bir avizenin, sensörlerin takılmasının veya bir bağlantı kutusunun kapatılmasının, fazın ve sıfırın kablolamada nerede olduğunu belirleyerek başlar.
Makalelerimde, genellikle bir anahtar bağlandığında, kırmak için uygulanması gereken aşamadır. Okuyuculardan biri bana bir soru sordu: nasıl tanımlanır? Tel nerede? Tabii ki, bu soru çok basit, ama ortaya çıktığı gibi, herkes için değil.
Bu nedenle bugün, fazın ve sıfırın nerede olduğunu ve hangi araçların kullanılabileceğini / kullanabileceğini ve nasıl yapamayacağını analiz edeceğiz.
Fazın ve sıfırın nerede olduğunu belirlemenin önemi sadece teknolojik bir gereklilik değil, aynı zamanda işin güvenli bir şekilde yürütülmesi için de gereklidir. Örneğin, bir elektrik tesisatının akım taşıyan parçaları üzerinde herhangi bir çalışma yapmadan önce, voltajın olmaması kontrol edilmelidir. Gerilim testinin olmaması fazdan faza ve fazdan sifir kablolara karşı gerçekleştirilir.
Fazın nerede ve nerede sıfır olduğu nasıl belirlenir
Arkadaşlar, pratik bir şekilde bir araya getirelim. Başlangıç olarak, bu testi gerçekleştirebileceğiniz cihazların yardımı ile tanımlayacağız:
- - gösterge tornavidası;
- - multimetre;
- - voltaj göstergesi;
Bu, çalışabileceğiniz tüm cihazlar değildir. Örnek verdim sadece en uygun ve popüler. Ev içi kullanım seviyesinde konuşmak için.
Faz ve sıfır gösterge tornavidayı nasıl belirlenir
Bir fazı ve sıfırı bulmanın en kolay ve en güvenilir yollarından biri, bir gösterge tornavida kullanan bir yöntemdir. Bu aracın aygıtı ve sitede göstergenin nasıl kullanıldığı hakkında zaten yazdım.
Neden bu yöntemin en kolay olduğunu düşünüyorum? Her şey çok basit - çünkü en ucuzdur (en düşük maliyet gerektirir). Tipik bir gösterge tornavidası yaklaşık 50 rubleye mal olur. Böyle bir araç için para değildir. Tabii ki, büyük işlevsellik ile, daha pahalı satın alabilirsiniz, ancak ana amacı değişmeyecektir. Sap, göstergenin tasarlandığı voltajı göstermelidir (genellikle 500 volttan daha az değildir).
Sting göstergesi tornavida bir çalışma gövdesidir, sadece aletin bu kısmı plastikle kaplanmamıştır.
Güvenlik önlemleri: Çalışma sırasında tornavida ucuna ASLA dokunmayın. Cihazın kendisi kuru, temiz, çatlak ve cips içermemelidir.
Yani, göstergeli tornavida kullanarak çıkıştaki fazı ve sıfırı nasıl belirleyeceğimize bakalım.
Parmağınızı tornavidanın “topuğuna” dokunduğunuzda bir tornavida soket üzerindeki deliklerden birine yerleştirin. İçinde neon ışığı açıksa, o zaman bu “faz” dır. Şimdi tornavidayı başka bir deliğe yerleştirin - ışık yanmıyor. Yani bu sıfır.
Eğer neon ampul her iki deliğe de parlarsa, “sokette iki faz” var demektir. Panik yapmayın, nötr telin teması kaybolursa (örneğin, kutuda bir yerlerde) bu durum meydana gelir. Ve sokette iki faz yoktur, ancak biri elektrikli cihazları (ampul, TV, buzdolabı vb.) Açarak ikinci deliğe girer.
Ölçerken ERRORS: Genellikle insanlar sıradan bir gösterge tornavidasını çevirmek için bir tornavidayla karıştırırlar. İkincisi, tasarımında bir bataryaya sahiptir. Eğer fazı ve nötr telleri kontrol etmek için böyle bir tornavida varsa, o zaman “topuk” 'un dokunmasına gerek yoktur. Aksi halde, ampul, her iki durumda da, ışığa olduğu kadar sıfır değerine dokunduğunda da yanacaktır.
Bir multimetrenin fazı ve sıfır nasıl belirlenir
Bir gösterge tornavida kullanımına ek olarak, bir faz ve nötr kablo bulmak için bir multimetre kullanmak da mümkündür.
Bugün, satışta birçok multimetre modeli var, ancak şimdi ele alacağımız yöntem tüm modellerde (fonksiyon ve maliyet ne olursa olsun) kesinlikle kullanılabilir. Örneğin, bir dijital multimetre DT9208A var.
İlk adım, cihazı AC voltajını ölçmek üzere yapılandırmaktır. Probları uygun konektörlere yerleştiriyoruz (benim durumumda bunlar “VΩCX +” ve “com”). Ardından, mod anahtarını AC voltaj ölçüm sektörüne 750 volt değerinde ayarlayın.
Bir multimetre ile fazı ve sıfırı belirlemenin iki yolu vardır.
İlk yöntem - iletişim
Çıkışın soketine bir prob yerleştirilir (kırmızı veya siyah olan olursa olsun), ikinci prob iki parmağınızla kenetlenir. Cihazdaki okumalar “0” a yakınsa, bu, nötr iletkene çıkışta dokunduğunuz anlamına gelir.
Şimdi probu başka bir soket çıkışına taşıyın. Cihaz üzerindeki okumalar 20-60 volttan önemli ölçüde farklıysa (100 volt'a kadar ulaşabilir), bu da faz iletkenine dokunduğunuz anlamına gelir.
Cihazdaki numaralar farklı olabilir, hepsi kişinin ayakkabısına, zemine, odadaki neme, vs. bağlıdır. Buna göre, zeminin ve ayakkabıların yalıtımı ne kadar iyi olursa, cihazın göstereceği voltaj o kadar düşük olur.
İkinci yöntem temassızdır.
İkinci yöntem, temassızdır, yani, multimetre probuna parmaklarınızla dokunmadan. Problardan birini alıyoruz ve soketleri sokete sokuyoruz, sadece ikincisini cihaza yakın tutuyoruz ve hiçbir şeye dokunmuyoruz. Çıkış direğine “sıfır” bağlıysa, cihaz sıfır değerlerini gösterir.
Probu, prizin başka bir soketine taşıyoruz, ikincisi de hiçbir şeye dokunmuyoruz. Soketin bu kutbuna “faz” bağlı ise, cihaz 3-10 Volt (15 Volt'a kadar) gösterecektir.
Fotoğrafımda gördüğünüz gibi, bir multimetre ile faz ve sıfırı belirlerken, cihaz sırasıyla 10 (11) Volt ve 0 gösteriyor.
Bipolar voltaj göstergesinin faz ve sıfırını belirleme
Bipolar voltaj göstergesi, yumuşak tel ile birbirine bağlanan iki çalışma parçasından oluşur. Bu tür bir araç profesyonel olarak sınıflandırılmıştır. Genellikle çalışma parçalarından birinde, 24 V, 48 V, 110 V, 220 V, 380 V'luk gerilim değerlerinin varlığını belirten gösterge ışıkları şeklinde bir ölçek vardır (değerler markete bağlı olarak değişebilir).
Arkadaşlar, her iki kutuplu voltaj göstergesinin fazın nerede ve nerede sıfır olduğunu belirleyemeyeceğine dikkat etmelidir.
Örnek olarak, fotoğraf, 500 V'a kadar çalışma voltajları için tasarlanmış PSZ-3 işaretçisini gösterir. Gerilim varsa, PSZ-3 işaretçisi aralıklı bir bip sesi çıkarır (gıcırdamaya başlar) ve gösterge ışığı yanar.
Faz iletkenin bir çalışma parçasına dokunursanız, gösterge ışığı parlamaya başlar ve sesli uyarı sürekli bir bip sesi çıkarır.
Bu basit şekilde, fazın nerede olduğunu ve sıfırın iki kutuplu bir işaretçi olduğunu belirleyebilirsiniz.
Hangi yöntemlerin kontrol edilmesi yasaktır?
Elektrikçilerin fazı ve sıfırı bulmak için kullandıkları yasak yöntemi sıklıkla bulabilirsiniz. Bu yöntem “pilot ışıkları” kullanımını içerir. Yani, sıradan bir ampul çekilir, tellerin bağlı olduğu bir kartuşa vidalanır. Teller faz ve sıfır arasında bağlanır - eğer her şey yolunda ise, ışık açık değilse, yanar. o zaman parlamayın.
Birincisi, bu yöntem belirsizdir, fazın tam olup olmadığı konusunda tam bir güvenle söylenmez (sıfır kopma meydana geldiğinde, bir kişi hiç faz olmadığını düşünebilir ve elleriyle kutunun içine girebilir). İkinci olarak, "Elektrik Tesislerinin Güvenli Çalışması İçin Kurallar" ile test lambalarında voltaj bulunmadığını kontrol etmek yasaktır.
“Test lambaları” kullanımının yasaklanması, “faz” ve “faz” arasındaki üç fazlı bir şebekedeki voltajın kontrol edilmesi sırasında, lambanın sadece 220 Volt değil, 380 Volt'luk bir voltaja bağlanmasıdır. ) dayanamayacak ve patlayamayacak, böylece bir kişiyi parçalanmış halde yaralayabilir.
Ayrıca, sıhhi tesisat veya radyatör kullanmayın - bu sadece kendiniz için değil, başkaları için de tehlikelidir.
Ayrıca, tellerin renk işaretine güvenmeyin. Bunlar sadece ek yönlendirme ve tanım yöntemleridir. Her ne kadar işarete dikkat edilmelidir, ancak yetkili elektrikçiler her zaman kurulumu gerçekleştiremezler. Genellikle toprak teline topraklama kablosu bağlanır.
Arkadaşlara, enstrüman olmadan fazı ve sıfırı nasıl belirleyeceğinizi öğreteceklerine inanmayanlar - bu bir efsanedir. Bu eylemi bir patates, bir bardak su veya bir plastik şişe ile yapmak mümkün değildir. Böyle yollarla kendinizi tehlikeye sokuyorsunuz - bununla hayatınız için ödeme yapabilirsiniz. Her durumda, en basit olanları bile alete ihtiyacımız var. Mağazaya gitmek ve düzenli bir voltaj göstergesi satın almak için tembel olmayın - bir kuruş maliyeti.
Gösterge tornavidayı nasıl kullanılır.
Evdeki veya apartmandaki işlerin çoğu, elektrik, priz, lamba ve diğer elektrikli cihazların montajı, değiştirilmesi ve bağlanması gibi işler için, bir elektrikçiye neden olmadan çoğu insan tarafından yapılabilir.
Ama iş yerinde güvenlik çok önemlidir. Elektrik güvenliği talimatlarında zaten yazmış olduğum gibi, herhangi bir çalışmaya başlamadan önce, ilgili otomatik makinenin veya durdurucunun bağlantısını kesmek ve elektrik kablosu veya kablolarında faz olmadığından emin olduktan sonra çalışmaya başlamak gerekir.
Bir fazın olmadığını belirlemek için bir gösterge tornavida kullanılır. Aksine, aksine, makinenin açılıp açılmadığının kontrol edilmesi ve arızaların giderilmesine yardımcı olacak iki fazlı veya nötr iletkenden birinin kırılmasını belirleme amacıyla bir fazın varlığını kontrol etmek kullanılır.
Bir fazın olmadığını kontrol etmeden önce, gösterge tornavidasının performansını kontrol etmek zorunludur.
Gösterge tornavidayı nasıl kontrol edilir.
- Vücut kırılmamış ve sağlam olmalıdır.
- Her kullandığınızda, canlı elektrik kablosuna dokunarak çalışmasını kontrol etmenizi tavsiye ederim. Pillerin üzerindeki tornavidalar, kontrol etmek için daha da kolaylaşır - sadece sapa ve aynı zamanda tutamaktaki metal parçasına dokunursunuz ve yanmalıdır.
Düşük fiyatı düşünüldüğünde kusurlu veya hasarlı bir gösterge atılmalıdır.
Faz nasıl bulunur ve gösterge tornavidasının nasıl çalıştığı.
Aşağıdaki resimde en kolay seçenek gösterilmektedir. Fiyatı yaklaşık 0,5 dolar.
1. Bu gösterge sadece bir faz teli tanımlar.
Aşağıdaki gibi çalışır: Akım, tornavidanın sokma - sınırlama akımı boyunca akar, neon lambasının direnç-teması, bir insan üzerinde bir devredir, yani, insan vücudunun direnci, göstergenin çalıştırma devresine dahil edilir.
Metal kontağa dokunmadan - lamba yanmaz.
Ana dezavantaj, 60 volttan başlayarak voltaj göstergesinin başlangıcıdır. Ve birçok modelde güneşte yanan bir lamba yoktur.
Haysiyet, sadelik ve düşük fiyat. Doğru kullanımı çok kolaydır. Parmağınızla üst metal kontağa dokunun ve tüm tellerde bir fazın varlığını, sokağa dokunarak alternatif olarak kontrol edin.
2. piller üzerinde daha gelişmiş çok fonksiyonlu göstergesi tornavida. Görünüşte, pratik olarak neon lambalı sıradan birinden farklı değiller, ancak şeffaf olmayan bir plastik kasadan farklı olarak, neon batarya ile çalışan bir ampul ve küçük bir direnç var.
Bu göstergeyle, metal kontağa yukarıdan dokunmaya gerek yoktur - canlı kabloya dokunduğunda, kendiliğinden yanar. Eğer bir tarafa sokulmuş bir teli ve elektriksiz tele dokunursanız ve diğer taraftaki tele parmağınızla dokunursanız, devre kırılmazsa ışık yanmalıdır. Bu, telin veya kablonun bütünlüğünü belirler.
Uyarı! Çoğunlukla böyle bir tornavida bir uca tepki verir ve devre kırıldığında bile parlar, bu amaçla bir test cihazı, çevirici veya multimetre tavsiye ederim.
Böyle bir göstergenin başka bir kullanımı vardır, eğer bu tür bir tornavidanın ucunu alır ve doğrudan veya son yüzeyle yalıtılmış tele getirirseniz veya duvarın derinliklerine yerleştirilmezse, voltaj mevcut olduğunda ampul yanmalıdır.
Normal ile karşılaştırıldığında, daha düşük bir voltaj değerine tepki verir ve lamba parlak şekilde parlar. Bu tür bir gösterge tornavidadır, resimde olduğu gibi uzun yıllar boyunca günlük işlerimde bir elektrikçi kullanıyorum, ama sadece fazı belirlemek için.
Maliyeti 1 doların altında.
3. Bugün, çoğu zaman bir LCD ekran ve voltaj kullanılabilirliği için sesli alarm ile bir çok yeni elektronik gösterge tornavidaları satılmaktadır. Gösterge sadece voltajın değil, aynı zamanda 12 volt'tan 220 V'a kadar olan değerin de değerini gösterir.
Çalıştırma ve kullanım prensibi, çok işlevli gösterge tornavidalarına benzer; düğmeler veya geçiş değiştirme modları arasında fark vardır. Özünde, bu basitleştirilmiş ve kompakt bir multimetre, ancak fiyat çok büyük. Ve bir profesyonel elektrikçi bunu kullanmaz. Bu amaçlar için, bir sonraki makalede ayrıntılı olarak tartışacağım iki test uçlu tam teşekküllü bir test cihazı veya multimetre kullanıyorum.
enstrümanlar
Bazen evde elektrik tesisatı ve elektrikli ev aletleri ile ilgili bir sorun var. Her durumda bir uzmanı aramak her zaman uygun değildir (bekleme süresi, hizmetler için ödeme) ve her zaman tavsiye edilmez. Çoğu arıza birkaç dakika içinde kolayca sabitlenebilir. Örneğin, çıkıştaki veya anahtardaki temas kaybı ile. Fakat bunun için bir problem yeri bulup sorunu çözmelisiniz. Ve elektrik akımının görünmez ve tehlikeli olup olmadığını nasıl bulabilirim? Evet ve iletken veya duvarda veya yalıtım malzemesinde gizli.
Dolayısıyla bu amaçlar için, güvenilir ve ucuz bir cihaza ihtiyacımız var (elektrik devreleriyle basit çalışma için pahalıdır, sadece işe yaramaz), ki burada voltajın olduğu yerde "görmemize" izin veririz. Bu çok yönlü ve uygun fiyatlı cihaz bir gösterge tornavidadır. Onun hakkında ve bu makalede tartışılacaktır.
içerik
Gösterge tornavidalarının tipleri ve çalışma prensibi
Herhangi bir cihazı başarıyla kullanmak için, operasyonunun temelini anlamak gerekir. Aynı şey gösterge tornavida için de geçerlidir. En azından genel anlamda nasıl çalıştığına ve çalıştığına dair bilgi, onu etkili bir şekilde kullanmanıza izin verecek ve sizi hatalardan kurtaracaktır. Ayrıca, daha karmaşık ve pahalı bir multimetre olmadan yapacak.
Birkaç temel indikatör tornavida tipini düşünün, bu da daha uygun bir seçenek seçmemize olanak tanır.
Neon lambalı normal voltaj probu. Gösterge tornavidanın çalışma prensibi aşağıdaki gibidir. İletkenin yüzeyinden gelen elektrik akımı, tornavidanın ucuna düşer, daha sonra, bir neon lambasının teması üzerine en az 0,5 mΩ (akım sınırlar) değerine sahip bir direnç aracılığıyla düşer. Tornavida sapındaki temas yoluyla ampulü açmak için devrenin ikinci kontağı kişi üzerinde kapatılır. Bu tip bir tornavidada, insan vücudunun kapasitansı ve direnci ampul devresine dahil edilmiştir. Yani, telin ucuna ve temasın bir parmağına dokundular, gerginlik varsa, bir neon ampulün ışıltısını görüyoruz. Kişi ile temas yok - lamba yanmıyor. Bu tip tornavidanın dezavantajı, 60V'dan itibaren yüksek eşik voltaj göstergisidir. Bunlar sadece voltaj ve fazın varlığını belirlemek için iyidir. Bu araçla açık devreyi belirlemek imkansızdır.
LED göstergeli tornavidalar. Çalışma prensibi, neon lambalı tornavidaya benzer. Ana fark alt eşik voltaj göstergesidir, LED 60V'den daha düşük bir voltajdan yanacaktır.
LED gösterge ve kendi kendine yeten güç kaynağı olan tornavidalar (piller). Bu çok fonksiyonlu bir gösterge tornavidadır. Güç kaynağına ek olarak, genellikle bir bipolar olan bir transistör de böyle bir tornavidaya dahil edilir. Beş işlevi vardır:
- faz belirleyici;
- açık devreyi tespit eder;
- iletkende hasar yerini bulmanızı sağlar;
- DC kaynaklarının polaritesini belirler;
- Gerilimin temassız bir şekilde bulunabilme yeteneğini kullanarak, kablonun yerini bulabilirsiniz (bu etki manyetik alanın indüksiyonuna dayanır).
Bu türden tornavidaların bazı varyantları, örneğin mikrodalga fırınlarda mikrodalga radyasyonunu da tespit edebilmektedir.
Elektronik gösterge tornavida. İki versiyonda olabilir: LCD ekranlı veya LCD ekransız. Duyulabilir bir alarm voltajı varlığı ile donatılmıştır. Aslında, bu zaten basitleştirilmiş ve çok uygun bir multimetre. LCD ekran sadece voltajın varlığını değil, aynı zamanda değerini de (12V'tan 220V'a) belirlemeyi sağlar. Çalışma prensibi, genel olarak gösterge tornavidalarının önceki analoglarına benzerdir. Böyle bir cihazın planını vermeyeceğiz, bir tornavida kırılırsa, radyo pazarındaki hatalı elemanları arayacak ve değiştirecektir. Onarımı için harcanan zaman, sadece yeni bir aracın maliyetini ödemiyor.
Uygulama Yöntemleri
Görüşleri inceleyerek, göstergeli tornavidayı nasıl kullanacağınızı öğrenelim. Her şeyden önce, güç şebekeleriyle çalışırken güvenlik kurallarını hatırlamanız gerekir. Temel kural, elektrik devresindeki tüm kurulum ve onarım çalışmalarının, konuttaki giriş noktalarına takılı olan bağlantısız paket anahtarlarla yapılması gerektiğidir. Bir apartman veya ev ağındaki voltaj varlığında çıkış, taşıma veya masa lambasını sökmeyin.
Ayrıca cihaz kablolama prensibini ve onu tüketen cihazları anlamak gerekir. Ana kural: bir elektrik akımı her zaman iletkenden en az direnç yolu boyunca artı artı eksi değerine doğru akar. Herhangi bir elektrikli cihaz, sadece bu cihazın elektrik devresindeki artı veya faz negatif veya nötr tel şebekesine düştüğünde çalışır. Ve başka bir şey yok. Bu devre bozulursa veya engellenirse (bir transistör, diyot vb. İle), cihaz çalışmaz. Gösterge tornavida elektronik ve karmaşık elektrikli cihazlar için uygun değildir. Ama bu cihazlara devrenin sağlığını kontrol etmek için - son derece uygun bir şey.
Evlerimizde kabul edilen standartlara göre 220V voltaj ve 50 Hz frekans ile kullanılmaktadır. Ağ tek fazlı, yani. Gerilim daima bir telden geçer - buna faz (+) denir. İkinci tel sıfırdır, geri dönüş kablosu transformatöre (-) yol açar. Çıkışta topraklamada üçüncü telin varlığı. Elektrikli cihazların çalışması etkilenmez. Bu tel, bizim güvenliğimiz için hizmet vermektedir, voltaj, cihazın metal kasaya çarpması, yere gidecektir ve bizi “vurmayacaktır”.
Elektrik kablolarının herhangi bir onarımında, faz olmadığından emin olmalısınız. İki kabloyu hatırlıyoruz, bir faz - atıyor ve sıfır - öyle değil. "Onlardan kim" olduğunu belirlemek için bir gösterge tornavidaya ihtiyacınız var. Yanıyorsa, sıfır yoksa, sokete veya iletkene dokunuruz. Bu, aydınlatma armatürlerinin bağlanması ve bunların anahtarlanması durumunda önemlidir. Anahtara bir faz gelmeli, artı bir artı lamba tutucusunun orta kontağına gelmelidir.
Elektrik aygıtlarının kasadaki fazın arızalanması için kontrol edilmesi amacıyla, topraklama kontakları bağlamışsa herhangi bir prize yeterince dokunursunuz. Çıkışın kenarlarında olanlar. Işık açıksa veya bir ses sinyali duyarsanız, cihazlardan biri bedeni delerse. Böyle bir cihazı belirlemek için, gerilimin varlığı için topraklama kontağını sürekli kontrol ederken, bunları sırasıyla şebekede ve şebekede kapatmak yeterlidir. Gösterge sönünce, voltaj sızıntısı olan cihaz bulunur.
Bu tip işler geleneksel tornavidalarla mevcuttur. Pil ile bir gösterge tornavidamız varsa, o zaman daha fazlasını yapabiliriz. Bu nedenle, lambanın bütünlüğünü belirlemek için, tabanı bir el ile tutmak yeterlidir ve ikinci kez tornavida pimine dokunarak, lambanın ortasındaki temas noktasına bir soket takın. Gösterge parlarsa / bip sesi çıkarsa - lamba sağlamdır.
Benzer şekilde tel açık olarak test edilir. Telin bir ucunu veya fişin temas noktalarından birini bir el ele alırız ve ikinciye tornavida ucuna dokunuruz. Tel bozulmamışsa - tornavida parlar, eğer bir kırılma olursa, reaksiyon olmaz. Elbette, iletken gerilimsiz olmalı! Bu arada, kabloyu fişten kontrol etmek sadece elektrikli cihazlarda ve sadece anahtar açıldığında mümkündür, aksi takdirde devre açılacaktır. Uzatıcının doğrulanması imkansızdır.
Bir uzatma kablosunun performansını bir gösterge tornavidayla kontrol etmek için, fişini elektrik prizinden ve elektrikli cihazlardan çıkarmamız gerekir. Bir parça tel alırız ve uçları temizleriz. Herhangi bir çıkış uzantısına takılırız, böylece kontaklar kısalır. Fişi alıp bir kontağı elinizle tutarız ve ikinciye bir tornavida ile dokununuz. Uzatma zinciri normal ise, tornavida yanacaktır. Jumper'ı almayı unutmayın - aksi halde ağa bağlanırken kısa devre.
Eğer kızdırma yapmazsa, uzatma kablosunu ağa bağlarız, tornavidayı sokarak sokarız ve tutamağı yavaşça tornavida tutamağı ile tel boyunca hareket ettiririz. Tornavidanın durduğu yerde veya ekranın yoğunluğunu kaybeder - hasar yeri. Uzatma kablosunu şebekeden ayırın, pense alın, hasarın bulunduğu bölgedeki yalıtımı kaldırın, açık bir devre bulun ve kabloları çevirin. Ayrı tutuyor ve kullanıyoruz. Ya da istediğiniz gibi yeni bir uzatma kablosu satın alın.
Prosedür duvardaki kabloların yerini belirlemek için benzerdir. Elimizdeki tornavidayı elek için tutuyoruz ve duvar boyunca çiziyoruz - burada kablolar daha da parlıyor. Gösterge, iletkendeki akımın yarattığı elektromanyetik alana yanıt verir. Gizli kablo bulma yönteminin dezavantajı düşük doğruluğu. Ve panel evlerde, genel olarak, umutsuz bir iş, çünkü levhalardaki takviye kendi manyetik alanını yaratacaktır.
Gördüğünüz gibi, böyle bir aracın kapsamı oldukça geniştir, tüm uygulama örnekleri sayılmayabilir. Diyotun bozuk olup olmadığını bile kontrol edebilirsiniz.
Modeller ve yetenekleri
Makalenin bu bölümünde, en başarılı modellerden bazılarını sunduk ve özelliklerini dikkate aldık.
SVETOZAR MS-48S SV-45203-48 modeliyle başlayacağız. Model, voltajın varlığına ışık ve ses göstergesiyle donatılmış konforlu bir tasarıma sahiptir. Ayarlanabilir hassasiyet "prob", hasarın veya gizli kabloların yerini daha doğru bir şekilde belirlemenizi sağlar. İkincisinin hala somut bir hatası olsa da. Böyle bir aracın maliyeti 3-4 cu aralığındadır.
Gösterge tornavidası Enerji 6878-28NS. Kullanılabilen tüm fonksiyonların varlığında, görüntülenen voltajın nominal değerleri 12V, 36V, 55V, 110V ve 220V olarak gösterilir. Bu cihazın öne çıkan özelliği, mevcut tüm işlevlerin olduğu pillerin olmamasıdır. Aynı zamanda, maliyet bir doların biraz üzerinde.
Tornavida göstergesi SafeLine çok fonksiyonlu MS-18. Beş fonksiyon mevcuttur, maliyet 1,5 - 2 cu
Ve elbette, aşağıdaki fotoğraftaki “klasik” Visting gösterge tornavida. Basit ve güvenilir ve fiyatı - 0.5 USD
Aslında, gösterge tornavidaların seçimi çok büyük, fiyat aralığı 0,3 ila 15 -20 cu arasında çok geniş. kopya başına. İhtiyaçlarınızı ve yeteneklerinizi bilmek, kendiniz için en iyi seçeneği kolayca seçebilirsiniz.
Gösterge tornavidayı nasıl kontrol edilir?
Gösterge tornavida voltaj ile çalışmak üzere tasarlandığından, iyi durumunun sürekli olarak izlenmesi çok önemlidir. Vücut çatlaksız, sağlam olmalı. Çalışmaya başlamadan önce her zaman çalıştığından emin olun. Gerilimin olduğu iletkene dokunarak koşulu kontrol edin. Bir güç kaynağına sahip tornavida - sapa ve sapın üzerindeki sivri cisme - parlaması gerekir.
Durumda hasar varsa - tornavidayı değiştirin, güvenliğiniz maliyetinden çok daha pahalıdır. Pilleri olan tornavidalarda periyodik olarak değiştirilmeleri gerekir. Prosedür oldukça basit, kapağı sökün, eski pilleri çıkarın ve yenilerini takın. Ana şey pillerin kutuplarını karıştırmamaktır - işe yaramaz. "Doldurma" yı kaldırırken, elemanların konum sırasını hatırlayın, bu durumda tornavida uzun yıllar boyunca hizmet edecektir.
Tornavidanın kendisinde herhangi bir hasar meydana gelirse, tamir etmenin bir anlamı yoktur. Yenisinin fiyatı harcanan zamana değmez. Doğru, birkaç hatalı arızalı tornavidalarınız varsa, o zaman çalışılabilir olanı katlamaya çalışabilirsiniz.
Güç şebekeleri ve cihazlarla çalışırken daima dikkatli olun. Elektrik çarpması elde etmek için ölçüm sonucunu birkaç kez kontrol etmek için acele etmemek daha iyidir.
Gösterge tornavida nasıl kullanılır
Evdeki veya apartmandaki işlerin çoğu, elektrik, priz, lamba ve diğer elektrikli cihazların montajı, değiştirilmesi ve bağlanması gibi işler için, bir elektrikçiye neden olmadan çoğu insan tarafından yapılabilir.
Ama iş yerinde güvenlik çok önemlidir. Elektrik güvenliği kılavuzunda zaten yazdığım gibi. Herhangi bir çalışmaya başlamadan önce, ilgili otomatik makinenin veya durdurucunun bağlantısını kesmek ve elektrik kablosu veya tellerinde faz olmadığından emin olmak için çalışmaya başlamak gerekir.
Bir fazın olmadığını belirlemek için bir gösterge tornavida kullanılır. Aksine, aksine, makinenin açılıp açılmadığının kontrol edilmesi ve arızaların giderilmesine yardımcı olacak iki fazlı veya nötr iletkenden birinin kırılmasını belirleme amacıyla bir fazın varlığını kontrol etmek kullanılır.
Bir fazın olmadığını kontrol etmeden önce, gösterge tornavidasının performansını kontrol etmek zorunludur.
Gösterge tornavidayı nasıl kontrol edilir.
- Vücut kırılmamış ve sağlam olmalıdır.
- Her kullandığınızda, canlı elektrik kablosuna dokunarak çalışmasını kontrol etmenizi tavsiye ederim. Pillerin üzerindeki tornavidalar, kontrol etmek için daha da kolaylaşır - sadece sapa ve aynı zamanda tutamaktaki metal parçasına dokunursunuz ve yanmalıdır.
Düşük fiyatı düşünüldüğünde kusurlu veya hasarlı bir gösterge atılmalıdır.
Faz nasıl bulunur ve gösterge tornavidasının nasıl çalıştığı.
Aşağıdaki resimde en kolay seçenek gösterilmektedir. Fiyatı yaklaşık 0,5 dolar.
Aşağıdaki gibi çalışır: Akım, tornavidanın sokma - sınırlama akımı boyunca akar, neon lambasının direnç-teması, bir insan üzerinde bir devredir, yani, insan vücudunun direnci, göstergenin çalıştırma devresine dahil edilir.
Metal kontağa dokunmadan - lamba yanmaz.
Ana dezavantaj, 60 volttan başlayarak voltaj göstergesinin başlangıcıdır. Ve birçok modelde güneşte yanan bir lamba yoktur.
Haysiyet, sadelik ve düşük fiyat. Doğru kullanımı çok kolaydır. Parmağınızla üst metal kontağa dokunun ve tüm tellerde bir fazın varlığını, sokağa dokunarak alternatif olarak kontrol edin.
2. piller üzerinde daha gelişmiş çok fonksiyonlu göstergesi tornavida. Görünüşte, pratik olarak neon lambalı sıradan birinden farklı değiller, ancak şeffaf olmayan bir plastik kasadan farklı olarak, neon batarya ile çalışan bir ampul ve küçük bir direnç var.
Bu göstergede, yukarıdan metal kontağa dokunmaya gerek yoktur - canlı kabloya dokunduğunuzda, kendiliğinden yanar. Eğer bir tarafa sokulmuş bir teli ve elektriksiz tele dokunursanız ve diğer taraftaki tele parmağınızla dokunursanız, devre kırılmazsa ışık yanmalıdır. Bu, telin veya kablonun bütünlüğünü belirler.
Uyarı! Çoğunlukla böyle bir tornavida bir uca tepki verir ve devre kırıldığında bile parlar, bu amaçla bir test cihazı, çevirici veya multimetre tavsiye ederim.
Böyle bir göstergenin başka bir kullanımı vardır, eğer bu tür bir tornavidanın ucunu alır ve doğrudan veya son yüzeyle yalıtılmış tele getirirseniz veya duvarın derinliklerine yerleştirilmezse, voltaj mevcut olduğunda ampul yanmalıdır.
Normal ile karşılaştırıldığında, daha düşük bir voltaj değerine tepki verir ve lamba parlak şekilde parlar. Bu tür bir gösterge tornavidadır, resimde olduğu gibi uzun yıllar boyunca günlük işlerimde bir elektrikçi kullanıyorum, ama sadece fazı belirlemek için.
Maliyeti 1 doların altında.
3. Bugün çok sayıda modern elektronik gösterge tornavida satılmaktadır. Çoğu durumda bir LCD ekran ve bir voltaj alarmı ile. Gösterge sadece voltajın değil, aynı zamanda 12 volt'tan 220 V'a kadar olan değerin de değerini gösterir.
Çalıştırma ve kullanım prensibi, çok işlevli gösterge tornavidalarına benzer; düğmeler veya geçiş değiştirme modları arasında fark vardır. Özünde, bu basitleştirilmiş ve kompakt bir multimetre. ama fiyat çok büyük. Ve bir profesyonel elektrikçi bunu kullanmaz. Bu amaçlar için, bir sonraki makalede ayrıntılı olarak tartışacağım iki test uçlu tam teşekküllü bir test cihazı veya multimetre kullanıyorum.
Bahşiş altında elektromanyetik radyasyonun gerilim altında bir dizi serpilmiş kablodan, enerjisiz tellere etkisini kastediyorum. Sonuç olarak, ihmal edilebilir voltaj ile EMF (Faraday elektromanyetik indüksiyon kanunu) bunlara yol açmıştır. Bu gibi durumlarda, piller üzerindeki göstergenin hatalı olarak bir fazın varlığını veya herhangi bir durumda bir çevirme sırasında devrenin bütünlüğünü gösterebileceği söz konusudur.
Bu durumla yüzleşti. Duvarın yakınında, aynı renkteki 2 adet kablodan biri, bir tanesi fazdır. Her iki kabloda da ışık yanar. Bu tornavidanın kullanımı nedir?
Durumunu bilmelisin. Bir faz doğru mu, diğeri değil mi? Neden aynı renkte? Tornavida iyi durumda mı (şimdi birçok Çin likiditesi geliyor)
Burada iki iletkenli tel var. Her şey izole. Tornavidayı, fazdan izolasyona dokundurun - yanar (bir parmak koymadan). İzolasyona sıfırdan dokunduğum - yanmıyor.
Alexey, merhaba. Soru nedir? Bu neden oluyor? Çünkü bir ipucu var. Elektrik akımı kendi etrafında bir manyetik alan yaratır ve bunu gösteren tornavidadır. Bu konuda doğal olmayan bir şey yok. Yani her yer var. Gizli kablo arama cihazları bu prensibe dayanmaktadır.
Peter'den elektrikçi.
Kablo veya metal boru aramak için, mod anahtarlı özel bir elektronik arama cihazı daha iyidir.
Hoşgeldin! Gösterge tornavidasının niçin lehim kutusundaki tellerin her iki telinde yandığını söyle, bir tane daha, diğeri. Işık odaya çıktı ve ben fazı belirleyemem ya da sıfır yok.
İyi akşamlar! Genellikle, çok işlevli bir tornavida, çağrı teli için temas metal plakasına dokunmadan 2 telli bir kabloda 2 telin yanması durumunda, bu sıfırdan bir kırılma anlamına gelir. Bununla birlikte faz teli daha güçlü olacaktır.
Düğmenin çalışıp çalışmadığı, akünün doğru takılı olup olmadığı, LED'in kablo şemasına bakmak gerekir. Sadece piller değiştirilirse ve bu arıza ortaya çıkarsa, ki bu oldukça tuhaftır, eğer her şey doğru yapılmışsa, o zaman başka bir sebep iletken bir madde olabilir (Cips, su yoğuşması vb.). Hafif bir parlaklık LED'in aktığını gösterir. küçük akım. Yani elektrik devresinde tam bir kırılma olmaz.
Sevgili efendim!
Makalelerinize açık, yetkin bir şekilde yazılan ve içerdikleri yararlı pratik tavsiyeler için derin bir şükran duygusuna neden olan bir yorumum yok. Henüz bulamadığım veya farketmediğim bir sorum var.
Dairemizde salondaki ışık iki yerden açılıp kapatılmıştır. Bir yerde üç telli geleneksel bir anahtar vardı: bir faz ve iki sıfır, ve başka bir yerde: ışığın parlaklığını azaltmak için bir dimmer. Şimdi, LED lambalara geçişle bağlantılı olarak, dimmer'i çıkarmak zorundaydık. Ama sadece iki tel sönük: faz ve sıfıra gitti. Üçüncü tel kullanılmadı. Kabloları şimdi geleneksel bir anahtarda nereye koyacağımı bilmiyorum. Mızrak yöntemini denedim: kapattıktan sonra, kalkandaki anahtar tekrar açılmaz - bayıltır. Eşyalarınızdaki devreler üzerinde, faz teli genellikle tek bir terminale geçer ve diğer iki terminal diğer iki tele geçer. Bunu ben de yapardım. Ancak bağlantıların başka bir odada nasıl yapıldığına baktım, bir yerden iki ampule ait aynı kontrolün kontrol edilmesi, böylece fazın teli, anahtarın ayrı olarak konumlandırılan terminaline uymuyor, fakat yakındaki iki noktadan birine. Görünüşe göre, bunu bir kez yapan elektrikçiler için daha uygun oldu. Lütfen bana bu zor durumdan nasıl çıkacağımı söyle.
Şimdiden teşekkür ederim.
Basil.
Sırayla deneyelim. Kontrol panelinde tam olarak neyin kapalı olduğunu belirtmediğiniz için üzücüdür (tavsiyem doğrudan RCD veya bir varsayılan otomatla ilgilidir). Ayrıca, ışığın senin tarafından nasıl kontrol edildiğini yazmadılar. Yazılı olan varsayımlar üzerinde çalışacağız. Büyük ihtimalle aşağıdaki gibi oldu, ışığın açılması için hem şalteri hem de dimeri açmak gerekliydi, yani devre aşağıdaki gibi monte edildi, faz şalterde kırıldı, dimere geldi ve sönük ışıktan. Bu durumda, birlikte dimere giden iki kabloyu birbirine bağlamanız gerekir. Sonuç olarak, ışık sadece bir anahtar ile kontrol edilecektir. İkili bir anahtar alın, girişi faza, diğer iki kabloyu çıkışa yerleştirin. Anahtarları tek tek açın. Bir durumda, ışık yanacak, diğerinde ise RCD veya difünsör kapanacaktır. Çünkü üçüncü tel "zemin" üzerine dikilebilir veya bir şekilde avize içerisinde kısaltılabilir. Işığın hangi telin açıldığına bakın, üçüncü kabloyu izole edin (kablolama yeni ise renk sarı-yeşil renktedir). Eğer kontrol bağımsızsa (ki bundan şüphe duyarım), yani, hem bir anahtar hem de bir sönük ile ışık açılıp kapatılabilir, o zaman ben bir kayıp olurum. Diğer odaya kaç adet kablo bağlandığına bakın. Makine bayılıyorsa, tahmin ediyorum. Daha fazla bilgiye ihtiyacınız var. Eğer ilk varsayımda haklıysam, yazdıklarımı yapmaya çalışıyorum. Değilse, ışığın nasıl kontrol edildiğini ayrıntılı olarak açıklayın. Spesifik olarak, hangi sırayla ışığı açtığınızı, tellerin anahtarın üzerine nasıl bağlandığını, fazın nereye gittiğini, nerede sıfır olduğunu, renklerin olup olmadığını, daha sonra tercihen tellerin renginin belirtisi ile
İyi günler! Soru: bir yerlerde. görünüşte kablolama duvarda yakıldı. Gösterge tornavida, prize takılı ve çıkarken hala yanar. ancak soket çalışmıyor ve ışık anahtarı da. Bundan ne sonuç çıkarılabilir - ve tüm duvarı kablo boyunca çekiçlemeniz mi gerekiyor yoksa bir boşluk bulmak için daha insani bir yol bulabilir misiniz? Teşekkür ederim
Anton, merhaba. Eğer soru hala ilgili ise, o zaman insani yol, bir jeneratör ve alıcı olan kablolamada bir kopukluğu belirlemek için bir cihazdır. Eski günlerde bunu yaptılar. Elektrikli tıraş makinesi açıldı, ağa müdahale etti ve antenin uzun dalgaları üzerinde bir radyo alıcısı yardımıyla hasar bölgesini aradı. Tel bütün olduğunda, girişim kuvvetlidir. Bir kez zayıfladı, sonra örnekte bir yerde. Ancak en iyi sonuç, elbette, profesyonel çözümlerin yardımıyla elde edilir. Ve senin davanız sıfırdı ve genellikle bir bağlantı kutusunda. Bunun alüminyum tel olduğuna dair başka bir seçenek olabilir ve daha sonra herhangi bir yerde bir mola olabilir.
Merhaba Gösterge tornavidayı, bataryadaki yuvada iki iğnede neden duruyor? Bu çok parlak. Oda fazında kontrol edildi ve beklendiği gibi sıfırlandı. Koridorda her iki kontakta da yanar. Tüm prizler çalışıyor, kontrol ediliyor. Isıtılmamış, elektrikli süpürge, demir onlardan iyi çalışıyor. Temassız bir şekilde kablolama tespit edildiğinde duvarlar yanar. Ev tuğladır ve buralarda kablolama yoktur. Yalıtımın nerede hasar gördüğünü bilmiyorum. Ama şimdi ne yapmalı ve nereye bakmalı. Peki, tehlikeli mi? Sence sıfır nerede yayıldı? Duvar akımının fazı "yendi"?
... ve tam olarak sıfır yanıklar. Bogie ve birleşim kutusundaki düşmüş sıfır hakkında okudum, ama sonra sıfır fazın gelmesi gerektiğini anladım? Yani bu sıfır akımı geçmez.
Vitaly, merhaba. Dürüst olmak gerekirse, bu durum karmaşıklığa atfedilebilir, bu da herhangi bir tavsiyede bulunmanızın mümkün olmayacağı anlamına gelir, bu tür şeyler doğru yerde görülmelidir. Bu davranış, bir tür yüksek frekanslı sinyal de üretebilir. Her ne kadar kablolamada hasar olması mümkündür. Çizgiyi belirlemek için, önce her bir makineyi kapatmalı ve “duvarı” göstermeyi durdurduğunda bir tornavida ile izlemelisiniz. Sıfırın kalkanın içinde nasıl davrandığına bakın. Eğer düşmüş olsaydı, senin çıkışında hiçbir şey işe yaramazdı. Ve eğer normal çalıştığını söylerseniz, teller güvenilir bağlantıya sahiptir ve sıfır ile faza beklendiği gibi gelir. Anlamazsanız, yetkili bir elektrikçi aramak daha iyidir. Eğer akım çarpmazsa, o zaman alarm çalmamalısınız. Bir sebep varsa, o dışarı çıkacaktır.
Sevgili elektrikçi, eminim ki bir ağaçkakan (aka e121) kullanmak zorundaydınız, bana söyleyin, cihaz gizli kablolamayı tam olarak nasıl belirleyebilir? Çok fonksiyonlu bir gösterge tornavidası gibi ipuçları ile problemleri var mı?
Eugene, merhaba. Dürüst olmak gerekirse, kullanmadım, ama ona bakmak zorunda kalacağım. En basit Çince'ye sahibim, çok doğru değil, ama yine de işe yarıyor (bazen tüm duvarı gösteriyor. Kablolar bir yere zarar veriyorsa). Ama bu bana oldukça doğru geliyor gibi görünüyor, özellikle ilginç, dört aralıkta çalışabiliyor olması ve son sınırın 35 ila 105 cm (70 +/- 35 cm yazılı kablo) olduğunu gösteriyor ki, iletkenin bulunduğu malzemeye bağlı. ). Bir tornavida gibi, böyle bir problemi olmadığını düşünüyorum, çünkü başlangıçta çok hassas, voltajın varlığını göstermek için aptaldır ve sinyalin kazanımını veya zayıflamasını ayarlama yeteneğine sahip değildir. Ama eğer mantıksal olarak düşünürseniz, o zaman bu, tüketim malları değil, özel bir araçtır, daha sonra "daha zarif" çalışmalıdır.
İyi günler, yardım istemek, son zamanlarda ağır sular altında, sonra, gün boyunca, uzo çaldı, o soketlerde kısa devreler olduğunu ortaya çıktı; Volt, kısa devre gibi bir multimetre çaldım, evin eski olduğunu, kablolama şemaları yok, soketlerin nasıl ya da alttan nasıl geçtiğini bile bilmiyorum, sanırım hepsi aynı (65 evin evi 9 katlı), nasıl bir ara bulacaksın?
Cyril, merhaba. Şahsen size tavsiyem, evin bu kadar eski bir yerinde, kabloları değiştirmek ve uçurumları aramak değil. Alüminyum kablolama (bu sizin evinizde olduğunu düşünüyorum) 15 yıllık bir hizmet ömrüne sahiptir, bakır 25'dir. Ancak bakır çok da kötü değilse, alüminyum çok daha kötüdür. Agresif ortamlarda, alüminyum çok oksitlenir. Harici kablolama yapmak veya dahili olmak için iki seçeneğiniz vardır. Eğer uçurum yerlerine bakarsanız ve bunlar klemens kutuları ise, kimyasal olarak agresif nem ve elektriğin neden olduğu ciddi korozyon nedeniyle bunları geri kazanmanız mümkün değildir. Sadece toz olabilir. Eğer arama yaparsanız, bir metal detektörü veya gizli kablolama göstergesini (veya daha iyisi birlikte) almalı ve tellerin nasıl ve nereye gittiğini aramalısınız. Teknoloji farklıdır. En yaygın olarak, kablolama tavandan 10-20 cm uzakta, oda başına tek başına terminal kutusu (önceden bunu yapmak için kullanılır) üstüne, odaya ya da odaya daha yakın koridorda, üstüne gider. Bu şekilde kablolama, yukarıdaki komşuların zemini üzerinde, yani tavanın üstünde ve daha sonra size doğru geliyor. Belki de bu, boşluklar olan kutu ve teller tavandan geçtikçe, boşluklarla birlikte beton levhaların üst üste gelmesidir, ancak her zaman kablolar altta değil, üstte olacaktır.
Bir avize asmak istiyorum, 4 tel tavana asılır. Faz 0'ın nerede olduğunu belirleyemiyorum. Cevap tüm kablolarda yanıyor.
Tanya, merhaba. Kural olarak, yeni bir kablo bağlantınız varsa veya yetkili bir elektrikçi, mavi - sıfır, sarı-yeşil - zemin, dinlenme fazı varsa. Genelde bunu yaparım, anahtardaki üç kabloyu kapatıyorum, sonra iki telli bir mandren ve ampulün hangi kablolar arasında çalıştığını belirlediğim bir ampulle (mavi ise mavi ve diğerleri arasında mavi varsa, o zaman dünyanın neresi olduğunu bilmek istiyorum) bu faz ile faz kablolarını ölçmeyin. Toprağa ve faza bağlanırsanız kötü bir şey olmaz, fakat bu yanlış olur). Dahası, ampulün hangi üç kablo üzerinde çalıştığını belirlediğimde, önce anahtardaki bir kabloyu sökün ve hangisinin avize üzerinde kaybolduğunu görün (bu ilk “faz” olacak), ardından kabloyu tekrar anahtarına geri getirin ve ikinci bağlantıyı sökün, tekrar avize kontrol edin. Bu ortadan kayboldu (bu ikinci "aşama" olacak) ve kalan ikisi sıfır ve toprak olacak.
durum (bu uzun bir zaman önceydi, hala SSCB'de), yerdeki dairelerin birinde bir ışık kayboldu, kontrol cihazlarındaki gösterge tornavidası, otomatik dağıtım, dağıtım (sözde) kabininde görsel olarak kapanmadı, göstergeyi kontrol ettim - gösterge çıkışı yok girişte - aynı makinede... kablo yok mu? Yukarıdaki zemini kontrol ediyorum - tüm aşamalar... alt kat - aynı zamanda her şey... bir problemle yere döndüm - kontrol ederim - faz yok... kazara bir göstergeyle yere değdi - gösterge yanar! Tembelli değildim - normal fazlar arasında iki akkor ampulü açtım - normal aydınlatma, bunlardan biri ile topraklama noktası - arasında "tam dolu", normal faz ve "acil durum" aydınlatması normal, normal "acil" ve topraklama (normalde diğer kat arasında tel) - "polnakalada" parlıyor... pencerede doğru gösterge var ve o zamandan beri asla kullanmayın!
Alexander, merhaba. Bazı yönlerden doğru, yani, bir göstergeli tornavida ile ne tür bir voltajı belirlemek imkansızdır. Aslında, tellere dokunmadan önce, bunun olup olmadığını belirlemek için yaratılmıştır. Bir Maaaaaalen AMA var. Gösterge tornavida, diğer tüm voltaj belirleme araçları gibi, kendi güvenliğiniz için düzenli olarak kontrol edilmelidir.