Seviye flatörleri, bir depo yâda kuyu gibi belirli hacimdeki su seviyesindeki, artma ve azalmasına göre, elektriksel kontak veren bir mekanizmaya sahip kontrol elemanıdır. Suyun seviyesinin her zaman belirli bir aralıkta tutulmasını, yada su seviyesine göre başka bir cihazın devreye girip çıkartılmasını sağlarlar. Seviye flatörleri iki farklı şekilde kullanılabilir.
1) Depo Dolumu: Bir su deposunun otomatik dolumunda kullanılır. Depo dolduğunda kontak vererek pompayı durdurur, depoda su boşaldığında ise kontak verip pompanın çalışmasını sağlar. Böylece su depomuz her zaman dolu kalır.
2) Depo Boşaltımı: Pompa ve hidroforları su deposundaki suyun bitmesine karşı korurlar. Bilindiği üzere pompa ve hidroforlar susuz çalışmaları halinde pahalı arızalara yol açacak şekilde bozulurlar. Kendi üzerinde seviye flatörü olmayan tüm dalgıç pompalar, diğer santrifüj yüzey pompaları ve hidroforlar susuz çalışmaya karşı bu tür flatörlerle koruma altına alınmalıdır. Örnek Flatör montajı aşağıdaki örnek resimde gösterilmiştir.
Su seviye flatörünü çalışma durumuna göre pompa panosuna elektriksel olarak bağlamak için öncelikle kumanda hattını flatörün ortak ucuna bağlayınız. Eğer depo dolumu için yani flatör düşük konumda pompanızın çalışması için NC ucundan kontaktörünüzün bobin ucuna bağlantı yapınız böylelikle flatör düşüş yaptığında kontaktör çeker ve pompanız çalışır. Eğer depo boşaltımı için yani flatör düşüş konumda pompanızın çalışmamasını istiyor iseniz NO ucundan ucundan kontaktörünüzün bobin ucuna bağlantı yapınız böylelikle flatör düşüş yaptığında kontaktör enerjisiz kalır ve kontaktör bırakır böylelikle pompanız çalışma