Bir işletme sahibi veya işletmecisi olarak başınıza gelebilecek en kötü şeylerden biri soğuk oda nızın çalışmasının durmasıdır. Bu, ürünün bozulmasına, gelir kaybına ve mutsuz müşterilere neden olabilir. Yaygın soğuk oda sorunlarının nasıl giderileceğini bilmek, onarım ve arıza sürelerinde zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlayabilir.
Bugün size soğuk oda arızalarının ve sorun gidermenin tam listesini vereceğiz.
Soğuk Oda Sorun Giderme Listeleri
Arıza
Sebep
Sorun giderme
Sıcaklık yeterince soğuk değil
1. Soğuk oda kapısı sıkı kapatılmamış
2. Ünite soğutucusu veya egzoz borusundaki buz çok kalın
3. Düşük kompresör verimliliği
4. Genleşme valfinin yanlış ayarlanması veya buz tıkanması
5. Genleşme valfi kirli veya filtre kirli
6. Sistemde daha az soğutucu akışkan var
7. Egzoz borusunun iç kısmındaki yağ kirliliği
1. Soğuk oda kapısı boşluğunu ayarlayın
2. Buz çözme
3. Onarın veya değiştirin
4. Nem emiciyi yeniden ayarlayın veya değiştirin
5. Sökün ve yıkayın
6. Soğutucu ekleyin
7. Nitrojenle yıkayın
Sıcaklık çok soğuk
1. Termostat çok düşük ayarlanmış
2. Soğuk odada iyi bir hava akışı yok
1. Termostatı kontrol edin ve ayarlayın
2. Evaporatörde donma ve buz çözme olup olmadığını kontrol edin
Kondanser basıncı çok yüksek
1. Yetersiz soğutma havası hacmi
2. Kondenserdeki çok kalın kir ısı dağılımını etkiler
3. Sistemde hava var
4. Çok fazla soğutucu akışkan
1. Sebebini bulun ve hava hacmini normal hale getirin
2. Temizleyin
3. Havayı boşaltın
4. Fazla soğutucuyu boşaltın
Kondanser basıncı çok düşük
1. Yetersiz soğutucu
2. Tahliye vanasında sızıntı var
1. Daha fazla soğutucu doldurun
2. Onarın veya değiştirin
Emme basıncı çok yüksek
1. Genleşme valfi çok fazla açılmış veya sıcaklık algılama paketi takılmamış
2. Kompresör emme valfinde sızıntı var
1. Yeniden ayarlama
Emme basıncı çok düşük
1. Genleşme valfinin açıklığı çok küçük veya tıkalı
2. Sistemde yetersiz soğutucu akışkan var
3. Soğutucu akışkan kirli ve çok fazla yağlama yağıyla karışmış
1. Tıkanıklıkları ayarlayın ve giderin
2. Yeterli soğutucu doldurun
3. Soğutucuyu değiştirin ve yağ ayırıcının yağ dönüş hacmini kontrol edin
Kompresör çalışmıyor
1. Elektrik kesintisi, düşük voltaj, devre arızası
2. Marş motorunun zayıf teması
3. Termostat arızalı
4. Basınç kontrol cihazı kontrolden çıkmış veya arızalı
1. Devreyi kontrol edin
4. Onarın veya değiştirin
Çalışma sırasında ani durma
1. Emme basıncı çok düşük ve alçak gerilim rölesi kapalı
2. Egzoz basıncı çok yüksek ve yüksek gerilim rölesi kapalı
3. Motor aşırı ısınmış ve termal röle kapalı
1. Boru tıkanıklığını açın ve soğutucuyu yeniden doldurun
2. Soğutma havası hacmini kontrol edin ve yüksek basınç sıfırlama düğmesine basın
3. Gerilimin çok düşük olup olmadığı, soğutma yükünün çok büyük olup olmadığı
Kompresör asla durmaz
1. Kontrol sistemi arızalı veya çalışma durumu iyi değil
2. Kompresör emme ve basma valfinde sızıntı var
1. Kontrol sistemini elden geçirin, basınç ve sıcaklık parametrelerini ayarlayın
Kompresörün büyük gürültüsü
1. Taban gevşek
2. Sıvı çarpması
3. Kompresör parçalarında aşınma
1. Sabitleme
2. Sıvı besleme valfini indirin
3. Değiştirme
basınç göstergesi işaretçisi atlama
1. Sistemde hava var
2. İbre gevşek
3. Sayaç vanasının açıklığı çok büyük
1. Havayı boşaltın
2. Değiştirme
3. İndirme
Genleşme valfi donmuş
Soğutucu akışkandaki yüksek su içeriği
Nem emiciyi değiştirin
Kirli genleşme valfi
Sistemde kir var
Sistem temizliği, genleşme valfi filtresinin temizlenmesi
Genleşme valfinden anormal ses geliyor
2. Sıvı aşırı soğutulmamış ve sıvı borusunun direnci çok büyük
1. Takviye
2. Sıvının yeterli aşırı soğumaya sahip olmasının nedenini öğrenin
Genleşme valfi çalışmıyor
1. Sıcaklık algılama paketinde soğutucu sızıntısı
2. Orifis ve giriş tıkanması
1. Onarın veya değiştirin
Solenoid valf kapatılamıyor
1. Valf gövdesindeki küçük delik tıkalı
2. Yay arızalı
1. Temizleme
Solenoid valf sızıntıları
1. Kir var
2. Sızdırmazlık halkası aşınmış
3. Valf basıncı çok düşük
3. Yeniden Ayarlama
Soğutucu sızıntıları
1. Soğutucu akışkan boru hatları korozyona uğrayarak sızıntılara neden olur
2. Boru hatları ve diğer bileşenler zamanla aşınır ve yıpranır
3. Yanlış kurulum, soğutucu akışkan sızıntılarına yol açabilir
1. Soğutucu akışkan boru hatlarınızın doğru şekilde yalıtıldığından ve sızıntı veya hasar olmadığından emin olun.
2. Kompresörünüzün ve evaporatör bobininizin düzgün çalıştığından emin olun.
3. Soğutma sistemlerinizin doğru kurulduğundan emin olun.
Aşağıda bazı tipik soğuk oda arızalarını özel olarak açıklayacağız.
Sıcaklık Yeterince Soğuk Değil
Soğuk odanızdaki sıcaklığın yeterince soğuk olmaması ürünlerinizin bozulmasına veya zarar görmesine neden olarak sizin için büyük bir kayıp anlamına gelir.
Çözüm:
1. Termostatın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için termostatı kontrol edin ve ayarlayın.
2. Kondenser serpantinlerinde toz veya kir birikmesi olup olmadığını kontrol edin ve temizleyin. Bobinler temizse ve sıcaklık hala yeterince soğuk değilse, soğutucu sızıntısı olabilir.
Sıcaklık çok soğuk
Soğuk odanızdaki sıcaklığın çok soğuk olması, ürünlerin donmasına veya hasar görmesine neden olabilir ve hem paranızı hem de yatırımınızı yapmış olursunuz.
2. Evaporatör serpantinlerinde don oluşumu olup olmadığını kontrol edin ve buzunu çözün. Bobinlerin buzları çözüldüyse ve sıcaklık hala çok soğuksa termostatta veya soğutucu akışkan seviyelerinde sorun olabilir.
Kompresör Çalışmıyor
Soğuk odanızdaki kompresörün çalışmaması sıcaklığın yükselmesine ve ürünlerin bozulmasına neden olabilir.
1. Güç kaynağını kontrol edin ve kompresörün düzgün şekilde takıldığından emin olun.
2. Termostatı kontrol edip ayarlayın. Güç kaynağı ve termostat düzgün çalışıyorsa kompresörde sorun olabilir.
Kondenser Fanı Çalışmıyor
Soğuk odanızdaki kondenser fanı çalışmıyorsa kompresörün aşırı ısınmasına ve hasar görmesine neden olabilir. Son olarak soğuk odanız normal şekilde çalışamıyor.
1. Güç kaynağını kontrol edin ve fanın düzgün şekilde takıldığından emin olun.
2. Fanın çevresinde herhangi bir engel olup olmadığını kontrol edin ve varsa bunları kaldırın. Güç kaynağı ve fan düzgün çalışıyorsa motorda sorun olabilir.
Aşırı Yoğuşma
Soğuk odanızda aşırı yoğuşma varsa, bu durum nemin artmasına, zeminlerin kayganlaşmasına ve enerji maliyetlerinin artmasına neden olabilir.
1. Soğuk Odada sızıntı olup olmadığını kontrol edin ve onarın.
2. Kapı contasında hasar olup olmadığını kontrol edin ve değiştirin. Sızıntı yoksa ve conta iyi durumdaysa odadaki nem seviyesinde sorun olabilir ve Nem Alma Cihazı taktırmalısınız .
Evaporatör Bobininde Don Oluşumu
Soğuk odanızdaki evaporatör serpantininde don oluşması soğutma veriminin düşmesine, hava akışının azalmasına ve son olarak ekipmanın zarar görmesine neden olabilir.
Çözüm: Buz çözme sistemini kontrol edin ve düzgün çalıştığından emin olun. Buz çözme sistemi düzgün çalışıyorsa termostatta veya soğutucu akışkan seviyelerinde sorun olabilir.
Arızalı Termostat
Soğuk odanızdaki termostatın arızalanması odanın yeterince soğumamasına veya çok soğuk olmasına neden olabilir.
Çözüm: Termostat ayarlarını kontrol edin ve doğru ayarlandığından emin olun. Termostat arızalı ise değiştirilmelidir.
Hasarlı Kapı Contası
Hasarlı bir Soğuk Oda Kapısı contası, sıcak havanın soğuk odaya girmesine izin vererek odanın düzgün şekilde soğumamasına neden olabilir.
Çözüm: Kapı contasını herhangi bir hasar belirtisi açısından inceleyin. Hasar görmüşse değiştirin.
Kötü Isı Yayılımı
Muhtemelen fan açık değildir veya fan motoru arızalıdır veya ortam sıcaklığı yüksektir (>40°C) veya kondenser kanatları yağ ve toz nedeniyle tıkanmıştır ve bu da havanın dolaşamamasına neden olur.
1. Fanı açın veya arızalı fan motorunu değiştirin.
2. Yüzeydeki tozu temizlemek veya fan motorunu yıkamak için tel fırça kullanın.
Yetersiz Soğutucu
Soğuk odanızda soğutucu akışkan miktarı azsa, bu durum odanın normal şekilde soğumamasına ve sonuçta depolanan ürünlerin bozulmasına neden olabilir.
Çözüm: Soğutucu seviyelerini kontrol edin ve gerekiyorsa daha fazlasını ekleyin. Ancak soğutucu sızıntısı varsa, daha fazla soğutucu eklemeden önce bunu onarmalısınız.
Arızalı Kompresör
Soğuk odanızdaki kompresörün düzgün çalışmaması, odanın gerektiği gibi soğumamasına veya hiç soğumamasına neden olabilir.
Çözüm: Kompresörde herhangi bir hasar veya aşınma belirtisi olup olmadığını kontrol edin ve hasarlıysa değiştirin.
Yetersiz Havalandırma
Soğuk odanızın yeterli havalandırması yoksa, bu durum zayıf sıcaklık kontrolüne, artan enerji maliyetlerine ve oda neminin artmasına neden olabilir.
Çözüm: Havalandırma sistemini kontrol edin ve normal çalıştığından emin olun. Gerekirse ek havalandırma kurmanız gerekebilir.
Yetersiz Hava Akışı
Zayıf hava akışı, soğuk oda boyunca eşit olmayan sıcaklık dağılımına, Artan enerji maliyetlerine ve Azalan depolama kapasitesine neden olabilir.
1. Uygun hava sirkülasyonunu sağlayın
Soğuk odanın hava sirkülasyonu için uygun şekilde tasarlandığından emin olun. Bu, fanların takılmasını veya hava akışını iyileştirmek için ürünlerin yerleşiminin ayarlanmasını içerebilir.
2. Havalandırma sistemlerini kontrol edin
Havalandırma sisteminin düzgün çalıştığından ve pislik veya başka nesneler tarafından engellenmediğinden emin olun.
3. Hava filtrelerini temizleyin
Kirli hava filtreleri hava akışını kısıtlayabilir ve soğutma sisteminin verimliliğini azaltabilir. Gerektiğinde hava filtrelerini düzenli olarak temizleyin veya değiştirin.
4. Hava perdelerini takın
Sıcak havanın içeri girip hava akışını bozmasını önlemek için soğuk oda girişine hava perdeleri takın.
Elektrik Sorunu
Elektrik sorunları soğuk odanızın normal şekilde soğumamasına veya hiç çalışmamasına neden olabilir.
Çözüm: Elektrik bağlantılarını kontrol edin ve sağlam olduklarından emin olun. Arızalı bir bağlantı varsa onarmanız gerekir.
Buz Oluşumu
Soğuk odanızda buz birikiyorsa, soğutma sisteminin verimini düşürebilir ve soğuk odada sıcaklık dalgalanmalarına neden olabilir. Bu, ürünlerin bozulmasına ve potansiyel güvenlik sorunlarına neden olabilir.
Bu arada, ürünler için mevcut depolama alanı azalacak ve ekipmanın hasar görmesi riski artacaktır.
1. Evaporatör bobininizin kirli veya tıkalı olmadığından emin olun, aksi halde buz birikmesine neden olabilir.
2. Düzgün çalıştığından emin olmak için buz çözme sisteminizi kontrol edin.
3. Sıcak havanın içeri girmesini ve donarak buz oluşmasına neden olabilecek yoğuşmaya neden olmasını önlemek için kapı contanızın düzgün şekilde kapatıldığından emin olun.
Işıklar Açık Değil
Yeterli aydınlatma olmadan soğuk odada gezinmek zor olabilir, bu da kaza ve yaralanma riskini artırır.
Bu arada belirli ürünleri bulmak zor olabilir, bu da zaman kaybına ve gelir kaybına yol açabilir.
1. Anahtarın arızalı olup olmadığını ve ampulün hasarlı olup olmadığını kontrol edin.
2. Muayene sırasında güç kaynağı kesilmeli ve abajuru takarken lambanın su geçirmezliğine dikkat etmelisiniz.
Kirli Evaparatör.
Kirli bataryalar soğuk odanızın doğru şekilde soğumamasına neden olabilir. Bobinlerde kir ve döküntü biriktiğinde, düzgün ısı transferini engelleyen bir bariyer oluşturur.
Çözüm: Bobinleri düzenli olarak temizleyin. Kir veya kalıntıları gidermek için yumuşak bir fırça veya elektrikli süpürge kullanabilirsiniz.
Kararsız Sıcaklık
Kararsız sıcaklıklara ilişkin sonuçlar:
1. Ürün kalitesini azaltın
Dalgalanan sıcaklıklar gıdaların bozulmasına neden olabilir, ürünlerin raf ömrünü kısaltabilir ve ürün kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir.
2. Enerji maliyetlerini düşürün.
Soğuk oda tutarlı bir sıcaklığı koruyamıyorsa, kompresörün daha fazla çalışması gerekecek ve bu da enerji maliyetlerinin artmasına neden olacaktır.
3. Sağlık ve güvenlik kaygıları
Dengesiz sıcaklıklar, tüketiciler için sağlık ve güvenlik endişesi oluşturabilecek zararlı bakterilerin büyümesine yol açabilir.
4. Bakım maliyetlerini artırın
Soğuk odadaki sıcaklığın aşırı dalgalanması soğutma sistemini daha fazla zorlayabilir, bu da bakım maliyetlerinin artmasına neden olabilir.
1. Sıcaklık kontrol ayarlarınızın doğru yapıldığından ve termostatınızın düzgün çalıştığından emin olun.
2. Soğuk odanızın uygun şekilde yalıtıldığından ve sıcaklığı etkileyebilecek hava sızıntısı veya cereyan olmadığından emin olun.
Garip Gürültü
Soğuk odanız tuhaf sesler çıkarıyorsa, bu durum soğutma sisteminde veya diğer bileşenlerde bir sorun olduğunu gösteriyor olabilir.
1. Kompresörünüzün düzgün çalıştığından ve olağan dışı ses çıkarmadığından emin olun.
2. Fanlarınızı ve motorlarınızı kontrol ederek düzgün çalıştıklarından ve olağandışı seslere neden olmadıklarından emin olun.
Su sızıntısı
Soğuk odadaki su sızıntıları, hasarlı borular, tıkanmış drenaj hatları veya arızalı buz çözme sistemi gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir.
Su sızıntıları küf oluşumu, yapısal hasar ve güvenlik tehlikeleri gibi ciddi sonuçlara yol açabilir.
1. Drenaj hattınızın tıkalı veya tıkalı olmadığından emin olun; bu, suyun geri gelip taşmasına neden olabilir.
2. Sızdırmazlığın düzgün olduğundan ve yoğuşma oluşumunu önlediğinden emin olmak için kapı contanızı kontrol edin.
Soğutucu Kaçakları
Soğutucu sızıntısının nedenleri:
1. Korozyon
Zamanla soğutucu boru hatları paslanarak sızıntılara neden olabilir. Korozyon, nem veya kimyasal maddelere maruz kalmadan kaynaklanabilir ve metal boruların bozulmasına neden olabilir.
2. Aşınma ve yıpranma
Soğutucu akışkan boru hatları ve soğutma sisteminin diğer bileşenleri zamanla aşınma ve yıpranma yaşayabilir, bu da çatlaklara ve sızıntılara neden olabilir.
3. Yanlış kurulum
Soğutma sistemi doğru kurulmazsa, soğutucu boru hatlarında veya bağlantılarında sızıntılara neden olabilir.
1. Soğutucu akışkan boru hatlarınızın doğru şekilde yalıtıldığından ve herhangi bir sızıntı veya hasar olmadığından emin olun.
2. Kompresörünüzü ve evaporatör bobininizi kontrol ederek düzgün çalıştıklarından ve herhangi bir soğutucu sızıntısına neden olmadıklarından emin olun.
Çözüm
Soğuk odanızda sorun yaşıyorsanız, sorunun doğru şekilde teşhis edildiğinden ve çözüldüğünden emin olmak için profesyonel bir teknisyene danışmanızın her zaman en iyisi olduğunu unutmayın.
Doğru bakım ve bakım ile soğuk odanız yıllar boyu güvenilir ve verimli soğutma sağlayabilir.
© Copyright 2023.
Tüm hakları saklıdır.
POWERED BY IwebClub.NET