* Daha fazla ölçü detayı için, varsa, ilişikteki proje çizimlerini inceleyebilir veya içerik listesindeki pozisyon tariflerine başvurabilirsiniz.
Kutu içeriği ile içerik listesini karşılaştırarak başlayınız. Araçlar: Şarjlı matkap, tornavida, şerit metre, 3mm Allen anahtarı, lastik çekiç, rayların kısaltılması gerektiğinde testere.
A Tipi giriş
Tavana askı vidaları (500 - 1000 mm aralıklı) teslimata dahil değildir.
S 50m L m
Montaj aparatı ------------------D Alu profili (std. 2500 mm) ---------------------------------------------------------Bağlantı pimleri ve uç vidaları kanalı ---------------------------------------------------------------------------------Tekstil kanal fitili kanalı -------------------------------------------------------------Bağlantı pimleri -----------------------------------------------------------------
*
O*
LS = Soket boyu O = Offset W = Genişlik Ø = Giriş ağzı çapı H = Yükesklik D = Yarım daire kanal çapı
Ø*
Teslimat Listesi
50 L mm
Bağlantı pimleri ve uç vidaları kanalı ----------------------------------------
Uç vidaları ------------------
Teslimat ve kurulum bilgileri için lütfen INFO etiketli kutuya bakınız.
B Tipi giriş
S*
Kilit profili (std. 500 mm) ---------------------------------------------------------------------------------------------------
D Alu Genel Montaj Talimatları
KE-------#Ofis 1 ------------------1 D Alu
O* W*
Körleme levhası ----------------------------------------------------------
Oda İsmi Askı Tipi
H*
C Tipi giriş
40 m
m
Kilit profilleri D Alu profillerin içine tavana takılmadan önce beslenir. Uç parçaları da montajdan önce iki D Alu profilin uçlarına monte edilir.
D
28 m
m
01/2012
Son kilit profili karışıklığı önlemek ve kumaş kanalın güvenli montajını sağlamak için D Alu profilden yaklaşık 10 mm kısa kesilmiştir.
S 50m L m
*
O* D*
H*
Kutusunda testere sembolü bulunan alüminyum raylar ölçüye göre kesilmiştir, daha fazla kısaltılmaları gerekmez.
0980008-TR
2 m0 m
Raylar hava giriş ağzı konumuna göre monte edilir. Branşmanlı sistemlerde, profiller fermuardan 20 mm sonra başlar. (çıkış ağzının sonu)
3
Ray sisteminin ucundan başlayarak yarım daire kanalın bir kenarına ait fitili D Alu kanal içine yerleştirerek başlayın ve montaj aracını fitil boyunca ilerletin. Kanalı sabitlemek için her kilit profilini dik pozisyona çevirmek gerekir.
Kanalın bir yanındaki fitili tam boyda monte ederek başlayınız ( 3 ), ardından KEInterior kanal ağzı ve giriş ağzı çevresindeki kelepçeyi bağlayınız ( 4 ). Son olarak karşı kenar fitilini tam boyda monte ediniz ( 5 ).
4
Kanalın bir tarafını tüm hat boyunca yerleştirdikten sonra giriş ağzına kelepçeyi takınız.
max. 100 mm
1
A max. 500-1000 mm
Uç parçaları önceden takılmış iki profil tavana vidalanır. Profiller hava giriş ağzı konumuna göre monte edilir. Bkz. A - Ölçüsü. İlk vida, uçtan maksimum 100 mm uzaklıkta olmalıdır.
Duvara en az 20 mm
2
Kilit profilleri dahil, ek profiller monte edilir ve bağlantı pimleriyle birleştirilir (Lastik çekiç kullanınız). Uç parçaları vidalanmış son parçaları da monte ederek tamamlayınız. Böylece askı sisteminin montajı bitmiş olur.
6
Kanal sonlarındaki kordonlar gerilir ve uç parçasının iç tarafında bağlanıp kanalın üstünde bırakılır. Daha sonra kanalın sonundaki fitil, montaj aparatı yardımıyla uç parçasının iç tarafındaki plastik yuvaya yerleştirilir.
5
Ardından kanalın diğer tarafı, diğer D Alu kanalın içine aynı şekilde yerleştirilir, giriş ağzlarından başlayarak kanal uçlarına doğru ilerleyerek kanalın gergin yerleştirildiğden emin olunuz.