Anakart Kontrol
Hygromatik Çiftli Selenoid Valf B-2304061 HY1 / C10 / HC için 2,5l / dak 5 bar 230V çift selenoid vana.
Buhar silindirine/silindirlerine su beslemesi için solenoid valfler Y1, Y2, Y3 ve Y4 ile etiketlenmiştir. Devre diyagramları. Ana kontaktör, solenoid valf ve blöf pompasının kontrolü için röleler doğrudan anakart üzerindedir. Solenoid valfler sınırlı aşınma ve yıpranma nedeniyle hizmet ömürlüdür. Ancak bakım çalışmaları sırasında kontrol edilmeli ve gerekirse mutlaka değiştirilmelidir. Özellikle planlanmamış bakım gereksinimlerinden kaçınmak için ilgili öğeler için uyarılar ayarlayabilirsiniz.
Açıkken, ek bir solenoid valf ve ayrıca daha iyi kireç tahliyesi için dönen bir türbülans üretir üfleme sırasında birikintiler. Solenoid valf, yazılım tarafından sabit bir aktif ve duraklama süreleri.
“Flushing_of_dead-end line_interval” parametresi
Bu fonksiyon aktif hale getirildiğinde, besleme suyu hattının su girişinin olmadığı işletme aşamalarında yıkanır. Mikrop oluşumunu önlemek için istekler. Bu amaçla giriş solenoid valfı ve blöf pompa aynı anda devreye girer. Yıkamanın ne kadar süreceğini belirler.
Partial blow-down
Blow-down sırasında silindir suyunun sadece bir kısmı pompalanacaktır. ELDB için kısmi bir 40 solenoid valf çalışma döngüsünden (doldurma) sonra, standart ayara dokunulmadan bırakılır. HKDB için, kısmi blöfün sıklığı, buhar hacmi.
Hygromatik Double Selenoid Valf Kurulum
Solenoid valfi, contalı ünite muhafazasına yerleştirin. Su besleme hortumunu vidalayın. » Elektrik kablosunu solenoid valfe bağlayın. HyFlow’u vidayla takın. » Bağlantı hortumunu tabana takın. Ve sıkın. Buhar silindirini takın. » Su musluğunu açın. » Üniteyi çalıştırın ve çalışma sırasında sızıntı olup olmadığını kontrol edin.