Kombi Akış Şalteri Nasıl Değiştirirsiniz ? En yaygın kazan akış anahtarı sorunları, mekanizmayı tıkayan birikintileri içerir. Akış anahtarının gövdesindeki kalıntı ve çöpler, anahtar kontaklarının kapalı veya açık konumda sıkışmasına neden olabilir. Bazı durumlarda tıkanma, anahtarın tamamen normal açık ve/veya kapalı konumuna dönmesini engelleyebilir.
Kombi Akış Şalteri Nasıl Değiştirilir ?
Akış Anahtarı nedir?
Bazen bir akış sensörü veya akış göstergesi olarak adlandırılan bir akış anahtarı, bir kanal, sistem veya döngü boyunca sıvıların, havanın veya diğer gazlı ortamların akış hızını ve basıncını izlemek için kullanılan bir cihazdır. Bu anahtarlar veya sensörler, belirli bir süre boyunca akışı izlemek için kullanılabilir veya toplam akışı sürekli olarak izlemek için ayarlanabilir. Teknik olarak, bir akış ölçer veya gösterge mutlaka gerçek bir akış ‘anahtarı’ olmayabilir – cihaz yalnızca bilgileri kaydeder ve görüntülerse, daha doğru bir şekilde sayaç veya gösterge olarak adlandırılır.
Yine de çoğu durumda, akış hızını ve basıncı istenen ve programlanmış seviyelere ayarlamak için eylemleri tetikleyebilir veya sistemin başka bir yerindeki diğer bileşenleri (örneğin pompaları) durdurabilir/başlatabilirler. Bu daha sonra gerçek bir akış anahtarıdır.
Akış Anahtarı nasıl çalışır?
Bir akış anahtarının nasıl çalıştığını ve ne yaptığını anlamak için , bu tür tipik bir anahtarı veya sensörü oluşturan temel bileşenlerin ana hatlarını vermek faydalı olacaktır .
Birçok tipte, bir devreye bağlı olan ve içinden sıvı veya gazın geçtiği kanala yerleştirilen bir tür kürek veya manyetik tetik (birincil cihaz) bulunur. Bu kürek, içinden akan madde tarafından değiştirilir veya döndürülür ve dönüştürücü olarak bilinen ikincil bir bileşene geri okuma sinyali gönderir. Dönüştürücü bu ham sinyali kürekten alır ve okunabilir bir formatta bir vericiye iletir. Verici, sırayla, bu okumayı önceden tanımlanmış bir dizi parametreye karşı ölçer ve bileşenlerin ve mekanizmaların davranışını başka bir yerde ayarlamak için gereken sinyal veya eylemi gerçekleştirir.
Bu şekilde akış anahtarları, bir sistemin belirli bir parçası veya tüm sistem boyunca sıvı veya gazın akış hızını izleyebilir, raporlayabilir ve kontrol edebilir ve akışın bu önceden ayarlanmış parametreler içinde kalmasını sağlar. Oran, gerekenin üzerine çıkarsa veya altına düşerse, alarmı etkinleştirmek, pompayı çalıştırmak, akışı yönlendirmek, sistemin parçalarını kapatmak gibi bir dizi eylemi anında tetikleyebilir. Bir anahtarın hangi eylemleri gerçekleştireceği, tamamen anahtarın türüne ve ne için tasarlandığına bağlı olacaktır.
Tüm akış anahtarlarının bu şekilde fiziksel bir paleti olmayacaktır. Ultrasonik ve diğer müdahaleci olmayan versiyonlar da oldukça yaygındır ve izlenmekte olan ortamdan bir sinyali geri sıçratarak çalışır. Bu, özellikle ortamın kirlendiği, fiziksel olarak zarar verdiği veya başka bir şekilde tehlikeli olduğu veya sürekli aşınma ve yıpranmaya maruz kalan hareketli parçanın olmamasının yararlı olduğu durumlarda yararlıdır.
Kombi Akış Şalteri Değiştirme
Değişken Alanlı Akış Sensörleri, serbest geçişi veya gaz veya sıvıyı ölçmek, kısıtlamak veya izin vermek için şamandıralı (veya bazen bir elektromıknatıs) konik bir tüp kullanan daha basit cihazlardır. Çeşitli tipte manyetik akış anahtarları mevcuttur ve ortam biraz iletken olduğu sürece çeşitli uygulamalarda çok etkili olabilirler.
Akış Anahtarı nasıl kurulur ve test edilir
Sonraki bölümlerde göreceğimiz gibi pek çok farklı türde akış anahtarı olduğundan, çok çeşitli akış anahtarı kurulum yöntemleri ve teknikleri de vardır. Bir akış anahtarının nasıl bağlanacağı hakkında bilgi ararken, en önemli şey, hangi tür anahtarı ve hangi amaçla kullandığınızı net bir şekilde anlamaktır.
Bununla birlikte, çoğu akış anahtarı kurulum yöntemi için geçerli olan bazı temel kurallar vardır. Genel olarak, bunlar şunları içerir:
Başlamadan önce unutmayın.
- Kazanı şebekeden ayırın.
- Kazana giden soğuk su besleme musluğunu kapatın.
- Kazandan suyu boşaltarak basıncı tahliye ettiğinizden emin olun.
Tahliyeden boşaltmayı önermiyorum, emniyet valfi Deneyimlerin gösterdiği gibi, tekrar dokunmamak, dokunmamak daha iyidir, geçmeye başlayabilir, bununla da uğraşmak zorunda kalacaksınız. Suyu özel olarak tasarlanmış bir tahliye musluğu ile boşaltmak daha iyidir.
Ancak bundan sonra su akış sensörünü sabitleyen braketi çıkarırız.
Su akış sensörünü sabitleyen braketi çıkarıyoruz.
Ve işte burada! Şimdi onu davadan çıkarmamız gerekiyor. Aşağıya bakınız.
Bunu parmak tipi bir pille yapmak uygundur, sadece içeri girer ve ihtiyacımız olan düğümü onunla sıkarız.
Bir akış anahtarı kurmanın kesin metodolojisi, ne tür bir anahtar kullandığınıza ve nerede kullandığınıza bağlı olacağı gibi, aynı durum zaten kurulu olan herhangi bir cihazın sağlıklı çalışmasını test etmek için de geçerlidir. Bir akış anahtarını nasıl test edeceğinizi bilmek için, neyi test ettiğinizi tam olarak bilmeniz gerekir.
Çoğu durumda, bir akış anahtarının düzgün çalıştığını sadece çalışırken gözlemleyerek ve akış başladığında veya durduğunda doğru yanıtların tetiklenip tetiklenmediğini kontrol ederek onaylayabilirsiniz. Diğer durumlarda, anahtarın elektroniğinin direncini ölçmek ve anahtar etkinleştirildiğinde tamamlanmış bir devrenin (veya ‘sürekliliğin’) kaydedildiğini doğrulamak için bir ohmmetre kullanmanız gerekebilir.
Yukarıdaki adımlardan herhangi biri gerekli sonucu vermiyorsa, anahtarı değiştirme veya onarma zamanı gelmiş olabilir. Halka açık yerlerde yangın sprinklerleri gibi güvenlik ekipmanlarına bağlı olanlar da dahil olmak üzere, akış anahtarının belirli türleri ve konumları için, bunların düzenli olarak test edilmesi genellikle yasal bir zorunluluktur.
Farklı Akış Anahtarları türleri
Çok sayıda farklı akış anahtarı türü mevcuttur ve her biri sıvıların veya gazların doğrusal, doğrusal olmayan, hacimsel veya kütlesel akış hızını ölçmek için ustaca – ama önemli olarak – farklı bir yaklaşım alacaktır. Bir akış anahtarı sipariş etmeden veya kurmadan önce, tam olarak aklınızdaki uygulama için hangi özel tipe ihtiyacınız olduğunu net bir şekilde anlamak son derece önemlidir.
Tek bir akış anahtarı çeşidi veya markası, herhangi bir senaryoda, akış anahtarı görevlerinin herhangi birini/tümünü uygun bir standartta gerçekleştiremez, bu nedenle gerçekleştirmesi amaçlanan kesin işlev için hangi türe ihtiyacınız olduğunu bilmeniz gerekir.
Su ve sıvılar için Akış Anahtarları
Su Akış Anahtarı nasıl çalışır?
Çoğu su akış anahtarı, suyun veya diğer sıvıların içinden geçeceği kanala doğrudan bağlanan – genellikle fiziksel, ancak bazen ultrasonik olan – bir kürek kullanarak çalışır. Raketin hareket hızı, transdüsere giden akış oranını gösterecek ve verici de sırayla bu bilgiyi alacak ve bir sinyale veya eyleme dönüştürecektir.
Su Akış Anahtarları Çeşitleri
Çok sayıda farklı su akış anahtarı türü mevcuttur . Aşağıdaki bölümlerde, daha yaygın olanlardan bazılarını inceleyeceğiz.
Su pompaları için Akış Anahtarları
Bir su pompası akış anahtarı, bir sıvı sistemine bağlı bir elektrikli pompanın çalışma hızında veya hacim aktarımında otomatik, anında ayarlamalar yapmak için tasarlanmıştır. Sistemdeki suyun yerçekimi hareketini ve genel akış hızını algılayarak, pompalara açma/kapama sinyalleri göndererek sistemin dahili su basıncını yükseltebilir veya azaltabilir.
Bu ayrıca, aksi takdirde pompaya hızlı bir şekilde zarar vermeye başlayacak olan bir su besleme arızası durumunda pompaların kuru çalışmasını da önleyebilir. Sprinkler için Akış Anahtarları
Bir sprinkler akış anahtarı, genellikle ve en önemlisi, otomatik yangın sprinkler sistemlerinde bulunur. Bu senaryoda, ana işlevi sprinkler borularından ve vanalarından geçen suyun belirli bir debiyi aştığını tespit ederek sprinkler sisteminin tetiklendiğini belirtmektir.
Bu daha sonra itfaiyeye dışarı çıkıp araştırmaları gereken bir sinyal gönderecektir. Bu kullanım için tasarlanan akış anahtarlarının çoğu, belirli bir süre boyunca sürekli akış algılandığında yalnızca bir acil durum sinyali gönderecek bir gecikme zamanlayıcı içerir. Bu, sistemin başka bir yerindeki basınçtaki ilgisiz veya zararsız değişikliklerin neden olduğu yanlış pozitif algılamalardan kaçınmak içindir.
Manyetik su akışı Anahtarlar
Manyetik akış anahtarları, Faraday’ın Elektromanyetik İndüksiyon Yasasına göre çalışır; bu, esasen, indüklenen voltajın, bir iletken (bu durumda su) bir manyetik alandan geçerken hareket hızıyla orantılı olduğunu belirtir.
Kısacası hareket hızı ve hacmi, suyun içinden geçmesi için bir manyetik alan oluşturularak ölçülür. Bu bilgi bir elektrik sensörü tarafından okunur ve bu da okumaya göre bir eylemi tetikler.
Manyetik su akış anahtarının düzgün çalışması için içinden geçen sıvının en azından bir miktar iletken olması gerekir. Genellikle atık su sistemlerinde bulunurlar.
Hat İçi Su Akış Anahtarları
Hat içi su akış anahtarı, genel sistemin ayrılmaz bir parçası olarak daha kalıcı olarak kurulan bir anahtardır. Bu, proses borusuna dışarıdan sokulan bir prob veya kürek kullanan bir ‘yerleştirme’ akış anahtarı ile karşılaştırılabilir.
Hat içi anahtarlar daha maliyetli olma eğilimindedir ve kurulumu ve bakımı daha karmaşıktır, ancak düzgün çalışması için çok daha kısa düz çalışma bölümleri gerektirir ve genellikle kurulduktan sonra akışı otomatik olarak koşullandırabilir.
Kürek suyu Akış Anahtarları
Kürekli su akış anahtarları, içinden suyun veya diğer sıvıların geçeceği boruya asmak için fiziksel bir sonda veya kürek kullanır. Bu daha sonra kanal boyunca malzemenin akış hızına bağlı olarak değişen hızlarda ve basınçlarda döndürülür veya tetiklenir ve bu sinyaller okumalara ve eylemlere dönüştürülür.
Su için kanatlı akış anahtarları, akış hızlarını tutarlı ve güvenilir bir şekilde ölçmekte çok iyidir, ancak yabancı cisimlere ve kalıntı oluşumuna karşı çok hassastırlar ve sürekli hareket eden parçalarındaki aşınma nedeniyle periyodik bakıma ihtiyaç duyarlar.
Gaz ve hava için Akış Anahtarları
Hava akış anahtarları, hava filtreleme ve besleme sistemleri, kanal ısıtma, egzoz havalandırması ve çok daha fazlası için kullanılabilir. Su muadilleri gibi, mekanik akış anahtarları veya başka yollarla geçiş oranını algılayan müdahaleci olmayan çeşitler olarak tasarlanabilirler. Aşağıdaki bölümlerde, yaygın hava ve gaz akış anahtarı kullanımlarının çeşitli örneklerini ele alacağız .
Kanal ve HVAC için Hava Akış Anahtarları
Hava akış anahtarları, her türlü kanal ve HVAC sistemlerinde yaygın olarak bulunur ve akış, belirli bir hızın veya hacmin ötesinde arttığında veya azaldığında bir mikro anahtarı tetiklemek için genellikle (mekanik) kanat tipi bir işlem kullanır.
HVAC ve kanal sistemlerinde, hava işleme, fan izleme ve filtre izleme gibi eylemleri gerçekleştirmek için birçok hava akış anahtarı da kullanılabilir.
Kanatlı hava Akış Anahtarları
Su kanatlı akış anahtarı eşdeğerlerine çok benzer şekilde, kanatlı hava akış anahtarı – bazen kanatlı tip anahtar olarak da bilinir – izlenen kanala kısmen çıkıntı yapan mekanik bir sensördür. Kanaldan gönderilen gazlar ve hava, doğrudan hava akış kanalında oturan bir küreği fiziksel olarak hareket ettirecek ve bu da akış istenen hızın ötesinde arttığında veya azaldığında bir eylemi tetikleyecektir.
Kazanlar için Hava Akış Anahtarları
Bir kazandaki bir hava akış anahtarı, genellikle baca yoluyla fanlar tarafından sistemden atık gazların uygun şekilde havalandırılmasını izleyecektir. Bu gazlar, kazan yanmadan önce güvenli bir şekilde dışarı atılmalıdır ve kazan hava akış anahtarı, genellikle, fanların zaten gerekli hızda döndüğünü algıladığında ateşlemeye izin verecek şekilde donatılmıştır.
Tıkanmış bir baca veya fanın düzgün çalışmaması durumunda, hava akış anahtarı basıncın yeterince düşmediğini algılayacak ve sorun giderilene kadar kombinin yanmasına izin vermeyecektir.
Hat İçi Hava Akış Anahtarları
Yine, bir hat içi su akış anahtarına benzer şekilde, hat içi hava akış anahtarları, içinden gaz veya havanın beslendiği kanalın ayrılmaz bir parçası olarak monte edilir. Bu, ilk etapta kurulum ve bakımını daha zor hale getirir, ancak aynı zamanda daha çok işlevli olma eğilimindedirler, daha uzun süreler boyunca sürekli akışı okumada daha iyidirler ve genellikle yerleştirme veya kanatlı akış anahtarlarından daha az bakım gerektirirler.
Paletli Tip Akış Anahtarları
Kanatlı akış anahtarları, anahtarın yerleştirildiği kanal veya kanaldan geçen ortamın (genellikle sıvı) basıncıyla doğrudan etkinleştirilen bir tür mekanik anahtardır. Kürek genellikle borunun içinde asılı duran ve gerilmiş bir yaya veya bir dizi mıknatısa bağlanan küçük bir metal veya plastik şerittir.
Dinlenme konumunda, anahtarın işlevine ve parçası olduğu daha büyük sisteme bağlı olarak açık veya kapalı olarak kabul edilir. Akış anahtarı paletini ikinci bir konuma hareket ettirmek için kanaldan yeterli (veya yetersiz) kuvvetle geçen herhangi bir ortam bir devreyi tamamlayacak ve bir eylemi veya alarm yanıtını tetikleyecektir.
Termal dağılım Akış Anahtarları
Termal dağılım akış anahtarı, ‘katı hal’ bir ekipman parçasıdır, yani hiçbir hareketli parça içermez (mekanik bir kürek veya kanat tipi ürünün aksine). Bir termal akış anahtarı, bir kanal veya boru hattındaki akışın merkezine yerleştirilen bir sensör sondasını içerir.
Bu sonda, bir elektrik vat miktarı girişi aracılığıyla sürekli olarak ısıtılır ve termal dağılım ilkesi, gaz veya sıvı akış hızının, bu ısının geçen moleküller tarafından ne kadar hızlı “taşındığına” göre hesaplanmasına olanak tanır.
Tutarlı bir sıcaklığı korumak için proba gönderilmesi gereken watt miktarı, akış hızının çok doğru bir şekilde hesaplanması için gerekli sayıları verir. Doğruluğun yanı sıra, termal dağılımlı akış anahtarları, esneklikleri (hem çok düşük hem de çok yüksek akış hızlarını ölçer), sağlamlıkları ve yerleştirme kolaylıkları nedeniyle ödüllendirilir.
Yağ Akış Anahtarları
Yakıt veya yağ akış anahtarları, tam olarak diğer sıvı akış anahtarları gibi çalışır – ve bu nedenle, en yaygın olanı kürek veya termal değişkenler olmak üzere çeşitli konfigürasyonlarda gelirler. Yakıtlar ve yağlarla kullanım için tasarlanan anahtarlar, daha az agresif ortamlar için tasarlanan versiyonlardan biraz daha dayanıklı olma eğilimindedir ve genellikle daha sağlam contalar ve muhafaza ile daha yüksek sıcaklıklarda çalışabilir.
Ultrasonik ve müdahaleci olmayan Akış Anahtarları
Bir ultrasonik akış şalteri aslında boru, kanal duvarına nüfuz veya akmasına izlemek için çalışıyorsanız kanalize etmek gerekmez anlamına gelen rahatsız edici olmayan akış anahtarının popüler bir çeşittir.
Bunun yerine, ultrasonik bir versiyon kanalın dışına kenetlenebilir, burada sensörlerden gelen bir sinyale ping atarak akış hızını okur ve buna tepki verir. Bu sinyal, sensöre geri dönmeden önce akıştaki partiküller veya kabarcıklar tarafından kırılır ve yansıtılır ve daha sonra Doppler etkisi kullanılarak akış hızı hesaplanabilir. (Doppler etkisi, bir ambulans sireninin sizi sokaktan geçerken perdesinin değişmesinin nedenidir!)
Ultrasonik akış anahtarları genellikle sıvıdaki partiküllere veya havalandırmaya dayandığından, içme veya damıtılmış su için uygun olmama eğilimindedir ve atık su ve diğer ‘kirli’ ortamları izlemek için çok daha yaygın olarak bulunurlar. Kelepçeli çeşitler, sinyale müdahale etme riskinden dolayı sadece belirli kanal tipleriyle çalışır ve bu nedenle astarlı borularda nadiren görülür.
Mekanik Akış Anahtarları
Mekanik akış anahtarları, izlenen ortamla doğrudan fiziksel temasla tetiklenen bir veya daha fazla hareketli parçası olan herhangi bir anahtar türüdür. Genellikle, bir devrenin tamamlanmasına neden olan bileşenlerin hareketi ile çalışırlar ve bu da gerekli eylemi veya yanıtı tetikler.
Paletli tip akış anahtarları, mekanik akış anahtarının yaygın bir örneğidir. Parçaların sürekli fiziksel hareketi sonunda çalışmayı etkileyebilecek aşınma ve yıpranmaya yol açtığından, mekanik anahtarların test edilmesi ve periyodik olarak değiştirilmesi gerekir.
PVC Akış Anahtarları
PVC akış anahtarları genellikle bu uygulama için en temel ürün türü arasındadır ve genellikle hızlı bir görsel akış onayı / akış yok durumu gerektiğinde tercih edilir. Bir PVC akış anahtarı genellikle mekaniktir ve kanat tipi veya bir veya daha fazla hareketli parça ile manyetik olabilir.
Kurulumu oldukça ekonomik olma eğilimindedirler ve genellikle inşaatta oldukça sağlamdırlar. Genellikle kolay temizlik ve bakım için tasarlanırlar, ayrıca iyi kimyasal uyumluluk ve korozyon önleyici özellikler sunarlar.
Endüstriyel Akış Anahtarları
Endüstriyel akış anahtarları, yukarıda özetlenen akış anahtarı türlerinin çoğunun daha büyük, daha sağlam versiyonları olma eğilimindedir. Genellikle önemli ölçüde daha yüksek hacimlere, basınçlara ve akış hızlarına dayanabilirler ve genellikle çok daha agresif, çok kirli veya tehlikeli malzemeleri işlemek üzere tasarlanmıştır. Endüstriyel akış anahtarları, pas ve diğer metal partiküller içeren su ile iyi çalışmak için genellikle manyetik çalışan parçalardan kaçınır.
Kalorimetrik Akış Anahtarları
Kalorimetrik akış anahtarlarının nasıl çalıştığını anlamak, yakından ilişkili termal dağılım eşdeğerlerinin işlevini zaten kavramanız gerekiyorsa, oldukça basittir. Kalorimetrik bir anahtar, biri ısıtılan ve biri kanaldaki ortamın ortam sıcaklığını izleyen iki sıcaklık sensörü kullanır.
Bu iki okuma arasındaki fark karşılaştırıldığında, akış hızı yeniden hesaplanabilir – daha hızlı akış, daha küçük bir farkla sonuçlanır, çünkü ısı, daha yüksek akış hızlarında ısıtılan sensörden daha hızlı taşınır.
Pnömatik Akış Anahtarları
Bir pnömatik akış anahtarı, genellikle mekanik veya kanatlı tip anahtarın yerine bir hava valfinin yerini alır ve akış başladığında veya durduğunda röleler veya valflerden hava geçişini kontrol etmek için kullanılabilir.
Akış hızı çok düşük bir seviyeye düşerse, genellikle bir sistemden basıncı tahliye etmek için bir hava valfi kurulacaktır. Pnömatik akış anahtarları, farklı kanal alanları arasında gerekli bir basınç farkının olduğu uygulamalarda da yararlıdır.
Ayarlanabilir Akış Anahtarları
Bir ayarlanabilir akış anahtarı hızla izin verir ve kolay bir şekilde sökülmesi biriminin olmadan arzu edilen akış ayarları yeniden kalibre cihazın herhangi bir tipidir. Bu genellikle düz uçlu bir tornavida ile yapılır, anahtarın muhafazasının içinde bulunan bir kanat veya paletin hassasiyetini ayarlamak için açılır veya kapanır.
Döner Akış Anahtarları
Döner bir akış anahtarı , genellikle serbest dönen bir yatak üzerinde tamamen kanal akışı içine monte edilmiş çok kanatlı veya kanatlı bir tekerlek biçiminde temel bir türbin olarak işlev görür . Akış hızını sıvı (döner akış anahtarları için en yaygın ortam) üzerinden geçerken kaydeder. Çark, piston (şönt) ve çark tasarımlarında mevcutturlar.
Akış Anahtarları nasıl kullanılır?
Bir akış anahtarının nasıl kullanıldığını bilmek için, öncelikle anahtarın bahsettiğiniz belirli sistemde hangi görevi gerçekleştirmesi gerektiğini bilmeniz gerekir. Büyük çoğunluğunun, hasar görmedikçe veya bozulmadıkça tam otomatik olarak çalışması amaçlanmıştır, bu nedenle bir akış anahtarının nasıl kullanılacağını bilmek, genellikle gerektiği gibi çalışmadığını nasıl söyleyeceğinizi bilmektir. Bu tamamen belirli bir sistemde oynadığı role bağlı olacaktır.
Kazanlarda Akış Anahtarları
Kazanlardaki akış anahtarları hem su hem de gaz boru hatlarında bulunabilir. Su kanalları için, genellikle kazanın düşük/akışsız durumlarda çalışmasını önlemek için kurulurlar. Gaz kazanı akış anahtarları, esas olarak, herhangi bir gaz birikmesi baca yoluyla fanlar tarafından havalandırılmadan önce kazanın ateşlenmesini önlemek için kullanılır.
Pompalar için Akış Anahtarları
Su kaynağında bir arıza olması durumunda pompanın kuru çalışmasını önlemek için genellikle bir pompa akış anahtarı kurulur. Su pompaları, düşük/akışsız durumlarda çalışmaya devam ederek hızla aşırı ısınabileceğinden veya hasar görebileceğinden, pompaların akış anahtarları, genellikle yeterli sıvı sağlanmadığında pompaya giden gücü geçici olarak kapatma işlevi görür.
Duş pompaları için Akış Anahtarları
Bir duş pompası akış anahtarı, borulardan ve duş başlığından dışarı gönderilen su basıncının korunmasına yardımcı olur. Hem sıcak hem de soğuk besleme kanallarında bulunabilirler ve genellikle mekaniktirler.
Duş başlığına su talebi, anahtarın devreye girmesine neden olur ve bu da pompanın çalışmaya başlamasını söyleyen bir devreyi tamamlar. Zamanla, duş pompası akış anahtarları kireç, ısı ve diğer sorunlar nedeniyle bozulabilir ve sonunda değiştirilmesi gerekebilir.
Isı pompaları için Akış Anahtarları
Bir ısı pompası akış anahtarı genellikle, açıldıktan sonra suyu istenen sıcaklığa getirmek için oldukça büyük bir ısı pompasının gerekli olduğu yüzme havuzlarında ve kaplıcalarda bulunur ve hem sıcaklık hem de su akışı talebini tanır. Bu durumda akış anahtarı, su beslemesinde bir kesinti olduğunda veya havuz kullanılmadığında pompanın çalışmasını durdurmak için çalışır.
Özet
Akış anahtarlarının doğru türünü, boyutunu, voltajını ve işlevini, onları kurduğunuz hassas uygulama için seçmek, gerçekleştirmeleri gereken rolde düzgün çalışacaklarsa çok önemlidir.
Bu kadar geniş bir ürün ve marka yelpazesi mevcut olduğundan, gezinmek için kafa karıştırıcı bir alan olabilir, bu nedenle çeşitli destek kanallarımız aracılığıyla rehberlik ve tavsiye sunmaktan her zaman memnuniyet duyarız – soru veya sorularınız için her zaman bize ulaşabilirsiniz , ve uzman ekibimiz sizi doğru yöne yönlendirebilecektir.
Yukarıda belirtildiği gibi, bir akış anahtarı, fan doğru çalışmıyorsa kazanın ateşlenmesini önleyecektir. Tıkanmış bir baca da akış anahtarı tarafından tespit edilebilen bir sorundur. Bu, gazın hiçbir yere gidemediği anlamına gelebilir ve bu da evinize karbon monoksit salınımına neden olabilir. Ayrıca PCB’de elektriksel bir arıza olabilir. PCB, kazanı çalıştıran ve kontrol eden ana karttır. Yanık kokusu alıyorsanız veya ekran panelinde güç yoksa, kazanın devre kartında bir sorun olabilir.
Bir ustaya tüm bu seçenekleri devre dışı bırakırsa ancak yine de sorunu bulamıyorsa, arızalı bir akış anahtarınız olabilir. Çoğu gaz kazanı , kazanın içine önceden monte edilmiş bir akış anahtarı ile birlikte gelir. Elektrik kablolarının bağlantısını kesmeden veya anahtarı sökmeden yapılabileceğinden, uygun kalifiye bir servisin akış anahtarını test etmesi oldukça kolay olacaktır .