Soğutulmuş Kirişler (CB) için Eurovent Sertifikalı Performans (ECP) programı kapsamı, başvuru sahibinin / katılımcının tüm Aktif ve Pasif soğutulmuş kirişleri için geçerlidir.
Soğutulmuş tavanlar radyant ısıtma panelleri program kapsamı dışındadır.
Bir şirket soğutulmuş kirişler için programa katıldığında, tüm soğutulmuş kiriş serileri sertifikalandırılmalıdır. Bu, teknik veriler de dahil olmak üzere ürün ayrıntılarını içeren katalog broşürlerine veya elektronik formatta benzer ürün bilgilerine sahip tüm ürün serileri için geçerlidir. Eurovent Certita Sertifikasyonu, seçim araçlarında sunulduğu gibi serilerin performanslarını onaylar.
Tümünü belgelendirme ilkesi tüm dünya için geçerlidir.
Soğutulmuş kirişler binalar için termal konfor sağlar. Bunlar esasen konvektif ısı transferi ile çalışan büyük ısı eşanjörleridir. Soğutulmuş kirişin türüne bağlı olarak - pasif veya aktif - bu konveksiyon doğal veya zorlanmış olacaktır.
Bir alanı soğutmak için doğal konveksiyona güvenin. Üniteler ya gömülüdür ve delikli bir tavanın üzerine monte edilir ya da delikli bir yüz veya doğrusal çubuk ızgara ile tavanın altına (açıkta) monte edilir.
Pasif soğutulmuş kiriş bileşenleri (açık sistem):
Bir soğutucu sisteminden gelen soğuk su, iki borulu bir tasarımda bir soğuk su döngüsünden bir soğutma serpantinine beslenir. Mekandaki sıcak hava tavana doğru yükselir ve soğutulmuş kiriş ile temas eder. Hava serpantin tarafından soğutulur ve mekana geri düşer. Soğutulan hava odada dolaşırken ısıyı toplar ve tekrar tavana yükselir, burada soğutulmuş kirişe girerek işlemi yeniden başlatır.
Bir alanı soğutmak veya soğutmak ve ısıtmak için zorlanmış konveksiyona güvenin. Üniteler genellikle tavana gömülür, böylece difüzör aynı hizada durur, ancak tavandan da asılabilirler.
Aktif soğutulmuş kiriş bileşenleri:
Sistemler ya sadece soğutma için iki borulu ya da soğutma ve ısıtma için dört borulu olarak yapılandırılabilir. Soğutma modunda, bir soğutucu sisteminden gelen soğuk su, bir soğuk su döngüsünden bir soğutma serpantinine beslenir. Isı sağlayan üniteler için, bir kazandan gelen sıcak su, bir sıcak su döngüsünden ısıtma serpantinine beslenir.
Aktif soğutulmuş kirişlerin ayrı bir havalandırma sisteminden beslenen bir birincil hava bağlantısı vardır. Birincil hava üniteye plenumdan girer. Plenumdan hava, indüksiyon nozullarından ve difüzörden odaya doğru itilir. Bu, yüksek hızlı bir hava akımı ve difüzörün yüzeyinin ortasında, doğrudan soğutma / ısıtma bobinlerinin altında düşük basınçlı bir alan oluşturur.
Düşük basınç alanındaki hava, serpantinden geçerek soğutulmuş kirişe doğru çekilir. Soğutulan veya ısıtılan hava, indüksiyon nozülünden itilen havalandırılmış hava ile karışır ve difüzör aracılığıyla odaya verilir. Tıpkı pasif kirişlerde olduğu gibi, oda havası dolaşır ve düşük basınç alanına çekilir. Soğutulmuş kirişin içine çekilir ve döngü devam eder.
Sertifikalı ürünlerimizi incelerken sertifikasyonla ilgili bir dizi teknik terimle karşılaşacaksınız. Aşağıdaki tanımlar, sertifikalı ürün dizinimizdeki arama kriterlerini açıklamaya yardımcı olur.
Marka
Üreticinin marka adı.
Düzenli
Bazı ortak özelliklere sahip modellerin listesi.
Modeli
Model adı.
Primary air flow (Birincil hava akışı)
Aktif soğutulmuş kiriş ünitelerinin birincil hava akışıdır. L/s cinsinden ölçülür.
Mounting base (Montaj tabanı)
Aşağıdakiler dahil olmak üzere montaj tabanı tipi:
Coil width (Bobin genişliği)
Bobinin mm cinsinden genişliğidir.
Coil height (Bobin yüksekliği)
Bobinin mm cinsinden yüksekliğidir.
Fin material (Fin malzemesi)
Kanadın yapıldığı malzemedir.
Fin spacing (Kanatçık aralığı)
Kanatlar arasındaki boşluk mm cinsindendir.
Pipe material (Boru malzemesi)
Borunun yapıldığı malzemedir.
Pipe shape (Boru şekli)
İç borunun şekli - yivli veya düz.
Pipe pattern (Boru deseni)
Aşağıdakiler de dahil olmak üzere boru modeli:
No. of tubes (Tüp sayısı)
Tüp sayısıdır.
No. of rows (Satır sayısı)
Satır sayısıdır.
Plenum geometry (Plenum geometrisi)
Aktif soğutulmuş kirişlerde plenumun şekli aşağıdakileri içerir:
Diffuser geometry (Difüzör geometrisi)
Aktif soğutulmuş kirişlerde difüzörün şekli:
Veya deşarj tipi:
Software web link (Yazılım web bağlantısı)
Seçim yazılımının URL'sidir.
Yazılım versiyonu
Seçim yazılımının sürümüdür.
Yazılım adı
Seçim yazılımının adıdır.
Sertifikalı ürün dizinimiz aracılığıyla Soğutulmuş Kiriş programımızdaki sertifikalı ürünleri arayın.
Aşağıdaki performans testlerle belgelendirilecek ve doğrulanacaktır:
Pasif soğutulmuş kirişler için:
Aktif soğutulmuş kirişler için:
Sertifikalı ürün dizinimiz aracılığıyla Soğutulmuş Kiriş programımızdaki sertifikalı ürünleri arayın.
Chilled Beam programına nasıl başvuracağınızı öğrenin.