Mutfakta doğru doğal egzoz havalandırmasını yapıyoruz
Doğal havalandırma en basit olanıdır, ancak aynı zamanda yaşam mahallerinde hava değişimi yaratmak için ustaca bir çözümdür. Sadeliğine rağmen, bu sistem sıkı bir şekilde belirlenmiş kurallara göre çalışır ve ihlalleri ciddi sorunlara yol açar.
- Kural 1 - odaya yeni ve temiz bir hava girmeniz için ihtiyacınız olan egzoz havasını etkili bir şekilde çıkartın.
Şu anda, bu kural her yerde, hava geçirmez plastik pencereler ile evlerini "tıkanıyor". Fakat ahşap pencerelerden, hava kütlelerinin akınına dair dairelere girildi.
- İkinci kural, havalandırma sisteminde herhangi bir bağımsız müdahaledir, sadece hava egzozunun etkisini azaltmakla kalmaz, aynı zamanda hava akışını ters yönde de çevirebilir. Sonunda: mutfağınızda çizim yapmak yerine, sadece diğer dairelerden, hatta daha da kötüsü - tuvaletten bir hava akışı olacaktır. Bunun olmasını önlemek için, tuvaletteki havalandırma cihazına kendinizi alıştırmanızı öneririz.
Çoğu zaman, bu fenomen yaz aylarında ve mutfakta meydana gelir, çünkü her saygın hostes mutfağında bir kukuleta takılması gerektiğini bulur. Sorunların tam olarak bunun nedeni ile ortaya çıktığını söylemek istemiyoruz. Problemler ortaya çıkmaktadır, çünkü birçok kişi doğal havalandırma yerine bu başlığı kullanır. Bu ve bazı yaygın yanlış kavramlar, bu makalede bahsedeceğiz.
Doğal havalandırma nasıl çalışır?
Dairelerimizin doğal havalandırması, hava akışlarının bir odadan diğerine serbestçe akabileceği, yüksek basınç alanından alt basınç alanına doğru hareket edecek şekilde tasarlanmıştır; ısıdan soğuğa. Bir hava çıkar ve onun yerine başka biri girer. Bu fizik ya da doğa kanunu ve buna karşı güçsüzüz.
evlerimizde yüksek kaliteli contalar plastik pencereler ve metal kapılar güzel ve mühürlü içinde gelişiyle birlikte, besleme havası daire ve hava veya havalandırma durak doğal hareketini giremez. Konutlarda temiz hava artık yok, apartman havasız ve nem oranı yüksek. Ve sonra adamımız ek bir sorunla ortaya çıkıyor - bu, egzoz fanlarının ve şemsiyelerin mutfak sobalarının üzerine kurulması.
Hava değişimi ve ocak davlumbazı
Her dairede iki ayrı egzoz borusu vardır: Banyoda biri diğeri mutfakta. Çok yüksek kaliteli plastik pencereler ve mutfaktaki hostesin davlumbazda döndüğü aynı kapılarla kapalı bir daire düşünün. adalet, biz davlumbaz, patentli bir, yüksek kaliteli ve çok güçlü ve mutfakta havalandırma sahip olduğunu açıklamak için - tüm standartlara ve normlara tarafından yapılan, eski, ama ahşap pencereler içindir.
150m3, 500 -1000m3 egzoz "şemsiye" kapasitesi bir kaç dakika içinde kendisi aracılığıyla hava sürücü - 130m3 tüm hava hacmi olup, sızdırmaz şekilde kapalı bir düz gibi bir davlumbaza katılan tarafından. Sonuç: Mutfakta aspiratör deşarj olacak ve hiçbir doğal hava akımı kaçınılmaz ikinci havalandırma dairelerden hava kütlelerinin eksik metreküp çeker - dolaptan. Tavan arasındaki havalandırma şaftları birleştirildiği için, koku sadece banyonuzdan değil, komşulardan da çekilebilir. Bu küçük örnekte, davlumbazın mutfaktaki ve havalandırmadaki etkileşimini gösterdik.
Mutfakta davlumbaz gaz sobası ile düzgün bir şekilde nasıl organize edilir
Bugüne kadar, özel evlerde ve apartmanlardaki hemen hemen tüm mutfaklar davlumbazlarla donatılmıştır ve bu bir problemdir. Sorun, kaputun kendisinde değil, havalandırma kanallarının her zaman kullanımı için tasarlanmamış olması gerçeğidir. Evlerimizde standart kanallar 130x130mm'lik bir bölüme sahiptir ve maksimum kapasiteleri 180m3 / s'dir. Ancak modern "şemsiyeler", zaman içinde kapasiteyi aşan bir kapasiteye sahiptir ve bu, genel havalandırma sisteminin işletilmesi ve dairenin havalandırılması üzerinde çok olumsuz bir etkiye sahiptir.
Mutfağın havalandırmasını düzgün bir şekilde bir gaz sobası ile düzenlemek için, onu karıştırmanız gerekir, yani. egzoz "şemsiye" ve doğal havalandırma çalışması doğru birleştirin. Bu iki şekilde yapılabilir.
- Davlumbaz kanalının kanalını havalandırma kanalına, doğal havalandırma sisteminin ızgarasının üstüne bağlayın. Ayrıca, kanal bir dönüş ile şafta yönlendirilmelidir.
Önemli!
Bu montaj ile, egzoz kanalı, havalandırma sisteminin çalışmasını sağlamak için havalandırma şaftının en az yarısını almalıdır.
Özel bir evin mutfağında doğal hava değişimi
- Havalandırma menfezlerinin yeri. Tüm kurallara göre, en az 10 cm olmalıdır. Tavandan, çünkü içlerinden sıcak, egzoz havası yayılmalı, daha soğuk hava ile yer değiştirilmelidir. Fakat pratikte, işler çok pembe değil: Birçok mutfaklarda, egzoz ızgaraları çok daha düşüktür ve sonuç olarak, ızgara üzerinde bulunan bir durgunluk bölgesi oluşur.
- Paradan tasarruf etmek için, özel bir evde, genellikle bitişik odalar tek bir havalandırma bacası ile donatılmıştır. Bu nedenle hava ve kokusuyla, mutfaktan odaya ve havalandırma bacasından geçemez. Hijyen ve hijyen standartları açısından bu yanlış.
- Özel bir evin doğal havalandırmasının tasarlanmasında diğer bir yaygın hata, havalandırma borularının yetersiz yüksekliğidir. Basınçtaki küçük fark nedeniyle, bu havalandırma çalışmayabilir.
- Kulübenin mutfağında doğal bir havalandırma sistemi bulunmalıdır, ancak uygulamada çoğu inşaatçı gerekli görmemekte ve sadece elektriğe bağlı olan zorunlu havalandırmayı monte etmektedir. Elektrik yok ve fanlar çalışmıyor, egzoz hava kütleleri çıkmıyor.
- Çoğunlukla havalandırma sistemi yanlış, garip bir şekilde çalışır - bir şömine. Yakıt yandığında, oksijeni yakar ve havalandırma kanallarından hava alır.
Bunlar sadece özel bir evin doğal havalandırması tasarlanırken bile izin verilen ana hatalardır. Ama mutfakta havalandırma nasıl daha etkili olur?
Verimli kendini- havalandırma
Evinizde havalandırma işe yaramıyorsa ya da kötü çalışıyorsa, basit bir bilgiye sahip olmak ya da tavsiyemizi takip etmek, bir amatör bile onu canlandırabilir. Bunun için hava akımlarının hareketinin prensiplerini ve birkaç temel kuralı bilmeniz gerekir.
- Mutfak yoğun hava değişimine sahip bir odaya ait. Normlara göre, bu odadaki hava değişimi 90 m3 / saatten az olmamalıdır. Daha anlaşılır bir dile çevrilmiş, bu demektir ki bir saatte 90 küp atık hava mutfağınızdan çıkarılmalıdır. Fakat denge denklemine göre pr Lpr. = Σ Düşük, yeterli hava değişimi için 90 m3 / s'lik bir girişe ihtiyaç vardır.
- Bilgi ile donatılmış, şimdi mutfakta havalandırma geri yüklemek için, en az 90 m3 / h kapasiteli havalandırma kanalı, bir egzoz fanı yüklemeniz gerekir. Ancak size bunun sadece bu odadaki havanın doğal egzozunun işe yaramadığını hatırlatırız.
- Şimdi temiz havaya dikkat etmeliyiz. Pencereleri yıl boyunca mutfakta açık tutabilirsiniz, ancak bunun bir yokluk olduğunu düşünüyoruz. İyi hava değişimi için besleme vanalarını sokağa giden duvara monte edebilirsiniz. Bir kural olarak, radyatörün arkasına monte edilirler ve gelen soğuk hava kütleleri hemen ısınır. Ana şey, besleme hacmi ve egzoz havası arasında bir denge sağlamaktır.
Evinizin havalandırma sistemi, tüm kurallar tarafından yerine getirilerek, size taze ve temiz bir hava sağlayacaktır ve ekstra kokuların olmaması ve yüksek enerji verimliliği ile memnun olacaktır.
Mutfakta havalandırma nasıl yapılır: başlık cihazının kuralları ve düzenleri
Evlerin mutfaklarında plastik pencerelerin yaygın kullanımı neticesinde, ahşaptan yapılmış çerçevelerle sağlanan doğal havalandırma bozulmuştur. Bu arada, mutfakta etkili havalandırma sadece gerekli.
Ve iş bilgisi ile organize edilmek zorundadır, böylece mutfak havasını çıkarmak yerine, komşu dairelerden veya tuvaletten "koku" akını almaz.
Neden mutfağı havalandırmanız gerekiyor?
Yerli dairelerin çoğu doğalgaz kullanan levhalarla donatılmıştır. Yanma sürecinde, karbondioksit oluşur, havadaki konsantrasyon arttıkça toksik özellikleri ortaya çıkar.
Bu soruna en makul ve modern çözüm, davlumbazın montajı ve odanın zorla havalandırılmasıdır.
Bu nedenle, ideal bir gaz sobası işletimi durumunda bile havalandırma gereklidir. İhtiyaç duyulması ekipman konfigürasyonundaki hatalarla artar ve bu da karbon monoksit emisyonuna neden olabilir. Karbon dioksitten çok daha tehlikelidir ve varlığı göz ardı edilebilir: Bu gaz ne renk ne de kokuya sahiptir.
Ayrıca, gaz ya da doğal gaz tamamen yanmaz, havada birikebilir. Brülör alevinin söndüğü durumlar vardır. Örneğin, "kaçan" süt ile su basmıştı. Özel bir koruma yoksa, o zaman odaya giren gaz tüm evde sorunlara neden olabilecek bir patlamaya neden olabilir.
Bir gaz sobası ile çalışmaya başladığınızda, egzoz cihazının fanını hemen açmanız gerektiği ortaya çıkıyor. Ancak mutfakta elektrikli ocakların bulunması bu odanın havalandırılmasının önemini azaltmamaktadır.
Kızartılmış patates ve balık hayranlarında sıklıkla meydana gelen yanan gıdaya, organik bileşiklerin pirolizi sonucu oluşan zararlı bileşiklerin salınması eşlik eder. Buharda pişirilen ürünleri tercih edenler, buharlaşmanın odanın neminde artışa neden olduğunu bilirler. Ve seviyesi de azaltılmalıdır.
Ve taze pişmiş ürünlerin kokusunun destekçileri bile, tüm daireyi bu harika koku ile doyurmanın imkânsız olduğunu anlıyorlar. İlk olarak çekici kokuların bir karışımı, havada bulunanların kimseyi memnun etmemesi muhtemel, kısmen ayrışmış uçucu organiklerin bir karışımını oluşturur.
Sonuç: Modern bir mutfakta davlumbaz modaya bir haraç değil, hayati bir gerekliliktir.
Mutfak davlumbaz türleri
Kullanıcıların farklı ihtiyaçları, belirli bir alıcının ihtiyaçlarına en uygun olacak teklifleri geliştirmek için emtia üreticilerini zorlar. Bu nedenle, modern ev aletleri pazarı sunan mutfak için davlumbaz serileri oldukça geniştir. Onların çeşitliliğini anlamaya çalışacağız.
Hava kütlelerini temizleme yöntemiyle
Mutfaktaki havayı birçok yönden temizleyebilirsiniz.
Belirli bir modelde hangisinin kullanıldığına bağlı olarak, davlumbazlar aşağıdakilere bölünür:
- Tahliye edin. Bu modeller, bir metal kutu veya oluklu boru şeklinde yapılan kanallar vasıtasıyla mutfaktan dışarıya hava akıtmaktadır. Bu cihazın çalışması için, havalandırma kanalına veya basit bir deliğe ihtiyacınız vardır. Tipik olarak, hava kanalı ters itme oluşumunu engelleyen bir valf ile donatılmıştır.
- Sirkülasyon. Bu modelde, gaz maskesine benzer bir karbon filtresi sağlanmaktadır. Aslında, bu bir başlık değil, ana "lezzetlerin" havasını temizleyen bir filtre ünitesidir: dış ortamla hava değişimi yoktur. Bu cihaz montaj kolaylığı ile dikkat çeker, ancak örneğin gaz kaçağından korunamaz.
Sirkülasyon davlumbazları, mutfağın düzenli havalandırmasıyla birlikte bulunabilir. Dezavantajları genellikle yüksek maliyetleri ve pahalı bakımı içerir: karbon filtreleri periyodik olarak değiştirilmesini gerektirir.
Tahliye davlumbazının bir özelliği, pişirme periyodu sırasında her zaman oluşan aşırı ısının da giderilmesidir. Dolaşım modelinde böyle bir işlev yoktur.
İnşaat türüne göre bölüm
Ana fonksiyona ek olarak, alıcılar farklı modellerin diğer ayırt edici özelliklerine dikkat ederler. Egzoz cihazı, odanın genel iç kısmına iyi bir şekilde uymalı, kullanıma uygun olmalı ve ayrıca: Kendiniz saklayabilir ve kurabilirsiniz.
Bu nedenle, modern davlumbazlar sadece hava arıtma gücüne değil, aynı zamanda kurulum, tasarım, üretim malzemesi ve ek seçeneklerin kullanılabilirliğinden de farklıdır.
Yapım türüne göre, egzoz cihazları şu şekilde ayrılır:
- Kubbe. Bu model, hava girişinin şekli nedeniyle adını almıştır. Kubbesi doğrudan plakanın üzerinde yer alan kesik bir piramit gibi görünüyor. Kubbenin üst kısmındaki açıklıktan, bir hava kanalı, mutfak dışındaki havayı duvardaki bir delikten veya havalandırma deliğinden geçirerek bırakır.
- Gömülü. Böyle bir ekstrakt mutfaktaki mobilyaların içinde bulunur. Çoğu zaman, gömme davlumbaz, odanın alanını ekonomik hale getirmeyi ve aynı zamanda konforlu ekipman kontrolü sağlamayı sağlayan bir kayar panel ile donatılmıştır.
Mobilya siparişi vermeden ve davlumbaz satın almadan önce, mobilya ve ev aletleri parçalarının birbirine karışmaması, estetik görünmesi ve bunları kullanmanızın uygun olması için mutfak alanını planlamanız gerekir.
Yerleşik bir kaput takarken mekansal planlama çok önemlidir. Kural olarak, eğer kukule başlangıçta kite dahil edilmezse, altındaki mobilya sipariş edilir. Aynı zamanda, gömülü ekipmanın tüm unsurlarını güzel ve doğru bir şekilde düzenlemeyi mümkün kılan tüm nüansları sağlamak gereklidir.
Kurulum yerine göre sınıflandırma
Egzoz ekipmanı çeşitli faktörleri göz önünde bulundurarak mutfakta monte edilir: odanın büyüklüğü, plakanın konumu ve benzeri.
Kurulum yerine davlumbazlar ayrılmıştır:
- Duvar. Bu durumda, davlumbazın kubbesinin bir tarafı doğrudan duvara, diğeri sobanın üstüne yerleştirilir.
- Köşe. Bir slabın köşeye yerleştirilmesi sadece mutfak alanını değil, aynı zamanda ocağı daha erişilebilir hale getirir. Köşe kubbesinin kubbesinin tasarımı, iki tarafının odanın köşesine oturduğu, duvarlara yaslandığı bir şekle sahiptir.
- Ada. Büyük bir mutfak odasına sahip şanslı insanlar, bir ada tasarımını kurmayı göze alabilirler. Odanın merkezinde bulunan sobanın üstünde yer almaktadır.
Mevcut model yelpazesinde, formda çeşitli davlumbaz türleri vardır. Örneğin, düz modeller soba asmak için mobilyaların altına monte edilir.
Başlığı mutfakta tek başınıza monte etmeden önce, talimatları dikkatlice incelemelisiniz. Her model için kendi düzenleme nüansları vardır, ancak bazı genel kurallar tüm davlumbazlar için geçerlidir. Bu, plakanın yüzeyine göre yerleştirilmeleri gereken yüksekliktir. Gaz sobaları için, mesafe 75 cm ve elektrikli plakalar için - en az 65 cm'dir.
Yani, kurulumun alt seviyesi tanımlanır, üstteki bağımsız olarak seçilir. Ve bu daire sahiplerinin büyümesine bağlıdır: bir ocak kullanın ve bir çıkarıcı uygun olmalıdır.
Çoğu zaman, modern müşteriler yerleşik modelleri tercih eder. Daha ucuzdurlar ve kendi başlarına monte etmek için yeterince kolaydırlar.
Davlumbaz cihazının şematik diyagramı
Herhangi bir başlık kompozisyonu aşağıdaki unsurları içerir:
- Elektrik motoru ile fan. Çok hızlı asenkron motor, egzoz fanının dönüşünü sağlar, bu sayede hava akışları yağ tutan filtrelerden geçer.
- Filtreler. Tüm davlumbazlar yeniden kullanılabilir veya tek kullanımlık gres filtreleri ile donatılmıştır. Kömür filtreleri sadece dolaşım modellerinde bulunur ve aktif karbonla benzer şekilde davranır. Her 3-4 ayda bir değiştirilir.
- Aydınlatma için lambalar. Ocağın aydınlatması akkor lambalar, LED veya halojen lamba armatürleri ile yapılır.
- Hızların değiştirilmesi şeması. Farklı modellerde hız değişimi çeşitli yollarla gerçekleştirilir: sensör cihazları aracılığıyla, düğmelerle veya bir sürgülü anahtar kullanılarak.
Yukarıdaki tüm elemanların mevcut olduğu kapağın standart elektrikli çizimine bir göz atın.
Yapının güvenliğini sağlamak
Egzoz sistemine her zaman bir fan dahildir, bu da çıkarıcının çıkışa bağlanması gerektiği anlamına gelir. Yeni bir dairede tamir etmeye yeni başladıysanız, başlık için ayrı bir çıkış sağladığınızdan emin olun, çünkü bu ekipman her zaman bağlı durumda olmalıdır.
Prizin tek bir cihazla çalıştırılması, onu mobilya setinin elemanlarının arkasına saklamanıza izin verir. Ancak buna kolay erişim sağlamayı unutmayın. Daha önemli bir kural var: Yuva, lavabodan ve ocaktan 60 cm'den daha yakın yerleştirilmemelidir. Bu kaputun elektrik akımıyla çarpabilen elektrikli bir cihaz olduğunu unutmayın, bu nedenle elektrik güvenliği konularını ciddiye almak gerekir.
Mutfak, banyo gibi, aynı zamanda sıcak ve nemli olabileceği bir odadır. Aşırı nem ve pişirmekten yağ, kapağın ızgarasına yerleşir. Bu, fan motorundan metal gövdede elektrik bozulması için elverişli koşullar yaratır. Bu nedenle cihazın üç kablo kullanarak elektrik şebekesine bağlanması gerekir.
Kablolama sıfır, faz ve topraktan oluşmalıdır. Toprak teli, sarı yalıtım ve uzunlamasına yeşil şerit boyunca kolayca ayırt edilebilir. Modern evler önceden elektrik prizleri ve bir zemin döngüsü ile donatılmıştır. Bu durumda, toprak telini ilgili fiş terminaline bağlamak yeterlidir. Simgeyi diğerlerinden üç farklı paralel çizgi şeklinde ayırt etmek kolaydır.
Eski binaların yer döngüleri olmayabilir. Bu durumda, korumanın kendinize dikkat etmelisiniz. Muhafazada bir arıza olması durumunda, topraklama koruyucu devre kesicinin kapanmasına izin verecektir. Ek olarak, eş potansiyel bağlanma için gereklidir. Ek bir koruma olarak, emme çıkışının kablolarının, RCD ve devre kesicinin korunmasını sağlayan ayrı bir kablo ile yapılması önerilir.
Kendinize koruyucu bir zemin nasıl yapılır
Eski evde koruyucu bir toprak oluşturmak için, bir siper kazmak ve metal pimleri zemine sürmek gerekli değildir. Egzoz ekipmanını bir su borusuna, ısıtma tesisine ve özellikle de bir gaz borusuna topraklayamazsınız. Bu sadece sizin için değil, komşular için de tehlikelidir.
Eski inşaat evindeki topraklama cihazı için bir sağır nötr bulmak ve ona bağlanmak gerekir. Bunu yapmak için giriş veya dairenizdeki açma kapağını açın. İçine giren teller, duvarda duvarlı bir boru ile çevrelenmiştir. Önceden bağlanmış toprak bağlantılarına sahip dişli bir pime sahip olmalıdır. Bu istenen boş nötrdür: boru güvenli bir şekilde topraklanmıştır.
Kesitleri en az 2,5 mm² olan esnek bir çok çekirdekli telin çekilmesi ve nötrden çıkışın montaj alanına iletilmesi gerekmektedir. Başlık, 6.3 amperlik bir ayırma anahtarı kullanılarak şebekeye bağlanmalıdır.
Yukarıda belirtildiği gibi, kör nötr üzerinde başka sebepler olabilir. Devre dışı bırakılamazlar. Terminal zaten mevcut olanlara atılmalı ve bir somunla sabitlenmelidir. Düz bir nötr yüzey ile zemini sabitlemek için bir kelepçe kullanılabilir. Mükemmel, eğer bu işin performansında Yönetim Şirketinizin elektrikçisine katılacaksa.
Havalandırma sorununa dikkat edin
Başlığı takarken, dairenin apartman havalandırma sistemi ihlal edilebilir. Bu problemi çözmeye çalışmak, ek deliği dışarıya veya havalandırma kanalına çekmek için özel olarak delme işlemidir. Ancak bu şekilde istenen etki elde edilemez. Aynı havalandırma kanalının kesit alanı, içinde başka bir delik göründüğünde artmaz.
Koşulların başarılı bir şekilde tesadüfen, mutfaktan çocukların sadece ¾'si kanala gidecektir ve ¼ dairede kalacaktır. Dışarıda güçlü bir rüzgar varsa veya alt katlardan bir taslak varsa, o zaman bütün ateş mutfağa geri dönecek veya komşularına gidecek, bu da onlarla şımarık bir ilişkiye yol açacaktır.
Duvardaki bir bozulmadan dışarıya hava tahliyesi söz konusu olduğunda, yatak yapısı etkilenir. Bu tür çalışmalar önceden koordine edilmeli ve yapılan değişikliklerin taslağı hazırlanmalıdır. Ayrıca, böyle bir çözüm, hava kanalında ve fan motorunda yoğuşma tehlikesi yaratır. Ardından, kolorduların çöküşü neredeyse kaçınılmazdır.
Orta durumdan çıkış olarak, bir fıçı tahtasına sahip hava kanalının ek bir bölümünün kullanılması önerilmektedir. Bu cihazın devresi aşağıda gösterilmiştir.
Kaputun hava kanalı altında, bir kare şeklinde bir kutunun olması gerekir, bunun tarafı kanalın çapının is 'sidir. Bu, enine kesit alanının, kanalın benzer bir alanına karşılık gelmesine izin verir. Çevre, kanalın çevresinden biraz daha küçük olacaktır. Daha sonra bağlantı ile bağlantı olmayacaktır.
Damper, 0.5 mm kalınlığında veya aynı floroplastik veya cam elyaf laminatlı alüminyumdan yapılabilir. Tercihen ürün alüminyumdan üretilmiştir, çünkü malzemenin sadece sertliği ve kalınlığı değil, aynı zamanda hafifliği de önemlidir. Havai fişek, yapıldığı malzemenin daha düşük bir özgül ağırlığında daha etkili olacaktır.
Damper zayıf bir yay ile donatılmıştır. Fonksiyonu şudur: kapak üst konuma kaldırıldığında ve üzerindeki etki durduğunda, yerine düzgün bir şekilde dönmelidir. Eğer yay hafif gerilmiş, ancak sert ise, o zaman amacımız için işe yaramayacaktır. Yay oluşturan tel, 0.2-0.3 mm çapında olmalıdır. 120-150 mm uzunluğunda, yay çapı 3-5 mm olmalıdır.
Koku nötrleştiriciler kullanımı
Çoğunlukla, mutfak aspiratörleri koku nötrleştiriciler ile sağlanır. Mağazalarımızda üç çeşit nötrleştirici bulabilirsiniz.
- Kimyasal. Bu nötrleştiricilerin sık sık değiştirilmeleri gerekir, çünkü yağ filmi ile hızlı bir şekilde sıkıştırılırlar ve kendi kaynaklarını sonuna kadar kullanmadan işlevlerini sonlandırırlar. Ayrıca, kendileri sağlığa zarar verebilecek bileşikler çıkarırlar.
- Electroionisation. Bir iyonizeriniz varsa, bu cihazın çalışması prensibi de size aşinadır. Ancak evin herhangi bir odasında zararlı maddeler, ocak üzerindeki mutfağa göre çok daha düşük konsantrasyondadır. Bunları etkisiz hale getirmek için, sobada duran hosteslere de zarar verebilecek güçlü bir deşarj gereklidir.
- Ultraviyole. Bu tip nötrleştiriciler kullanıldığında, bazen ampullerin kaplamadan temizlenmesi ve her iki yılda bir değiştirilmesi gerekir. Ve bu lambalar pahalıdır. Fakat böyle bir nötrleştirici insan sağlığı için güvenlidir. Üstelik, lambalar sadece ultraviyole değil, aynı zamanda ışığa da yayılır: beyaz veya biraz mavi.
Alınan bilgilerle donanmış olarak, doğru nötrleştiriciyi körü körüne değil, meselenin bilgisine göre seçeceğiz.
Hava kanalları hakkında birkaç kelime
Kanal egzoz kitine dahil değildir. Ayrı olarak satın alınması gerekecektir. Dikdörtgen kesitli metal kutunun, alüminyum oluklardan daha estetik göründüğüne inanılmaktadır, fakat aynı zamanda avantajları da vardır.
Corrug, başlık kapağının üstündeki girişe karşılık gelen bir çapla seçilmelidir. Bu borunun uzunluğu 1,5 metreden azsa, bu malzemenin aerodinamik direnci, havalandırmadaki türbülansın sonucu olarak ortaya çıkan geçici kayıplara kıyasla neredeyse ihmal edilebilir. Oluklu makasla kesmek kolaydır.
Oluk, bir kraker ile bağlamak için kare şeklinde olabilir. Tamamen katı kutularda ortaya çıkan rezonans özellikleri yoktur. Eğer hala oluklu satın almayı tercih ederseniz, evinizde yemek pişirmeye asla monoton bir geviş eşlik etmeyecektir.
Konuyla ilgili yararlı video
Bu videodaki bir uzman tavsiyesi, elektrikli ev aletlerinin modern süpermarketlerini sunan egzoz cihazlarının modelleri göz önünde bulundurularak kaybolmamıza yardımcı olacaktır. Seçim bilgiyle yapılmalı, bu yüzden profesyonellerin tavsiyelerini dinleyin:
Kaputu takarken standart olmayan durumlar oluşabilir. Görev setiyle başa çıkmak için bu videoda bulacağınız ustanın pratik tavsiyesine yardımcı olacaksınız:
Mutfakta kendi ellerinizle havalandırma yapabilirsiniz. Fakat çalışmaya başlamadan önce, modern pazarın hangi tipte davlumbaz sunduğunu, mutfak için davlumbaz cihazı için hangi kuralların ve planların bulunduğunu öğrenmelisiniz.
Daire ve özel evde mutfak için etkili havalandırma
Herkes mutfakta iyi bir havalandırma sağlamanın bir apartmanın veya özel bir evin sağlıklı bir mikro ikliminin ayrılmaz bir parçası olduğunu bilir. Tavanın altında bulunan doğal havalandırma sisteminin geleneksel kanalına yardımcı olmak için, şimdi soba ve / veya aspiratör mutfak fanları üzerinde bir davlumbazın kanalında bir delik açmak gelenekseldir. Ancak, herkes okur-yazarlığı zorunlu zorunlu havalandırmanın sadece istenen etkiyi üretemediğini değil, aynı zamanda doğal havalandırma sisteminin işleyişini de önemli ölçüde bozduğunu anlamaz. Bir apartman dairesinde ya da evde etkili ve güvenli bir mutfakta davlumbaz yapmayı düşünün.
içerik
Mutfakta egzoz havalandırması neden gereklidir?
Pişirme işlemi sırasında, çeşitli zararlı maddeler havaya bırakılır. Bunlar iki gruba ayrılabilir: ölümcül ve sadece çok zararlı.
Genel olarak ve mutfaktaki dairede rahat havalandırma - temizlik ve esenlik sözü
Tehlikeli "mutfak" kirliliği ↑
- Karbon monoksit (karbon monoksit, CO) - zehirlenmeye neden olan, önce zehirlenmeye yol açan yüksek konsantrasyonda, daha sonra insan ölümüne neden olan zehirli bir maddedir. Elektrikli sobaların sahiplerinin endişelenecek hiçbir şeyi yoktur, bu teknik bir CO kaynağı değildir.
Karbon monoksit doğal bir odun yakma fırında pişirerek doğal veya biyogaz yakarak oluşur. Karbon monoksit özellikle tehlikelidir ve koku almadığı için, kişi odada varlığını ve birikimini hissetmeyebilir. Karbon monoksit, karbon filtreler tarafından emilmez, hava filtrasyon modunda bulunan çıkarıcı, CO'ya karşı mücadelede faydasızdır.
Karbonmonoksit zehirlenmesi çok tehlikelidir. Evlerinde ateş, tsunamiler, sel ve depremler ateşinden daha çok insan ölüyor
- Bir gaz brülörü veya bir su ısıtıcısı her açıldığında, odaya az miktarda yanmamış doğal gaz girer. Normal çalışan bir doğal havalandırma sistemi, benzer bir gaz çıkışı seviyesi için tasarlanmıştır ve oldukça iyi bir şekilde işleyebilir.
Gaz ekipmanından veya boru hatlarından sızan bir başka sorun ise. Ev gazının kendisi bir kokusu yoktur, ancak "kokulu" bir parfüm - etil merkaptan ekler. "Gaz kokusu" hissi, hemen pencereleri açmalı ve acil servis çağırmalısınız.
Gaz ekipmanlarını kullanırken insanların güvenliğini önemli ölçüde iyileştirmek, gaz kaçağı detektörlerini ve CO'nun kullanılabilirliğini tesis etmeye yardımcı olacaktır. Tehlike durumunda sensörler delici bir sinyal verebilir veya gövdeden gelen gaz beslemesini otomatik olarak kesen bir servo sürücüyü kontrol edebilir ve acil durum servisine sorunu bildirir.
Gaz kaçağı detektörü, havadaki tehlikeli bir doğal gaz, propan veya bütan konsantrasyonunu zamanında algılayabilir ve bunu sinyal olarak verebilir.
Mutfakta zararlı kirlenme ↑
- Yemek pişirirken öne çıkan mutfak tabağı. Havadaki uçucu parçacıklarda, özellikle yağlarda ve yağlarda asılı bir vaziyette bulunur. Bir kızartma tavasında güçlü bir şekilde ısındıktan sonra, zararsız gıda maddeleri kanserojen de dahil olmak üzere insan özelliklerine zarar verir. En iyi ihtimalle, kir ve kurum ciğerlerimizde en kötüsü duvarlara, mobilyalara ve mutfak aletlerine yerleşir.
- Ayrıca, pişirirken su buharı oluşur. Tabii ki, diğer kirlilik türlerine kıyasla neredeyse zararsızdır. Ancak buharlaşmadan hiçbir faydası yok, aşırı nem odadaki mikro iklimi iyileştirmez.
Pişirme sırasında üretilen buharlar vücuda fayda sağlamaz.
Yukarıda söylenenlerden, mutfağın etkili, sürekli çalışan havalandırmasının son derece önemli olduğu sonucuna varabiliriz. Elektrikli soba sahipleri için hijyen ve temizlik sorunu varsa, yemek pişirmek için kapalı gaz sobası (soba, odun fırını) kullanan kişiler için bu bir güvenlik meselesidir.
Gaz ocaklarının sahipleri havalandırma sisteminin çalışmasına dikkat etmeli, havalandırma kanalında çekiş varlığını periyodik olarak kontrol etmelidir. Mutfakta, sobaya ek olarak, bir gaz kolonu veya bir ısıtma kazanı kuruluysa, doğal egzoz havalandırmasının normal çalışması daha da önemlidir.
Mutfak havalandırma sistemleri: doğal veya zorlanmış ↑
Birçok tüketici merak ediyor: Mutfakta ne tür bir başlık daha iyi, doğal veya zorlu? Cevap veriyoruz: her ikisi de daha iyi. Doğal ve zorunlu davlumbazlar, ortak bir amaca hizmet etse de, birbirinin yerine geçmez. Bir apartmanda veya özel bir evde mutfak için gerekli olan doğal havalandırma sistemidir. Bir kez daha, doğal havalandırma sisteminin kullanılabilirliği ve kullanılabilirliğinin özel değeri, gazlı cihazlara sahip bir odadır.
Mutfak için zorlanmış egzoz havalandırma, iyi bir şey, hatta çok fazla. Ama isteğe bağlı. Doğal havalandırma, daha fazla güvenlik ve zorla havalandırma - konfor sağlar.
Mutfakta havalandırma ile havalandırma, bir apartman veya evde genel havalandırma sisteminin bir elemanıdır.
Farklı havalandırma türlerinin olasılıklarını, düzenlemelerini, avantajlarını ve dezavantajlarını daha ayrıntılı olarak ele alalım.
Mutfakta doğal havalandırma ↑
Doğal havalandırma sistemi, evin çatı katına giderek, mutfak ve banyo duvarlarındaki kanallardan dairelerin tüm sahipleri tarafından iyi bilinir. Zararlı gazlar ve kirli hava ventankanal ile temizlenir, yeni pencereler çatlaklardan veya duvar veya pencere çerçevelerindeki özel havalandırma vanalarından gelir. Daha düşük bir yoğunluğa bağlı olarak ocakta ısıtılan sıcak hava, doğal olarak, odadan yukarı doğru, sıcaklığın daha düşük olduğu sokağa kaçma eğilimindedir.
Mutfakta özel bir evde doğal havalandırma, banyo, fırın kirlenmiş havayı dikey kanallardan çatıya çıkarır. Taze, caddelerden veya duvarlardaki vanalardan sokaktan gelir.
Doğal taslak ile doğru düzenlenmiş havalandırma, birim zaman başına nispeten az miktarda hava çıkarır, ancak bunu her zaman yapar. Tavanın altında bulunan Ventkanal, havadan daha hafif olan ve tavana kadar yükselen küçük bir doğal gaz sızıntısıyla bile başa çıkabilir.
Gaz sobasının çalışma brülörlerinden nispeten küçük miktarlarda oluşan karbon monoksit de doğal havalandırma ile başarılı bir şekilde uzaklaştırılmaktadır. Biraz daha az doğal havalandırma, orta yoğunlukta pişirme yaparken mutfak kokularını ve aşırı nemi giderir.
Periyodik olarak, ayda en az bir kez, havalandırma kanalında yeterli çekmenin varlığını kontrol etmek gerekir. Özel enstrümanlar olmadan kontrol edilebilir: eğer kağıt tabakası deliğe "yapışırsa" - çekiş vardır.
Bu sistemde neyin iyi ve neyin kötü olduğu:
Doğal havalandırma sisteminin avantajları ↑
- Nadir istisnalarla sürekli olarak doğal taslak fonksiyonları ile havalandırma (aşağıda "minuses" de görülebilir).
- Banyolarda havalandırma kanallarıyla birlikte konutun genel olarak havalandırılmasını sağlar.
- Pişirme sırasında ortaya çıkan başlıca tehlikeli kirleticilerle temas eder. Küçük bir gaz sızıntısı ile güvenliği sağlar. Orta yoğunlukta pişirme yaparken mutfak kokularını ve aşırı nemi çıkarmak için doğal havalandırma kabul edilebilir.
- Doğal havalandırma "ücretsiz" dir. Bina kodlarına göre inşa edilmiş bir apartmanda veya özel bir evde, varsayılan olarak mevcuttur. Sabitleme gerektirecek ekipman, hayır. Elektrik gerekli değildir.
- Sessiz çalışma.
Doğal havalandırma eksileri ↑
- Sıcak havalarda ve uzun süreli soğuk havalarda dışarıdaki havanın ani ısınmasıyla sezon dışı havalarda doğal havalandırma sisteminin verimliliği keskin bir şekilde düşer. Olumsuz koşullar altında, havanın geri hareketi meydana gelebilir: kanaldan sokağa odadan akmaya başlar. Yerleşik bir gaz sobası bulunan bir mutfak için, bu özellikle gazlı su ısıtıcısı varsa çok tehlikeli olabilir. Isı ve ani bir çözülme sırasında, odayı açık pencerelerden havalandırmanız tavsiye edilir.
- Doğal havalandırma, birim zaman başına nispeten az miktarda hava çıkarır. Sahipleri tam bir şiş tavada kızartmaya karar verdiyse, havalandırma sistemi baş edemiyor ve kalıcı mutfak "koku" anında tüm odalara yayılacak.
- Havalandırma normal olarak ancak dışarıdan yeterli miktarda hava girişi olduğunda çalışır. Tam kapanma ile "kış için" ayarlanmış modern plastik pencereler neredeyse hermetiktir. Kanala hava akışını sağlamak için, en azından mikro havalandırma modunda pişirme sırasında pencereleri açmalısınız.
- Havalandırma kanalı karla ve çöple tıkanabilir. Yukarıda bencil ve teknik olarak okur yazar olmayan komşular, ventschachta'nın veya bir kısmının kaldırılması nedeniyle mutfakta buzdolabının altında bir niş düzenleyerek, alt kiracılara havalandırmayı engelleyebilir.
- Çekimi düzenli olarak kontrol etmek ve gerekirse havalandırma kanallarını temizlemek gerekir.
Mutfakta doğal havalandırma nasıl yapılır ↑
Dairenin mutfağında havalandırma, normlara uygun olarak inşa edilmiş, sadece performansını kontrol etmeniz gerekiyor. Ancak özel bir evde doğal havalandırma nasıl yapılır? Havalandırma kanalları "kirli" binalarda bulunmalıdır: mutfak, tuvalet, banyo, ısıtma odası, kamu odası, hamam. Bütün evi havalandırmak ve sadece mutfağı değil, hava girişini "temiz" binalardan yapılmalıdır: oturma odası, yemek odası, yatak odası.
Havalandırma tasarımı, her şey inşaat ve hijyen standartlarına uygun olarak yapılırsa, sistemin birçok parametresinin hesaplanmasını içerir. Havalandırma kanallarının kesitini belirlerken, kurulu ekipmanın tipi, binaların hacmi, binanın inşası, arazinin iklim koşulları dikkate alınır.
hesaplama SP 60.13330.2012, 54.13330.2011, 62.13330.2012, 131.13330.2012, 7.13130.2011 ve Sanpin 188.8.131.5245-10 öğrenebilir konuya dalmak isteyen bir rahip olmayan kimse için karmaşıktır. Biz bizce en özel evlerde doğal havalandırma cihazları için yeterlidir, sadece ana tavsiyeler vermek:
- Dört ısıtma plakasının varlığında, egzoz havasının hacmi en az 90 m3 / sa olmalıdır. Bunu yapmak için, çatıya en az 0,02 m2'lik bir kesit ile dikey bir egzoz borusu getirmek yeterlidir. Bu, 16 cm çapında bir dairesel kanala veya 14 × 14 cm boyutunda bir kareye karşılık gelir (yarım bir tuğlada). Daha fazla - yapabilirsiniz, daha az - yapamazsınız.
- Kanalın girişi, tavana veya tavana 15-30 cm mesafede duvarda bulunmalıdır. İkinci seçenek özel bir evde uygulanabilir.
- Doğal taslağın yeterince stabil olması için kanalın nispeten yüksek olması gerekir. En az 5 metrelik bir kanal yüksekliği ile en uygun itiş sağlanır. Ayrıca, soğuk olmamalıdır. Bina dışında bulunan ve yalıtılmış olmayan kanalda, soğuk mevsimde taslak zayıf olacak ya da hiç olmayacak. Özel bir evde, havalandırma kanalları evin ortasına, sırtın en yakınına yerleştirilir.
Zorla egzoz havalandırma ↑
Kirlenmiş havanın bir fan ile çıkarıldığı havalandırma sistemi zorlanır, mutfak egzoz fanları çeşitli şekillerde monte edilebilir:
- Çatıya giden doğal egzozun dikey dikey ventilatörüne doğrudan monte edin.
- Dış duvarda, egzoz fanının bulunduğu ve kirli havayı doğrudan odadan atacak bir delik açın.
Modern ekipman, dış duvarlardaki istenilen enine kesitin hızlı ve tozsuz olarak delinmesine izin verir.
- Ankastre bir fan ile ocakta bir duvar davlumbaz asabilirsiniz. Başlıktaki hava kanalı, mevcut havalandırma kanalına veya duvardaki ek bir deliğe alınmalıdır.
- Vantilatörü "Sovyet modelinin" pencere kanadı içine yerleştirin, basit ve ucuz bir pencere kaputu olsun.
Zorlanmış havalandırmanın avantajları ve dezavantajları ↑
- Uygun bir cihazla zorla çekilen havalandırmanın havalandırılması, yüksek bir üretkenliğe sahiptir ve ciddi miktarda kirli havanın yoğun pişirmeyle hızlı bir şekilde çıkarılmasını sağlar.
- Doğrudan sobanın üzerine monte edilen mutfak davlumbazı, odaya girmeden önce kirleticilerin çoğunu temizleyecektir. Sonuç olarak, mutfağı temizlemek çok daha kolay olacaktır.
- Kontamine hava sadece ocak davlumbazındaki fan mutfakta çalışırken çıkarılır.
- Zorunlu bir sistem paraya mal olur: mutfak veya fan davlumbazının fanları, bakımları ve harcanan enerjinin fiyatı vardır.
Bir egzoz fanını doğal havalandırma kanalına doğru şekilde nasıl monte edebilirsiniz?
Fanı kurarken, aşağıdaki noktalar dikkate alınmalıdır:
- Mutfak için egzoz fanı, fan çalışmadığı zaman odaya havanın girmesini önleyen bir çekvalfle donatılmışsa, bu valf çıkarılmalıdır. Aksi takdirde, doğal ekstraksiyon çalışmaları bozulacaktır.
- Aksiyal tasarımın sıradan ucuz bir iç fan, dikey kanaldan hava çıkarmak için tasarlanmamıştır. Pasaporta belirtilen kapasite (ünite başına çıkarılacak hava hacmi) ancak fan yatay havanın havayı çıkarması ve hatta çok uzun süre kalmaması durumunda gerçekleştirilecektir.
Doğal bir kapağa bağlandığında, fanlar ve sürtünme direncinin üstesinden gelmek için pahalı olmayan bir fan kullanılması zor olacaktır. Kanal ne kadar yüksekse, düşüş o kadar büyük olur.
Eksenel fan yapısal olarak basit ve ucuzdur
- Dikey kanallarda kullanılmak üzere tasarlanmış santrifüj tasarımının özel ev tipi fanları bulunmaktadır. Üretimin düşüşü, kanalın yüksekliğine bağlı olarak, eksenel olanlara göre çok büyük değildir. Dikey bir kanalda çalışırken gerçek performans bildirilene yakın olacaktır.
Mutfak için santrifüj egzoz fanları yerleşik veya ek yük olabilir. Santrifüj fanların dezavantajları: yüksek fiyat (eksenel muadillerinden beş kat daha pahalıdır) ve nispeten büyük boyutlar.
Mutfaktaki davlumbaz için merkezkaç fan, eksenel tasarıma göre daha karmaşık bir tasarıma sahiptir. Çok sayıda bıçağa sahip döndürülmüş bir pervane, hava yüksek bir dikey kanala çıkarıldığında performanstaki küçük kayıplarla direncin üstesinden gelmeyi mümkün kılan önemli bir hava kafası oluşturabilir. Santrifüjlü fanların maksimum çıkışı, benzer kapasitede bir motora sahip olan aksiyel fanlardan daha düşüktür. Ancak zor iş koşullarında, olasılıkları daha tam olarak gerçekleşiyor
Bu nedenle, eksenel fan ucuzdur, ancak doğal bir havalandırma kanalı kurarken çok az kullanışlıdır. Santrifüj etkili, ancak pahalıdır. Uygun bir alternatif, fanı, dış duvarın içinden dışarıya itilen yatay bir kanala monte etmektir. Bu durumda, performansından ödün vermeden kaput üzerinde ucuz bir eksenel fan kullanabilirsiniz.
Yerli fanların başa bağlı olarak benzer güçteki motorlarla performanslarının bir grafiği (dikey kanalın yüksekliği). Sol - eksenel, sağ - merkezkaç fan. Grafiklerden görülebileceği gibi, basınç 40 Pa'da aşıldığında (kabaca 25 m'lik kanal yüksekliğine karşılık gelir), eksenel fanın verimi% 80, santrifüj fan ise sadece% 20 oranında düşecektir. Yani, bu özel koşullarda ("dokuz katlı binanın" ikinci katı) "santrifüj", verimlilikte "aks" ın dört katıdır.
Bir duvardan geçerken, çıkıştan dışarıya bir çek valf takmak gerekir. Ne yazık ki, bir şehir daire ise, duvarda bir delik açmak her zaman mümkün değildir. Ama bu özel bir evde sorun değil.
Davlumbaz montajının özellikleri ↑
Bir mutfak davlumbazının nasıl takılacağı hakkında konuşmayacağız, bu talimatlarda ayrıntılı olarak anlatılmalıdır. Yerleşimin belirtilen yüksekliğini tezgâhına göre kesinlikle gözlemlemeniz gerektiğini size hatırlatırız. Ayrıca, hava sirkülasyonu modunda (hava boşaltma olmadan) davlumbaz kullanımının, bir karbon filtreyle birlikte, aerosol parçacıklarının, özellikle yağların sadece bir kısmının havasını arıtılacağını da not ediyoruz. Gaz yakma ürünleri odada kalacak. Ek olarak, belirli bir miktar paraya mal olan kömür filtresi hızla tıkar ve değiştirilmesi gerekir.
Kaput, elektrikli davlumbazın üzerindeki gaz sobası üzerine yerleştirilmelidir.
Davlumbaz seçerken ve bağlarken göz önünde bulundurulması gereken ana özellikleri adlandıralım:
- Kanala monte edilen ev fanının yanı sıra mutfağa açılan fan da eksenel veya santrifüjlü bir tasarıma sahip olabilir. Santrifüjlü fanların kullanıldığı pahalı davlumbazlar, dikey bir kanal boyunca havayı çıkarmak için iyidir, performans kayıpları tolere edilebilir.
Ucuz davlumbazlarda, eksenel fanlar genellikle monte edilir, dikey bir kanala bağlandığında etkisizdirler. Eksenel bir fanla tam bir ekstraksiyon çalışması, ancak hava dış duvardan kısa bir yatay kanal boyunca tüketildiğinde elde edilir.
- Kaputu doğal havalandırmanın dikey kanalına bağlarken, eğer varsa, üzerindeki çek valfi çıkarılması tavsiye edilir. Yatay kanalda, vana çıkışta dışarıya zorunludur. Davlumbazda bırakmak daha iyidir.
- Havalandırma kanalının bölümü kaputun çıkış kısmından daha az olmamalıdır. Yuvarlak borulardan dikdörtgenlere geçmek mümkündür, ana şey kesiti daraltmak değildir.
Davlumbazın bağlanması için hava kanallarının ne biçiminde olacağı önemli değildir, ana şey kanal kesitini azaltmak değildir.
- Kaputu dikey bir kanala bağlarken, doğal havalandırmanın normal çalışmasına müdahale etmemelidir. Bu arada, bu zorunluluğun birçoğu hesaba katılmıyor ve maalesef, evlerimizdeki davlumbazların çoğu yanlış monte edildi. Davlumbazın mutfakta havalandırmaya nasıl doğru şekilde bağlanacağı sorusu, bir sonraki bölüme ayrılacaktır.
Boruyu mutfak davlumbazından doğal havalandırma kanalına doğru şekilde bağlamak için ↑
Mutfak davlumbazının çıkışından, uygun bölümün borusunu gerdirmemiz ve doğal havalandırma sisteminin dikey kanalına giden duvardaki deliğe sokmamız gerekir. Pratikte, bu farklı şekillerde yapılır:
Bazen sadece davlumbazdan havayı besleyen bir boru dikey kanal ile bağlantılıdır, odanın açıklığını tamamen kapatır. Kategorik olarak imkansız, çünkü doğal havalandırma çalışması bozulacak.
Her durumda, bir davlumbazın nasıl bağlanması imkansızdır: Gazlı ocaklı bir oda normal doğal havalandırmadan yoksundur. Geri dönüşsüz valfi çıkarmak için egzoz unutulmamış olsa bile, havanın hareketine karşı ek direnç nedeniyle plakanın üstündeki hava emişini zayıflatacaktır. Ayrıca, tavanda biriken zararlı gazlar da hiç temizlenmeyecek.
Birçok inşaat malzemesi ve kaplama malzemesi üreticisi, kapağı iki delikli bir adaptör plakası aracılığıyla doğal havalandırma sistemine bağlamanızı önerir. Bunlardan biri kaputu bağlamak için tasarlanmıştır, ikincisi kanaldan odaya açılır. Kaput sağlanmış ve doğal havalandırma korunmuş gibi görünüyor. Aslında, bu öyle değil. İlk olarak, çıkarıcı çalışırken, hemen hemen tüm hava çıkarılarak odaya geri döndürülür. Kanaldan tırmanmak için yakındaki bir deliğe geri dönmesi çok daha kolay.
Çoğu zaman kaputtan (1) doğal havalandırma kanalına (3) iki delikli adaptör aracılığıyla kanal bağlantısı kullanılır. Aspiratör çalışmazken, odadan hava çıkışı, ikinci delik (2) tarafından gerçekleştirilir. Ancak, çıkarıcı açıldığında, çıkartılan havanın çoğu odaya döndürülür.
İkinci olarak, spesifik olarak genişlemediyse, doğal çizim için deliğin bölümü azalır. İki delikli bir adaptör üzerinden bağlantı yaygındır, ancak çok düşük verim nedeniyle yanlış olduğunu düşünüyoruz.
Aspiratörün doğal havalandırma sisteminin kanalına bağlanması yaygın fakat etkisiz bir tasarım
Davlumbazdan hem doğal hem de zorla havalandırmanın tam olarak çalıştığından emin olmak için iki koşulu yerine getirmek gerekir:
- Aspiratörün çalıştığı sırada, ikinci açıklık, egzoz havası odaya geri atılmayacak şekilde kapatılmalıdır.
- Doğal havalandırma için ızgara deliklerinin toplam enine kesiti, dikey kanalın enine kesitinden daha az olmamalıdır.
Bu, doğal havalandırma ızgarasının alanını artırarak ve arkasındaki çek valfinin arkasına takılarak kaput açıldıktan sonra kapanacak şekilde gerçekleştirilebilir. Valf, kapaktan gelen hava akışının kapanacağı ve kaput kapatıldığında, valf otomatik olarak açılacak şekilde monte edilmelidir.
Duvardaki delikte, hafif hava hareketi ile açılan ancak algılanabilir hava akışından kapatılan doğal havalandırma kanalına (4) çek valf (5) monte edilmiştir. Davlumbaz açıldığında, hava çıkışını odaya geri engeller ve çatıya dikey kanalı yukarı tırmanmak zorundadır.
Bir valfin nasıl seçileceğini ve nasıl kurulacağını tartışacağız.
Kaputu kanala bağlarken bir hava çek valfi nasıl seçilir ve kurulur?
Bizim amacımız için, birçok tipte ventilasyon vanasının sadece bir tanesi uygundur: bir tahriksiz, yaysız, parçalı olmayan ve dönme ekseni ile simetri merkezine göre yer değiştiren bir amortisöre sahip.
Gösterilen üç hava valfinden, sadece soldakiler bizim amacımız için uygundur.
Valfi seçtikten ve satın aldıktan sonra, kurulumunu istenilen pozisyonda tamir etmeliyiz. Normal modda, hava valfi aşağıdaki gibi çalışmalıdır: hava hareketi yoktur - damper kapatılır, hava akışı açılır. Bunun tersi sonucu almamız gerekiyor: ekstraktör çalışmıyorken, vana tamamen açık olmalıdır. Davlumbaz açıldığında, kanalın içindeki hava desteği onu kapatmalıdır. Odanın havaya nispeten zayıf doğal hareketi, kanalın çalışmasını etkilememelidir.
Kaput doğal havalandırma kanalına bağlandığında geri dönüşsüz valf prensibi. Şekilde, iki bölümlü bir kapak ile bir yay yüklü valf gösterilmektedir. Teorik olarak, bu tip bir valf amacımız için kullanılabilir, ancak pratik olarak kapanma kuvveti ve hava basıncının çakıştığı şekilde seçilmesi kolay değildir.
Normal pozisyonda, yatay kanaldaki benzer bir valf, kanatçık ekseninin yatay olarak konumlandırıldığı ve büyük bölümün (ve daha ağır) deklanşör parçasının "aşağıya" baktığı şekilde konumlandırılmıştır. Bu durumda, hava basıncı yoksa, vana kapalı olacaktır. Aksini başarmalıyız, vana açık olmalı. Bu iki yolla elde edilebilir:
- Valfi yatay bir şekilde, sabitleme ekseni dikey yönde 5-60º'lik bir açıyla döndürecek şekilde yerleştirin, daha geniş bir kanat bölgesi üstte olmalıdır. Başlık tükenmediğinde flebin tamamen açılacağı eğim açısı deneysel olarak seçilmelidir. Flep çekmek ve valfi kapatmak için çaba yeterli olmalı, düşük güçte bir kaput bunu sağlayamaz.
Hava valfi montajının bir dönüş ekseni eğimi ile varyasyonu заслонки
Valf monte edildiğinde ve ayarlandığında, havalandırma deliği bir ızgara ile kapatılabilir
- Valfin ekseni dikey olarak yerleştirilmiştir, ancak vana doğal havalandırma kanalına giriş yönünde hafifçe (yaklaşık 5 °) eğilmiştir. Klapenin daha büyük bölümü kanala "bakmalı". Bu durumda, daha ağır basacak ve eğri açılan kapılar kendiliğinden açıldığında, damper kendi ağırlığı altında açılacaktır. Vanayı kapatmak için gereken kuvvet küçük olacaktır, herhangi bir gücün kaputunu kullanabilirsiniz.
Hava valfinin dönme ekseni tamamen dikey olarak sabitlenmiştir, ancak kanala doğru hafifçe eğimlidir. Valf, dahili başlık için muhafaza içinde nasıl gizlendiğine dikkat edin. Kabindeki hava, üst raftaki bir delikten gelecek
Bir sonraki videodan, mutfak davlumbazını mevcut dikey kanala bağlamak için ters hava valfi kullanmayı öğrenecek, maksimum performansını garanti edecek ve doğal havalandırmayı ihlal etmeyeceksiniz:
Merkezi cebri havalandırma sistemleri ↑
Merkezi havalandırma sistemlerinden bahsetmeye değer. Ofis binaları ve otel komplekslerinde genellikle binanın tüm binalarına hizmet veren tek bir havalandırma sistemi düzenlerler. Konutta, kural olarak, havalandırma bir apartman dairesinde veya özel bir evde birleştirilir.
Merkezi basınçlı havalandırma, egzoz, besleme-egzoz ve ısı geri kazanımlı besleme-egzoz olabilir. Sadece son seçeneğin iç soğuk iklime uygun olduğuna ikna olduk.
Isı geri kazanımlı besleme ve egzoz sistemi maliyetli değildir, ancak tasarruf maliyetleri ve uygun bir mikro iklim tasarrufu şeklinde gerçek bir geri dönüş sağlar. Soğuk iklimimizde daha düşük maliyetlerle telafi edilmeyen varyantlar etkisizdir.
Besleme ve egzoz sistemindeki hava, "kirli" binalardan çıkarılır ve bir havalandırma kanalları sistemi aracılığıyla "temiz" odalara beslenir. Giderilen temiz havadaki ısı enerjisinin sokağa alındığı soğuk havaya aktarıldığı, reküperatörün tükenmiş ve temiz hava "buluşması". Aynı zamanda hava akışları karıştırılmaz.
Havalandırma ünitesinin plaka reküperatörü ile çalışması prensibi. Sıcak, çıkarılabilir ve soğuk temiz hava, iyi ısı transferi ile bir malzemeden yapılmış bir dizi plakadan oluşan bir ısı eşanjörü vasıtasıyla karşı yönlerde geçmektedir. Sıcak hava, soğuk ile doğrudan temas halinde değil, ona ısı enerjisi verir
Doğru şekilde tasarlanmış ve ısı geri kazanımlı havalandırma sistemi, sıcak havadan soğuğa kadar% 90'a kadar ısı enerjisinin iletilmesini sağlar, bu da ısıtma maliyetini önemli ölçüde düşürür ve rahat bir sıcaklık ile hava alanı sağlar.
Arz ve egzoz geri kazanımlı havalandırma sistemleri, modern enerji tasarruflu evler için en uygun olanlardır. İskandinav ülkelerinde, bu tür bir havalandırma, bir yıldan uzun süredir inşaat halindeki binalar için doğal özü değiştirerek zorunlu hale gelmiştir.
Isı geri kazanımı ile merkezi tedarik ve egzoz havalandırma sisteminin cihazı. Kaldırılan hava "kirli" odalarda toplanır, taze ısı değiştiricisinde ısıtılan taze hava "temiz" olanlara verilir.
Merkezi havalandırma sistemleri, gazlı ocaklarla birleştirmek için sorunludur. Bir gaz ocağı için, odanızdan doğal havalandırma yapmak veya karmaşık bir acil durum otomasyonu kurmak zorundasınız. Bir odada iki farklı havalandırma sistemini (egzoz - üçlü) birleştirmek için yeterlidir. Elektrikli soba bu tür problemler yaratmaz.
Yerel cebri havalandırma cihazları (oda vantilatörleri) ↑
Isı geri kazanımlı lokal havalandırma cihazları (oda havası) ayrıca belirtilmelidir. Çalışma prensibi, merkezi sistemlere benzer: gelen hava, gelen havayı ısıtır. Ventilatör ayrı bir odada havalandırır.
Bazı model formlar ve boyutlar, split-conditionerların iç bloklarına benzemektedir. Resimde - bir oda MitsubishiElectricLossnay. Dolaşım fanı gövdenin sağ tarafında bulunur, kağıt telafisi soldadır. Dış duvardaki montajı için 8 cm çapında iki delik delmek gereklidir.
Merkezi bir sistem kurmaktan ziyade, ısı geri kazanımı ile yerel zorla havalandırmaya sahip bir ev veya apartman donatmak daha ucuzdur. Ve alınan konforun seviyesi çok düşük değil.
İyileşme ile yerel havalandırma, oturma odaları için çok iyidir. Ventilatörü mutfağa müdahale etmeyin, fakat yine de doğal havalandırmadan ve duvara doğru dışarıya çekilen güçlü bir başlıktan daha kullanışlı olacaktır. Lokal havalandırma cihazlarını seçerken, verilen hava hacminin havalandırılan havanın hacmini aştığı modellere tercih edilmelidir.
Bir kanal boyunca hava geçişi ve hava akışı meydana geldiği popüler ve nispeten ucuz "nefes" oda ventilatör. Seramik toplayıcı sıcak havayı içinden geçene kadar ısı biriktirir ve ardından soğuğa verir.
"Solunabilir" ventilatörün ventilasyon döngülerini değiştirmek için prosedür. Bu cihaz, oturma odaları için uygun, ancak mutfak için uygun değil
Ev ve apartmanda mutfak için hangi tip havalandırma seçilir? ↑
Sağlam bir ev inşa eden ya da elit bir daire inşa edenler, bir "pasif ev" teknolojisini kullanarak enerji tasarrufu sağlayan bir bina inşa edenler, ısı geri kazanımı ile zorla tedarik ve egzoz havalandırma pahalı ama rahat ve ekonomik bir sisteme dikkat değer. Mutfakta bir elektrik prizi ile güçlü bir başlık monte edilmelidir, soba, elektrik kullanmak için daha iyi (ve daha sağlıklı). Evde bir gaz kazanı varsa, monte edildiği oda doğal bir aspiratör ve otonom hava kaynağı ile donatılmalıdır.
Kendi evini daha mütevazi bir şekilde inşa eden ve bütçede kısıtlı olanlar için, mutfakta, banyolarda, ısıtmada, banyolarda, odalarda ve koridorlarda, eğer orada kurutulursa, dikey doğal havalandırma kanallarını sağlamanızı tavsiye ederiz.
Mutfaktaki özel bir evde havalandırma, ayrı bir kanal ile sobanın üstünde bir başlık ile desteklenmelidir. Tavanı tavana değil, dış duvardan sokağa çıkarmak için kanalı çıkarmak en iyisidir. Dışarıda, içerideki soğuk havanın girmesini engelleyen bir çek valf takmak gereklidir. Doğal havalandırma kanalındaki fan tuvalete ve banyoya konulmalıdır, mutfakta, eğer bir özü varsa, bunun için özel bir ihtiyaç yoktur.
Başlıktaki hava kanalı en iyi dış duvardan sokağa alınır.
Daire için benzer bir seçenek öneririz: doğal havalandırma (varsayılan), sobanın üstünde iyi bir başlık, banyoda bir fan. Kaputu, mümkün değilse, yukarıda belirtilen şemaya göre bir çek valf ile duvardan çıkarmak tavsiye edilir. Bize göre ek bir mutfak hayranı gerekli değildir.
Son olarak, uygun şekilde seçilmiş ve monte edilmiş davlumbazların ve mutfak için bir fanın konfor katacağını tekrar hatırlatıyoruz, ancak doğal havalandırma sisteminin yerini almayacaklar. Kaputun yanlış bir bağlantısı sadece iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda ventilasyonun çalışmasını da önemli ölçüde kötüleştirir. Özel dikkat göstermek, tasarımına ve tesisatına güvenmek, kaputu yetkili ustalara bağlamak için binaların havalandırılmasını öneriyoruz.