Hermetik tip trafolarda trafoyu aşırı ısınmaya, yağ seviyesinin düşmesi sonucu olabilecek zararlara ve basınçtan zarar görmesini engellemek üzere tasarlanmış bir trafo koruma bloğudur.
Hermetik Koruma Rölesi Ne İşe Yarar
- Yağ seviyesi: Yağ seviyesi düşmesinde trafoyu korumak için trafoyu kapatır.
- Sıcaklık: Sıcaklık belirli bir miktara ulaştığında ihbar ve açma işlemlerini yapar.
- Gaz oluşumu: Gaz toplandığı zaman, şamandırayı uzaklaştırır ve bir Reed anahtarı acar. Ek olarak, gaz toplanmasını gözlem camından görsel olarak takip edilebilir.
- Aşırı basınç: Aşırı basınç durumunda transformatörü kapatır.
Hermetik Koruma Rölesi Bağlantı Şeması
Hermetik röleler üzerlerinde bulunan klemes bağlantıları ile çıkışlar verirler. Bu çıkışlar trafoya çıkış yapan hücre üzerinde bağlantı klemenslerine girilir. Bu klemensler ihbar rölesine girer ve oradan da sigortalı ayırıcıya veya kesiciye açma sinyali gönderir. Tüm çalışma prensibi bu şekildedir.
Hermetik röle ile ilgili videmuzu izleyebilirsiniz.