Elektrikli ekipmanda veya panolarda sonlanan kabloların, uçlarındaki terminallerden çekilmemesi çok önemlidir. Küçük bir kaza bile elektrik güvenliğini etkileyebilir ve hayati operasyonları durdurabilir.
Maksimum güvenliği sağlamak için geçişlerimizin çekme kuvvetlerine dayanma yeteneğini test ediyoruz. Kablo veya boru konumunu sabitlemek için standart gereksinimler arasında kablo dayanımı, sünme, ankraj veya çekme direncinden söz edilebilir ve bunlar, uygulama ile kablo türüne göre değişiklik gösterir.
Özel gereksinimler
Özel düzenlemeler, kodlarda veya standartlarda bulunmayan benzersiz gereksinimleri içerebilir. Örneğin, kuleler için asılı kablolar veya genişleme halkaları olan ağır kablolar yalıtım malzemelerine çekme yüklerinin gelmesine neden olur.
Sıkıştırma tipi kablo girişi sistemleri için kablo yapısının büyük bir etkisi vardır. Dış kılıf malzemesi ve dokusu sürtünmeyi etkiler ve kablonun sağlamlığı sıkıştırma kuvvetini etkiler.
Performansın doğrulanması
Çekme testleri, çekme direncini değerlendirmek ve yalıtım sisteminin harici bir kuvvete maruz kaldığında performansını doğrulamak için kullanılır.
Bazı ortak standartlar, gereksinimler ve Roxtec ürünlerinin testlerinden elde edilen diğer sonuçlar burada verilmiştir.
Sertifikalı sonuçlar
- ATEX/IECEx (IEC 60079-0). Sıkıştırma tipi kablo rakorları ve kablo girişi sistemi, 20 X kablo dış çapı (mm cinsinden) kadar bir kuvvetin (Newton cinsinden) yüzde 25'inde kaymayı önleyecektir. Test yöntemi: Yaşlandırma prosedüründen 6 saat sonra statik yük. Gereksinim <6 mm kaymadır.>
- Kanal, boru ve kablo bağlantı parçaları için Kuzey Amerika standartları (UL514B/CSA 22.2 No. 18.3-12, (-04)). Test yöntemi: 5. dakikada statik yük gereksinimi <3,2 mm kaymadır.>
Belirtilen sonuçlar
Roxtec kablo geçişi aparatları, tanım olarak EN 50262/A1/A2 ve IEC 62444 gibi rakor standartlarına göre sertifikalandırılamaz. Ancak bu standartların yöntemleri kullanılarak dahili testler yapılmıştır. 30 mm veya daha uzun modülleri temel alan Roxtec ürünleri, kablo ankrajı Tip B ve C'yi karşılar. Test yöntemi: 5. dakikada statik yük gereksinimi <3 mm kaymadır.>
Kabloların bükülebileceği veya çekilebileceği yeraltı uygulamalarında sabit basınç sıkılığı. Test yöntemi: Ürünün manşonlar veya mandreller ile montajı. Maksimum çekme kuvvetinin doğrulanması.
Dahili test ekipmanı
Kendi bilgisayarlı ekipmanımız olan Mecmesin MultiTest 50-I (50 kN'ye kadar), kablo kayana kadar gereken gerçek kuvveti gösteren grafiğiyle statik uzun ve kısa vadeli testlerin (saat/dakika), dinamik testlerin/anlık çekmelerin (saniyeler) yanı sıra kuvvet deplasmanı testinin yapılmasına olanak tanır.
Genel yorumlar
Testleri, geçerli montaj talimatlarını izleyerek 24 saatlik normal yerleşme süresinden sonra yaparız. Roxtec ürünleri çok çeşitli uygulamalar ve farklı türlerde kablolar için farklı yollarla kullanılır. Bu nedenle bir Roxtec sisteminin sağlayabileceği dayanım için tek bir değer belirlemek imkansızdır. Belirli bir kablo için kesin değerler ancak istenilen sistemdeki ve konfigürasyondaki bir test ile elde edilebilir.
Roxtec'te test deneyimi
Görmek istediğiniz test türünü seçin.
Roxtec plastik boru yalıtımlarının yangın testi
Yangına dayanıklı bölümün bütünlüğünü yeniden sağlama.
Gerçekten verimli bir yangın durdurucu
Test laboratuvarımızın beşinci videosu, yangın korumasına dair bir güç gösterisi niteliğindedir.
EMI'ya karşı kanıtlanmış koruma
Test laboratuvarımızın dördüncü videosunda elektromanyetik tehditlere karşı verimli koruma gösterilmektedir.
Kısa devre topraklama testi
Geçişlerimizin akım taşıma kapasitesini doğrularız.