Ani gaz kompresör mavnaları
Single Buoy Moorings Inc. konsorsiyumuna ACKO tarafından bir niyet mektubu verilmiştir. SBM ve Siemens 30 Eylül 2004 tarihinde, Kazakistan kıyılarının uzağında, Hazar Denizi'nin kuzey kısmındaki Kashagan Saha Gelişmesinde kullanılmak üzere Ani Gaz Kompresör mavnaları 3, 4, ve 16 için tasarım, mühendislik, satın alım ve fabrikasyon anlaşması yapmıştır.
Kashagan Petrol Sahası
Hazar Denizi'nin kuzeyinde, Kazakistan sınırında yer alan Kashagan petrol yatağının en son 30 yıl içerisinde keşfedilmiş olan en geniş sahalardan bir tanesi olduğu belirtilmektedir. 13 Bbbl kurtarılabilir rezervleri ile bu saha petrol endüstrisi için çok büyük bir fırsat teşkil etmektedir.
Aynı zamanda, Kashagan sahası birçok çevresel, coğrafi ve teknik zorluklar sunmaktadır. Proje geliştiricileri için bölgenin hassas çevre dengesinin korunması önem teşkil etmektedir. Mesela, Hazar Denizi'nin bu bölümü çok nadir rastlanılan bir fok türüne ev sahipliği yapmakta olup, aynı zamanda beluga sturgeon adı verilen, çok kaliteli bir havyar kaynağının da üreme bölgesidir. Hazar Denizi'nin ekolojik dengesini korumanın, bu bölgede yaşayan ve çalışan insanlara da çok fazla etkisi bulunmaktadır.
Zorlu bir görev
Agip KCO'ya göre petrol sahasının uzak konumu ve burada sık sık baş gösteren zorlu hava koşulları, özellikle offshore yüzer kompresör istasyonunun kuruluş ve operasyonu sırasında bölgede çalışacak olan mürettebat için engel oluşturmaktadır.
Petrol sahası, güçlü akım ve türbülanslı dalgaların olduğu, suyun iki ve on metrelik derinlikleri arasında bulunmaktadır. Sıcaklıklar yaz aylarında 40° C (104° F)'ye kadar yükselebilirken, kış aylarında ise -38° C (-63° F)'ye kadar düşebilmektedir. Kasım ve Nisan ayları arasında bu alan, geliştirme çabalarını daha da zorlaştıran, bir hareketli buz kütlesi ile kaplanabilmektedir.
Petrol ve ilgili gazların geri kazanım sürecinde derin ve ulaşılması zor yerlerde bulunan kuyular ve 800 bara (11,603 psi) kadar çıkan basınç seviyeleri durumun zorluk derecesini arttırmıştır. Bunun yanı sıra petrol rezervlerinde, oldukça zehirli olan ve atmosfere salınmaması gereken, şu ana kadar bulunmuş olan en yüksek miktardaki hidrojen sülfür (H2S) kompozisyonuna sahip ilgili gazlar büyük miktarlarda bulunmaktadır. Sahadan ham petrol çıkarılırken ilgili gaz çok yüksek bir basınç ile rezervlere tekrar geri enjekte edilecektir.
Ani gaz kmopresörlerinin tasarımı
Üç adet ani gaz kompresör mavnası (numara 3, 4 ve 16), Siemens ile yakın işbirliği gerçekleştiren SBM-Gusto tarafından tasarlanmıştır. SBM, her üç mavnayı da inşa etmesi için Dubai'deki Shipyard Lamprell'i görevlendirmiştir. Söz konusu bu üç mavna şu anda D-Island projesinin bir parçası olarak Hazar Denizi'nde bulunmaktadırlar.
Heinen & Hopman tarafından HVAC sistem tasarımı, teslimatı ve çalıştırılması
Yukarıda açıklanmış olan durumlar sebebiyle SBM, alanında çok iyi tanınmış bir HVAC uzmanına ihtiyaç duymuştur. Heinen & Hopman Engineering, temel mühendisliği tekrar değerlendirmek ve nihai bir tasarım oluşturmak için Lamprell tarafından projeye davet edilmiştir.
Ana kriter
- Güvenlik (Bölge-1 operasyonu, basınçlı odalar, patlamaya dayanıklılık ve hidrojen sülfat (H2S) filtrelemesi).
- Güvenilir ve kullanımı kolay.
- İnsansız çalışma modu sayesinde kolay bakım.
- 40 yıl kullanım ömrü 5. GOSH
Heinen & Hopman, Lamprell ile beraber kompresör koridoruna, cihaz odasına, kumanda panosu odalarına, akü odasına, trafo odasına ve alçak voltajlı elektrikli odaya hizmet eden %100 güvenilir, emniyetli ve dayanıklı bir HVAC sistemi sunarak görevini yerine getirmiştir.
HVAC ile ilgili dikkat edilen özel alanlar
Heinen & Hopman'ın, H2S filtrelenmesine ilişkin olarak elektrik odalarına daha çok dikkat etmesi talep edilmiştir. Burada amaç, bakım mürettabatının güvenliğini sağlamak ve teçhizatın kullanım ömrünü uzatmak için, hiçbir H2S veya diğer zehirli gaz karışımlarının bu alanlara girmediğinden emin olmak olmuştur.
Bunun yanı sıra Heinen & Hopman'ın patlamaz 2-bar statikle ilgili elektrik odalarına odaklanması da talep edilmiştir. Bütün ana giriş ve çıkışlar SS316L patlamaz damperler ile gerçekleştirilmiştir. Bir patlama/infilak sırasında etrafa saçılabilecek parçalara da özellikle dikkat edilmiştir. Bir patlama sırasında parçaların bütün taşıta yayılmalarını önlemek amacıyla kanallar, hava işleme üniteleri, yoğunlaştırıcı üniteler ve filtre üniteleri özel mühendislik ürünü destek ve çerçeveleri gerektirmiştir. Burada önemli olan şey, deformasyon ve zarar olsa bile cihazların monte edilmiş oldukları yerde kalmaları gerektiğidir.
Bütün parçaların Bölge 1 için uyumlu olmaları gerekmiş olup, bütün parçalar bu şekilde sertifikalandırılmışlardır. Bütün materyaller bu zor koşullar için seçilmiş veya özel kaplama metotları ile aynı şeyi garantilemek için korunmuştur.
Dışarıdan kirlenmiş havanın hiç girememesini sağlamak için bütün elektrikli odalar, dış atmosfere oranla +50 Pa pozitif basınç ile basınçlandırılmıştır. Bütün HVAC sistemleri, soğutma, ısıtma, mekanik havalandırma, filtreleme, kontrol vb için yeterli yedekleme öngörülmüştür. Eğer kanallar için genel tasarım kriterleri takip edilmiş olsa idi, normal havalandırma kanalları kompresör koridoruna sığmamış olurdu. İşte bu nedenle Heinen & Hopman, daha küçük boyutlarda kanal sistemine izin veren yönsel akış havalandırma sistemi teklif ve teslim etmiş ve kurmuştur. Buna, kontrol edilmemiş ısı yüklerinin oluşmasını engellemek için soğuk havanın kompresör koridorundaki kör noktalara bile ulaşabilmesi amacıyla ihtiyaç duyulmuştur.
Heinen & Hopman tarafından HVAC teslimatları: Şunlara ilişkin mühendislik, teslimat, kurulum ve başlatım:
Dirivent sistemi de dahil olmak üzere kompresör koridoruna hizmet eden mekanik havalandırma (bütün bölge 1 Eexd-IIB-T3)
- 3 adet, herbiri 41,000 m³/h olan hava işleme ünitesi 232 kW'lık elektrikli ısıtma
- 2 adet her biri 12,300 m²/h'lık olan %50 dirivent yüksek basınç vantilatörleri
- Yangın & gaz damperleri, hava basınçlı türden
- Buğu gidericiler - hava kapakları
- Kanal sistemi
- Altı adet eksenel akımlı vantilatör (3 adet her biri 6,140 m²/h & 3 adet her biri 44,051 m³/h olan)
HVAC sistemi ve Yerel Ekipman Odaları (bütün bölge 1 Eexd-IIB-T3)
- 2 adet %100 hava soğutmalı 160kW klima sistemi R134a (KEMA Hollanda tarafından ATEX onaylı)
- Mavna başına 1 adet %100 hava soğutmalı 6.2 kW'lık güvenlik kapatmalı klima sistemi R134a
- 2 adet %100 H2S filtrelemeli temiz hava yerel ekipman odası - 2 adet akü odasına hizmet eden %100 egzoz ünitesi
- Bütün ana giriş ve çıkışlar için patlama damperleri (2 bar statik)
- Yangın & gaz damperleri, hava basınçlı türden
- Buğu gidericiler
- Hava kapakları
- Kanal sistemi
Yukarıda bahsedilenlerin tümü, yedek programlanabilir akıllı kontrolör de dahil olmak üzere programlanabilir akıllı kontrollü denetleme sistemi ve bu zorlu ortam için uygun olan aletler ve kontroller ile teslim edilmiş ve kurulmuştur. Bütün üç sistem de Aralık 2012'de Hazar Denizi'ndeki D-Island'da başarılı bir şekilde başlatılmış ve teslim edilmiştir.
Read more
- Bağlı kuruluş
- H&H Headquarters
- Tersane
- Lamprell
- IMO No.
- Uygulanamaz
- Geminin ismi
- Kashagan Flash Gas Compression Barges 3, 4 & 16
- Sahip
- Single Buoy Moorings
- Teslim yılı
- 2008
- Teslim edilen ülke
- Birleşik Arap Emirlikleri
- Geminin cinsi
- Duba
- Uzunluk
- 95.0 m