ahşap pelet ile Isıtma: Soru ısıtma bu yöntemi seçmeden önce sormak için?
Bir günlük odun kazanı veya pelet boyutlandırma üzerinde sorunu
Ortak bir hata çok yaygın ve kazan boyutlandırma üzerindedir.
petrol veya doğal gaz kazanı üzerinde, tüketim artar rağmen hiç önemli değil ama bir ahşap pelet kazanı daha sinir bozucu ve bir günlük odun kazanı bir felaket.
Ayrıca bu overconsumption çoğu durumda sonradan hoşnutsuzluk ve aynı zamanda boy bu sistemlerin kötü tanıtım olduğunu, bir odun kazanı gerçekten verimli ve ekonomik ve çevre dostudur!
termal gereksinimleri ve bir kazan kontrolü anlama
tasarım sorunu anlamak için, biz ahşap ısıtma teknikleri ve fosil teknolojileri yanı sıra termal denge sorunu anlamak gerekir.
evden kaçan ısı akışına arasında sürekli bir denge içinde bir sistem bir ev olduğunu ısıtma ders ısıtma değil, aynı zamanda güneşin ve bir ısı girişi ((ısı kaybı), işgalcilere ... her kişinin arasına getiriyor morfolojisi aşağıdaki 80 ve 120W).
Yıl boyunca bir ev ısıtma ihtiyacı değişir, ama çoğu (birkaç saat) ölçeği azaltmak, neredeyse sabit tanımlanabilecek bir ısı talep var. Bu istenen ısıtma değeri kazanı maksimum çıkış daima daha azdır.
Kazan gerçekten güç nasıl gereklidir takım elbise nedir? regülasyonu sistemi ile ama esas olarak aralıklı çalışan.
Ne zaman yağ kazanı 30kW eserlerin brülör, bu 30kW hakkında sunar! Evde ihtiyacı sadece 10kW ise, brülör 2 / 3 zaman ortalama gerçekten kW = 10 1 / 3 30 * kW durur.
Petrol veya doğal gaz yakıcı bunun için çalışılmıştır ve fosil yakıtların avantajlarından biridir, saniye içinde başlar ve anında durur.
Ama bu bir yangın söz konusu değildir. Bu bir ahşap kazan uygun şekillenmesi ile ilgili tüm sorunları olduğunu.
Bir günlük odun kazanı ile çok az kontrol
Gücün "karışma" ile düzenlenmesi (döngüleri açma / kapama), her iki durakta közleri söndürmek gerektiğinden, imkansız olmasa da, ahşabın yanmasına çok kötü bir şekilde uyarlanmıştır.
Böylelikle bir odun kazanı üzerinde, gücü "düzenleyen" tek yol, taslak üzerinde oynamaktır (ateşi daha fazla veya daha az etkili bir şekilde boğmak suretiyle).
Bu çözelti çok etkinliği sınırlıdır ve bu nedenle de düzgün bir şekilde sürekli olarak ısıyı tahliye edilir termal tampon kereste hemen hemen her zaman tüm kazan montaj günlükleri gereklidir! Burada ilk yaklaşmada için bir yöntemdir Termal tampon hesaplanması ve burada sunum Termal tampon ile odun kazanı tesisatı.
Bir pelet kazanı üzerinde sınırlı denetim
düzenleme farklı (daha az kötü) pelet ama eğer değil çözüldü ise.
pelet kazanı üreticileri aranan ve çeşitli daha fazla veya daha az etkili cihazlar güç kazanları modüle yollar buldular. (Değil günlükleri ile) yakıt beslemesini ve (günlükleri gibi) hava beslemesini: Biz burada bu cihazlar ancak bu sistemler büyük ölçüde değişir detay faktörleri 2 olmaz.
modülasyon daima vermilyon eşik çok iyi değil, bir asgari eşik ve performans. motorlar da dahil olmak üzere - - Diğer bir deyişle, bu hemen hemen tüm yakma sistemleri için geçerlidir performans () en iyi çalışma cihazının tam güç yakınken. Eğer maksimum güç genellikle yakın, onun ahşap kazanı, çalıştırmak zorunda başka bir deyişle, daha az tüketmek için daha az sıklıkta bu minimum eşikten.
Buna ek olarak, pelet yeniden otomatik ateşleme da teknolojik yapmak oldukça zordur. Nitekim; otomatik, zaman sıvı ve katı, o tabii gaz yakıt yakmak için çok daha zordur.
Bir pratik vaka
senin pelet kazanı eski kazan fuel-oil gibi maksimum güç 30kW varsa Yani, s minimum güçte bir azalma modülasyon 8 veya ısıtma ihtiyacı 9 veya 4 kW olduğunda 5kW yani, o olacak sahiptir zaman 50% durdurun.
Her start-up aşamasında, o (pelet açmak için) daha fazla elektrik tüketen ve yanlış veya yakmayın granül atık gider ve içler acısı bir performansa sahip olacak olacak.
durdururken, aynı zamanda (güvenlik nedenleriyle) bir hava akımı ile fuaye süpürme şömine geçit kalori göndererek enerji israf olacak.
ince ayarlı bir düzenleme ile iyi bir büyüklükte pelet kazanı etkili olduğu uzun dönemler boyunca işletmek zorundadır. büyüklükte bir sipariş vermek gerekirse, (bir kazan akaryakıt bazen 30mn çalışır zaman) 40 veya 5 min altında operasyon süreleri olumsuz olduğunu söyleyebilirim. Bu durumda yeniden başlatma (köz varlığı) daha iyidir çünkü donma süresine ek olarak daha iyi, kısa almıştı. Daha iyi pelet kazanı 40mn çalışır ve ters daha 10mn durağı uzaklıktadır.
iktidar seçimine Sonuç
a) Profesyonel baskılara ve özellikle birkaç için görünümünde tereddüt etmeyin kesinlikle yüklemenizi boyutlandırma üzerinden önlemekBile, aşırı soğuk bir yedekleme ısıtma kullanmak için. Örneğin: Tam 2 kazan modelleri arasındaki fiyat farkı tarafından ödenecektir bir pelet soba.
b) Hassas ısı dengesi yüklemenizi boyutlandırma bad kullanım birkaç ay içinde kendini amorti edecektir. Çok geç, çünkü sonra önce düşün!
Devamını oku: Düzgün bir pelet kazanı boyutu
Önceki makale: pelet mali yardım ve vergi indirimi?