İçindekiler
Kombi Yanıyor Sonra Kesiyor: Nedenini Öğrenin
Yani kaloriferi veya sıcak suyu açtınız, kombinizin sadece sönmesi için yandığını duydunuz ve sizi soğukta sıcak su olmadan bıraktı.
Kombiniz yanar ve sonra durursa, düşük su basıncından yakıt eksikliğine kadar bir dizi olası neden vardır ve bu yazıda kombinizin neden devre dışı kaldığını belirlemenize yardımcı olacağız.
Kombinin durmasına ne sebep olabilir?
Bir kazanın devre dışı kalmasının ve mülkünüze merkezi ısıtma ve sıcak su sağlamamasının birkaç nedeni vardır. Bunlar, bir ısıtma mühendisinin uzmanlığına ihtiyaç duyan ciddi arızalardan, kendiniz çözmeniz güvenli olan daha küçük sorunlara kadar uzanır.
Kombinizin sadece tekrar devreden çıkmak üzere yanmasının olası nedenleri arasında şunlar vardır:
|Kombinin Kesintisinin Nedenleri||işaretler|
|Düşük su basıncı||Basınç göstergesi 1 barın altında okuyacaktır.|
|Arızalı pompa||Kazan veya pompanın aşırı ısınması, pompanın yüksek ses yapması, merkezi ısıtmanın ısınmasının uzun sürmesi.|
|hava kilidi||Bazı musluklardan su gelmiyor veya radyatörler düzgün ısınmıyor|
|Isıtma sisteminde tıkanıklık||Kazanın aşırı ısınması, merkezi ısıtma sisteminden garip sesler geliyor, radyatörler düzgün çalışmıyor.|
|Donmuş yoğuşma borusu||Yalıtılmamış bir dış yoğuşma borusu olan bir yoğuşmalı kombiniz var ve bir süre dondurucu soğuk hava oldu.|
|Yetersiz yakıt beslemesi||Sayaçla ilgili bir sorun olabilir (ön ödemeli bir sayacınız varsa, doldurulduğunu kontrol edin), besleme boruları veya depolanan yerel yakıt eksikliği (LPG ve yağ).|
Düşük su basıncı
Yeterli basınç olmadan bir kombi düzgün çalışmayacaktır.
Neyse ki, ünitede bir basınç göstergesi olduğundan kazanın su basıncını kontrol etmek kolaydır. Manometre 1 ile 2 bar arasında bir basınç göstermelidir, 1’den düşük herhangi bir değer düşük kazan basıncının bir işaretidir.
Düşük su basıncı genellikle sistemdeki bir sızıntının veya radyatörlerin havasının alınmasından hemen sonra meydana gelir.
Sızıntılar sistem içinde olabileceğinden her zaman aşikar değildir, ıslak veya nemli alanlar için evinizin çevresine bakın. Küçücük bir sızıntı bile fark ederseniz, ana su kaynağını kapatmalı ve hemen bir ısıtma mühendisine başvurmalısınız.
Radyatörlerin havasını alırken, merkezi ısıtma sisteminden hava çıkar ve bu da su basıncında düşüşe neden olabilir.
Kazan basıncını artırmak, profesyonel bir ısıtma mühendisinin yardımı olmadan yapılabilecek bir şeydir – ancak en ufak bir şüpheniz varsa bile bir tane kiralamanızı şiddetle tavsiye ederiz.
8 basit adımda kazanınızı nasıl yeniden basınçlandıracağınızı öğrenin.
Arızalı pompa
Kaloriferi açtığınızda, sıcak suyun sistemde dolaşması gerekir, bu bir merkezi ısıtma pompası sayesinde mümkündür . Su, merkezi ısıtma sisteminde dolaşmadan önce pompadan geçer, ancak zamanla pompanın içinde birikintilerin birikmesi ve tıkanmaya neden olması mümkündür. Bu, daha eski sistemlerde en yaygın olanıdır ve bir ısıtma mühendisi, tıkanıklığı gidermek için pompanın sıcak yıkamasını gerçekleştirebilir.
Kazanın yıllık olarak Gas Safe tescilli bir mühendis tarafından bakımını yaptırarak pompada tıkanmayı önlemek mümkündür.
Hava kilidi
Hava kilidi, sıcak suyun dolaşmasını önlemek için bir tıkanıklık görevi gören sıcak su veya merkezi ısıtma sisteminde havanın hapsolmasının sonucudur.
Sıcak su ve merkezi ısıtma sisteminden havayı temizlemenin bir profesyonel çağırmadan yapılabilecek birkaç yolu vardır ve size adım adım atmanız için bir rehber hazırladık: Borularda Hava Kilidi? İşte Nasıl Temizleneceği.
Isıtma sisteminde tıkanıklık
Sıcak su, merkezi ısıtma sistemi çevresinde dolaşırken, sonunda birikerek bir tıkanıklık oluşturabilecek kireç, çamur ve pas gibi kalıntılar içerebilir.
Merkezi ısıtma sistemindeki bir tıkanıklık, kombinizin yandıktan hemen sonra devreden çıkmasına neden olmasının yanı sıra, ünitenin verimini ve kullanım ömrünü de azaltabilir.
Birikmeyi önlemek için manyetik bir filtrenin takılması şiddetle tavsiye edilir. Manyetik bir filtre, merkezi ısıtma sisteminin suyundaki pas ve kalıntıları birikme ve tıkanmaya neden olmadan önce toplar.
Kalorifer sisteminde zaten bir tıkanıklık varsa manyetik filtre takılması bir fark yaratmaz. Bunun yerine, sistemi temizleyecek ve sıcak suyun tekrar verimli bir şekilde dolaşmasına izin verecek bir ısıtma sistemi yıkama işlemini gerçekleştirecek bir ısıtma mühendisine ihtiyacınız olacaktır.
Powerflush gerçekleştirildikten sonra, gelecekte başka bir tıkanmayı önlemek için manyetik bir filtre takılabilir – muhtemelen ısıtma mühendisiniz de bir tane takılmasını önerecektir.
Donmuş yoğuşma borusu
Yoğuşma borusu, atık asidik suyu dışarıya yönlendirir ve bir drenaja atar. Dışarıda olmak, yoğuşma borusunun kışın donmaya meyilli olduğu ve bu da tıkanmaya neden olabileceği anlamına gelir.
Tıkalı bir yoğuşma borusu atık sıvının atılmasını engelleyecek ve sonuç olarak kazan devreden çıkacaktır.
Kombi yeterli yakıt almıyor
Kombiniz ister gaz, ister akaryakıt veya elektrikle çalışıyor olsun, yeterli yakıt alamama ihtimali vardır. Yeterli miktarda yakıt olmadan kombi düzgün çalışmayacaktır.
Ön ödemeli bir sayacınız varsa, dolu olduğundan emin olun, aksi takdirde gaz mülkünüze gitmeyecektir. Yakıtı yerel olarak saklıyorsanız (LPG veya yağ), doldurulması gerekip gerekmediğini kontrol etmeye değer.
Gazlı kombilerin gaz sayacına en az 22 mm’lik gaz besleme boruları ile bağlanması, Gaz Güvenliği yönetmeliğine göre yapılmalıdır. Birçok eski ısıtma sistemi, kazana yeterli gaz sağlama olasılığı düşük olan 15 mm’lik gaza sahiptir. Bir Gas Safe kayıtlı mühendisi, merkezi ısıtma borularının yeniden döşenmesini gerçekleştirebilecektir. Bir Kombi için Merkezi Isıtma Borularının Değiştirilmesi söz konusu olduğunda nelerin söz konusu olduğunu öğrenin.
Kombinizle ilgili hala sorun mu yaşıyorsunuz?
Kombinizin tekrar düzgün çalışmasını sağlamanın en iyi yolu, kombiyi teşhis etmesi, arızayı bulması ve tamir etmesi için bir kalorifer mühendisi tutmaktır.