¹) Temel cihaz (LMV5...) tarafından önceden belirlenir.
SQM9… ve bu veri sayfası, orijinal ekipman üreticilerine (OEM'ler) yöneliktir.
Bu aktüatörleri ürünlerinde veya ürünlerinde kullanın!
başvuru
Aktüatörler, gaz ve hava damperleri, yağ kontrol valfleri ile kullanım içindir.
ve tasarlanmış diğer yardımcı ekipman.
Brülör kontrolü veya elektronik bileşik kontrol ile bağlantılı olarak aktüatörler, mevcut brülör çıkışına bağlı olarak kontrol edilir.
Kişisel, mal ve mülkten kaçınmak için aşağıdaki uyarılara uyulmalıdır.
çevreye zarar vermemek için!
Aşağıdakilere izin verilmez: Müdahaleler veya değişiklikler.
Devreye alma için gövde kapağının açılmasına izin verilir!
Bunun yapılmaması tehlikeli durumlara neden olabilir
ve yetkili personel
elektrik çarpmasına karşı korumak için. Yalıtımsız bağlantılar veya
Çizgiler dokunulabilir olmamalıdır
Öneri: ESD ekipmanı kullanın
Öneri: Çalıştırdıktan sonra aktüatörün soğumasını bekleyin. uyulmaması
yanma riski var
Sonuç olarak, aktüatör içeride soğur. Çalıştırma sırasında aktüatörün dahili bileşenleri, özellikle motor yaklaşık 100 °C'ye kadar ısınır. Bunun yapılmaması yanıklara neden olabilir
Tehlike!
Mil bağlantısı, A tipi bir yaylı kama kullanılarak pozitif geçme ile yapılır.
DIN 6885.
Mekanik aşırı yüklenme nedeniyle izin verilmeyen yatak yüklerini ve torklarını önlemek için
Bunu önlemek için mekanik kaplin için uygun önlemler alınmalıdır.
Örnek: mekanik boşluksuz metal körük kaplini.
Yalnızca belirtilen kablo (bkz. LMV5... temel belgeler P7550) kullanılabilir. Kablo koruması, mevcut düz fiş kullanılarak baskılı devre kartına bağlanacaktır.
Tehlike!
Aktüatör muhafazasının fonksiyonel topraklamaya bağlı olduğundan emin olun.
(FE) sisteme bağlanır. Gerekirse, brülör gövdesinin sabitleme noktalarından yalıtkan boya tabakaları çıkarılmalıdır.
veya ayrı topraklama hatları çekilir. Daha fazla bilgi
LMV5... sistemi için kurulum esasına bakın, J7550.1.
Aktüatörün çalışma aralığı tip plakasında gösterilir ve kurulum sırasında bunlara uyulmalıdır. Aktüatörün brülör üzerinde hassas bir şekilde konumlandırılması için bir
Konumlandırma pimi Æ 6 mm, vidalama yüzeyine yerleştirilmelidir.
IP66/NEMA 4 koruma sınıfını sağlamak için kullanıcı uygun M20 kullanmalıdır.
M20 ek parçasındaki aktüatöre vidalı bağlantıları veya tapaları monte edin. en
Kullanılan M20 vidalı bağlantılar gerilim azaltıcı olmalıdır.
Geçiş anahtarı, aktüatörün teslimat kapsamına dahildir.
Geçiş yumuşatma, taşıma sırasında bir O-ring ile yerinde tutulur.
Montajdan önce O-ring çıkarılmalıdır.
uygun form
kablo ve
kablo koruyucu
çalışma alanı
aktüatör
IP66/NEMA 4
Tahrik mili
DIN EN 60730 ve DIN EN 60335'e göre
Tehlike!
Gövde kapağı, kablolama ve adresleme sırasında yalnızca kısa süreliğine çıkarılabilir. Aktüatörün iç kısmındaki kir etkilerinden kaçınmak önemlidir. Muhafaza kapağı çıkarılmış mı yoksa
tekrar takıldığında, muhafazanın iletken parçalarından kaynaklanan kısa devreleri önlemek için güç kaynağı kapatılmalıdır.
Tehlike!
Aktüatör, ESD'ye duyarlı bileşenlere sahip bir devre kartı içerir. en
Üst kısım koruyucu bir kapakla doğrudan temasa karşı korunmuştur.
Koruyucu kapak çıkarılmamalıdır! Tahtanın alt tarafı
dokunulmamak.
Adresleme (fonksiyon ataması), aktüatörün...
AZL5... ve gövde kapağı çıkarılmış olarak aktüatördeki adresleme düğmesini kullanarak çalışmaktır (bkz. LMV5... temel dokümantasyon P7550). Bir doğru
Aktüatörün fonksiyon ataması, yanıp sönen LED kullanılarak kontrol edilebilir.
İzin verilen maksimum kablo uzunluğu, LMV5... temel dokümantasyonunda (P7550) verilmiştir.
kaldırmak.
Kablolama kesinlikle seri olmalıdır (saplama hattı olmamalıdır).
Bir aktüatörü değiştirirken aşağıdaki noktalar kontrol edilmeli ve gerekirse düzeltilmelidir:
Tehlike!
Servisten önce, cihazın güç kaynağı kapatılmalıdır.
Aktüatör, elektrikli ve elektronik bileşenler içerir ve
evsel atıklarla birlikte atılmalıdır.
Yerel ve şu anda geçerli olan mevzuata uyulmalıdır.
Gösterge ve kontrol ünitesi AZL5 üzerinden temel cihaz (LMV5...) ile bağlantılı olarak.
(bkz. LMV5... temel belgeler P7550).
Kalıcı yağlamalı, düşük boşluklu çelik düz dişli.
DIN 6885'e göre anahtar tipi A