Herhangi bir kısa devre veya aşırı güç talebi, iletkende, yangını tetikleyebilecek sıcaklıkta bir yükselmeye neden olur. Bu nedenle, elektrik devrelerini bu riske karşı korumak çok önemlidir. Bu, sigortaların ve devre kesicilerin, özellikle önceden kablolanmış elektrik panosu.
Giriş koruması
Dağıtıcı (Fransa’da EDF) bir dizi kesiciler arasındaüretim birimi (hidroelektrik santrali veya termik santral) ve çoklu kullanım noktaları. Her abone için "şube" veya "abone" olarak adlandırılan bir ana kesicinin kurulmasını gerektirir; sayacı korur ve bunlardan birinde bir olay meydana geldiğinde çok abone olan bir kesicinin tetiklenmesini önler.
Bir kurulumda meydana gelen bir olayın tüm ağa kurtarılmasını önler.
Elektrik devrelerinin korunması
Teoride, bir kurulum bu kadar basit olabilirdi koruma cihazı. Uygulamada, devrelerden birinde meydana gelen bir olayın genel bir "ayrılma" ile sonuçlanmasının istenmemesi arzu edilmez, böylece bütün evi karanlıkta batırır.
Bu nedenle her devre bir devre koruması ile korunmalıdır. kesme cihazıgenellikle iki iletkenden birine yerleştirilir (tek faz). İdeal ise, bir bipolar korumanötr aynı zamanda aktif bir iletkendir.
Kartuş kesmeleri
Sistem bir oluşur sigorta İçinde bir sigorta kartuşunun takıldığı bir rocker cihazı veya içten dişli bir hazne içerir. Bu bir "ızgara" ne zaman bir aşırı yük ya da devre üzerinde bir olay meydana gelir, bu da sıcaklığın yükselmesine neden olur. Olayın nedenini giderdikten sonra kartuşu değiştirmeniz gerekir. Hile yapmak neredeyse imkansız, kartuşun büyüklüğü (çapı ve uzunluğu) koruma seviyesinin (A ile ifade edilen) bir fonksiyonudur ve sigorta Amaçlandığı devreden daha yüksek bir amper kartuş alamaz.
İlgili kartuşu kolayca tanımlamak için, bazı modellerde " falcı Aslında, kartuş tükendiğinde çıkan kırmızı bir topak.
Arıza azaltılmalı ve değiştirilmelidir.
Yukarıda belirtilen sistemlerin hiçbiri mükemmel bir güvenilir koruma sağlamaz veya tamamen kesindir. Sadece devre kesiciler bu kaliteye sahiptir. Bazıları da teklif diferansiyel koruma, dünyaya getirileri korumak için gerekli. Üreticiler "genellikle" denilen mini kırıcılar geliştirdi tümen Sigortaları değiştirip her devreyi, hatta aynı devrenin farklı parçalarını koruyabildiklerinden. Onlar için tasarlandıkları çağdaş abone masaları ile mükemmel şekilde bütünleşirler (yedek yerler genellikle sağlanır). Hem koruma fonksiyonunu hem de devrelerin manuel kontrolünü sağlarlar.
Devre kesicilere sahip bir dağıtım panosunun geliştirilmesiyle herhangi bir kurulum oluşturma veya herhangi bir yenileştirme önceliklidir, standart NF C 15-100 bile birkaç devre için 30 mA devre kesicilerin benimsenmesini empoze eder:
- mobil cihazların güç kaynağı veya anahtar kontrollü elektrik prizlerine yönelik elektrik prizleri;
- tuvaletler için planlanan devreler;
- Mutfakta uygulanan tellerin çıkışları.
Önceden kablolanmış elektrik dolabı
Bu yeni nesil önceden hazırlanmış kablolu kutu, bir konutun elektrik tesisatı veya ortalama büyüklükteki bir konutun tüm devrelerinin korunmasına izin verir: malların korunması, 8 devre kesici bölümü, insanların 1 diferansiyel anahtarla korunması ile sağlanır. NF C 15-100 standardına göre 30 mA. İnsanların NF C 15-100 standardına uygun olarak 30 mA 1 diferansiyel anahtarla korunmasını mümkün kılan bölümlere izin vermek için önceden kablolanmış 3 lokasyon sağlandığı belirtilmiştir. Tesisin 3 yeni devre tarafından muhtemel genişletilmesine izin vermek için önceden kablolanmış 3 lokasyonun planlandığını unutmayın.
(fotoğraflar / görseller: © DIY-Prod, özel sözler hariç)
Aynı temada
- Soru / Cevap
- Sert kablolar esnek kablolarla değiştirilebilir mi?
- ERDF kutusu bozulmuş: kim sorumlu?
- Hangi elektrik prizleri toprağa bağlanmalıdır?
- ürünler
- Diferansiyel Anahtarları ve Devre Kesiciler: Elektrik Sisteminin Mükemmel Korunması (Debflex)
- DIY ipuçları
- Farklı anahtar türleri
Bu ilginizi çekebilir