Kanalizasyon sistemindeki çeşitli parçalar nedeniyle, kanalizasyon plastik borularını birbirine çeşitli yollarla bağlamak mümkündür.
Eski malzemelerin plastik ile değiştirilmesi
Su temini ve atıksu bertarafı için plastik borular giderek daha fazla kullanılmaktadır. Boru hattının bileşenlerinin yapıldığı tüm materyaller (polivinil klorür, polipropilen, polietilen, polibütilen), termoplastik, yani. yüksek sıcaklıklarda yumuşar ve daha sonraki soğuma geri dönüşü orijinal duruma (termoplastik yapısının ve fiziksel özelliklerinin).
Her yıl su bertarafı sisteminde, yeni ve daha ümit verici materyaller atık malzemelerin yerini almaktadır.
Kanalizasyon boruları ve bağlantıları geçmişe gitmektedir:
- Oldukça ağır, taşınması ve takılması zor olan beton borular. Bugüne kadar, kır evleri ve kır evlerinin yerel kanalizasyonunda başarılı bir uygulama bulmuşlardır.
- Farklı çaplardaki kanalizasyon borularının asbest çimento bağlantısı, artan kırılganlık ile karakterize edilir. Dezavantaj olarak, düşük bant genişliği. Ancak asbestli çimento boruları kimyasal saldırılara, sıcaklık değişimlerine ve korozyona karşı dirençli, hafif ve ekonomiktir.
- Dökme demir boruların birçok avantajı vardır. Bu nedenle, uzun yıllar boyunca drenaj sisteminde lider olarak kaldılar. Ancak bu durumda, dökme demirden mamul ürünler, ilk etapta çok fazla dezavantaja sahiptir - çok fazla ağırlık ve hızlı tıkanma eğilimi.
Plastik boru hatları hakkında konuşursak, "meslektaşları" nın aksine, yukarıdaki dezavantajları yoktur. Yani, plastik ürünler uzun yıllar boyunca sorunsuzca çalışabilir - yüz yıla kadar; pas, korozyon, kimyasal reaksiyonlar, agresif ortamlara tabi değildir; çok elastik, dayanıklı, vb. Bu borular her biri mükemmel bir sonuç veren her türlü şekilde monte edilebilir.
Mükemmel pürüzsüz iç yüzeyden dolayı, PVC plastik yapıların yüksek bir çıktısı vardır. Başka bir "artı" olarak - onların kolaylığı, bu yüzden onlarla çalışmak için bir zevk. Şimdi plastik kanalizasyon borularını nasıl bağlayacağımız hakkında konuşalım.
PVC borulardan bir kanalizasyon sistemi nasıl kurulur
Plastik boruların montajı ve sabitlenmesi sırasında, hareketli akışkanın sağ yönündeki dallanma, özel rakorlar (bağlantı parçaları) gerektirir. Kullanımları sayesinde gerekli boru hattı tasarımını yapmak mümkündür.
İç kanalizasyon montajına katılan armatürlere aşağıdakileri yapın:
- kavrama;
- Geçişleri;
- geçişler;
- denetim;
- sızdırmazlık manşetleri;
- T boru;
- musluklar.
Plastik boru hattı, split veya integral parçalar içerir. Birinci versiyonda, flanşlar veya kavramalar kullanılır, bu nedenle, bir kanalizasyon şebekesi inşa edilirken, pahalı malzemeler ve özel aletler gerekli olmayacaktır. Buna göre, mali açıdan kurulum çalışmaları maliyetli olacaktır.
Entegre elemanlar kullanarak boruya bir kanalizasyon borusu nasıl yerleştirilir? Bunun için yapıştırıcı bileşiklere, kaynaklara, özel bağlantı parçalarına, her türlü alete ihtiyacınız olacaktır. Sonuç olarak, dayanıklı ve hermetik bağlantı parçaları üretilecek ve bu da tüketicilerin güvenilirliği ile memnun olacaktır.
Tamamen sökülebilir bir kanalizasyon şebekesine ihtiyacınız varsa, bu amaçla flanşları veya kaplinleri tercih etmek daha iyi olur; Yardımları sayesinde montaj çalışmaları hızla yapılır ve özel yetenek gerektirmez. Ama ne yazık ki, yıllar geçtikçe, sökülebilir birimlerin sıkılığı bozulur, payandalar bükülmez ve çalışır.
Bu nedenle, bugün, bölünmüş borular nadiren kullanılır ve daha sonra lavabolardan, küvetlerden ve paletlerden 6,3 cm'den daha az kesitli muslukların montajı için kullanılır. Katlanabilir elemanın kurulumu nedir?
Her şeyden önce, uzmanlar boru üzerinde bir sızdırmazlık halkası ve bir kilit somunu çeker. Daha sonra boru şeklindeki ürün, kuplaj soketine yerleştirilir ve bağlantı, ilave bir somun ile sabitlenir. Bağlantının ucundan iplik üzerine çok sıkı sarılır. İş tamamlanmış sayılabilir. Ayrıca okuyun: "Kullanılacak daha iyi olan PVC boruları birleştirmek için seçenekler."
Kalıcı eklemli derzlerin yüksek sıkılığı
Tesisat boruları soket teknolojisine göre nasıl bağlanır? Anlamaya çalışalım. Bu teknik en basit ve en yaygın yerleştirme yöntemi olarak kabul edilir. Çalışma becerilerine sahip olmadan evde kolayca yapılabilir.
Eylem sırası şemaya göre gerçekleştirilir:
- Bağlantı noktalarını (çan, borulu ürünün yumuşak ucu) temizleyin, lastik contalarla donatın.
- Borunun düz ucunu silikon ilavesiyle bir sıvı sabun veya yağlayıcı ile örtün.
- Oynatmanın olmaması için borunun her iki parçasını da stopa bağlayın.
- Borunun pürüzsüz ucuna, eklemin gerçek derinliğine karşılık gelen bir işaret koyun.
Daha sonra, riske göre, boru ürünlerinin maksimum penetrasyon seviyesine göre 10 mm geri alınması gereklidir. Zil, akış yönüne göre yönlendirilmelidir (ayrıca okuyun: "Kanalizasyon borusunun trompeti, tesisatın tipleri ve özellikleri").
yapışkanlar kullanılarak kanalizasyon için plastik boru nasıl bağlanacağını - başka bir yol düşünün. Her şeyden önce, Eğer kaliteli termoplastik yapıştırıcı yapı bölümü satın almayı kumlu, kirden tedavi edilen yüzeylerin temizlenmesi ve buna ek olarak yağ giderme bir karışımını geçmesi gerekir.
Ardından, işlem görmüş yüzey yapıştırıcılarına uygulayın, boruların kenarlarını birbirine takın ve bu konumda yaklaşık iki dakika tutun. Bu sefer bağlantı yapmak için yeterli olacaktır. Ancak, daha iyi güvenilirlik ve eklemin sıkılığı için yapıştırıcı ile üst kısımda yer almak daha iyidir.
PVC boruların son derece güvenilir bir şekilde bağlanmasını sağlayan bir diğer teknik ise, lehimleme demirlerinin türüne göre parçalarının özel aparatlarla kaynaklanmasıdır. Bu tür ekipmanlar özel mağazalarda satılmaktadır. Cihazın kullanım kuralları basittir, bu nedenle profesyonel olmayan bir kişi bile böyle bir prosedürü yerine getirebilir. Kanalizasyon boruları, birleştirilmiş plastik boruların uçlarının erimesi ve ısıtılmış ürünlerin aynı anda sıkıştırılmasıdır. Ve birkaç dakika içinde, monolitik bir sistemi, kesinlikle hava geçirmez tutacaktır.
Dökme demir ve PVC'den oluşan kanalizasyon boruları aynı zamanda
kamu hizmeti alan plastikten yapılmış eski dökme demir boru yerine çalışır olarak% 100 değildir. demir konstrüksiyonlar döküm bileşiği, PVC kanalizasyon boruları - Genellikle JEKs işçiler daha ekonomik bir yöntem kullanır. Bu prosedür, saf demir boru yerleştirme olarak yuva prosedürü gerçekleştirilir ve bileşik plastik ürünler için aynıdır (okuma, "bağlantı birbirleriyle ve bir plastik veya çelik dökme demir boru yapıldığı gibi").
İlk olarak, boruları dökme demirden bağlarken yapılan işlemlere bakalım. Her şeyden önce, uçlarını temizlemek, yuvaya pürüzsüz bir parça sokmak ve eklemi sızdırmaz hale getirmek için gereklidir. PVC ile karşılaştırıldığında bu prosedürün ayırt edici özelliği, sızdırmazlık halkaları yerine organik elyaftan yağlanmış kordların preslenmesidir. Ayrıca okuyun: "Su, kanalizasyon ve ısıtma için sıhhi tesisat PVC boru türleri."
Daha sonra eklemler mühürlenir:
- Borunun ucu sokete yerleştirilmeli ve borular arasında serbest boşluğa sürülmesi gereken ahşap veya metalden yapılmış tapalarla ortalanmalıdır.
- Yağlanmış kablonun sarımını bağlantıya vidalayın ve lifleri içeri itin. İkincisi soketin derinliğinin yaklaşık% 75'ini almalıdır.
- Mührü başka bir dönüş yapın ve zile derinleştirin.
- Halat, bağlantı yüzeyine tamamen çıkana kadar kordonun sarımını tekrarlayın.
Sıkıştırılmış liflerin üstüne bir çimento yaması uygulayarak sızdırmazlık işlemini tamamlayın. Silikon veya bitüm sakız üzerinde hermetik olabilir çimento değiştirin. Sonuç oldukça güvenilir bir bağlantıdır. Bir süre sonra, sızdırmazlık için eylem sırasının tekrarlanması gerektiğini unutmayın.
Dökme demir plastik kanalizasyon borularının birleştirilmesi aynı yuva sistemi üzerinde gerçekleştirilmiştir, ama yine de kir ve kauçuk zorunlu temizleme demir çan yapılmış özel bir adaptör ihtiyaç vardır.
Sarma için keten ve silikon kullanma
Kanalizasyon borularının (metal + termoplastik) karışık bir bağlantısı ile, hala keten sıhhi tesisatını kullanabilirsiniz.
Eylem sırası şöyledir:
- Dökme demir ürününü plastikle birleştirmek yerine keten sarımı sarın.
- Boruları yerleştir.
- Keteni küçük bir tornavida veya dar bir spatula kullanarak borular arasındaki boşluğa itin.
- Birleştirme alanını bir polimer-çimento karışımı ile muamele edin.
- Kavşak sıkı olana kadar 1-1.5 gün bekleyin.
Ürünler arasındaki küçük bir boşluk ile sarım, sıhhi bir silikon ile değiştirilebilir. Öncelikle, özel bir titizlikle, her iki boruyu bir inşaat saç kurutma makinesiyle kurutun ve mümkün olduğunca derin bir şekilde, bir inşaat tabancası kullanarak bir silikon bileşiği ile boşluğu doldurun. 4-6 saat sonra, dolgu macunu kuruyacak ve kanalizasyon sistemi tamamen kullanılabilir olacaktır.
Artık kanalizasyon plastik borularını nasıl bağlayacağınız hakkında tam bir fikriniz var.
Kanalizasyon borularını doğru şekilde bağlamak için
Kanalizasyon borularını doğru şekilde bağlamak için
Dairenizdeki kanalizasyon borularının montajı kendi başınıza olabilir. Bunun için nitelikli uzmanları davet etmek gerekli değildir. Modern sanayi, eksiksiz bir kanalizasyon tasfiye sistemine kolayca monte edilebilen çok çeşitli kanalizasyon boruları üretmektedir.
Ama boru geniş bir yelpazede önemli ölçüde artmıştır ve bunların bağlantı yolları sayısı yol açmıştır. Bu nedenle yöntemin seçimi, ana becerileri bileşiği, aynı zamanda üretim ekipmanları malzeme üzerinde sadece bağlıdır. Basitçe dökme demir ile çalışmak zordur plastikten yapılmış kanalizasyon boruları, bağlantı, ancak her durumda, sistemin düzgün çalışması için - Eğer boruları nasıl bağlanacağını bilmek gerekir.
Kanalizasyon sisteminin bileşenlerinin isimlendirilmesi
Atık su tahliye sistemi karmaşık bir mühendislik ekipmanıdır. Atık su borularına ek olarak, lavabolar, tuvaletler, banyolar vb. Gibi sıhhi tesisler ve bağlantı parçaları, genellikle bağlantı parçaları olarak adlandırılır.
Kanalizasyon sisteminin kurulumu, projenin tasarımı ile başlar, bu sayede evinizde kanalizasyon bağlantı noktalarının sayısı belirlenir.
Büyük ve kanalizasyon boruları iki şekilde bağlanabilir: ayrılabilir ve tek parça. Bağlantılar yapılırken contalar da kullanılır, bu da derzlerin sıkılığını sağlar. Kaynak bağlantısı sökülebilir olmaktan daha güvenilirdir, ancak özel ekipman ve belirli becerilerin kullanımını gerektirir.
Plastik kanalizasyon borularını bağlarız
Kanalizasyon sisteminin inşası için en popüler ve uygun fiyatlı malzemeler plastik borulardır. Üretimlerinin malzemesi polipropilen veya polivinil klorürdür. Çok hafiftir, montajı kolaydır. Tek dezavantajı - artan gürültü, böylece kanalizasyon boruları bu tür borulardan bir kutu ile kapatılmalı, aksi takdirde yerdeki komşularda meydana gelen her şeyin farkında olacaksınız.
Kanalizasyon borularının bağlantı şeması (plastik)
Bağlantı soketinde "soket"
Plastik kanalizasyon boruları, hem kesit hem de uzunluk olarak çeşitli boyutlarda gelir. Bunlardan kolayca, bir çocuk tasarımcısı olarak, herhangi bir ekipmana, herhangi bir karmaşıklığa gidiyor. "Çan" katılma süreci aşağıdaki gibidir:
- Boru bağlantıları (düz uç ve çan) enkazdan dikkatlice temizlenir.
- Eklemde lastik yalıtım bulunmalıdır. Eğer orada değilse, doğru olanı seçmelisin.
- Borunun düz ucunda, düz bir silikon yağ veya normal sıvı sabun tabakası uygulayın. Daha sonra boruları, aralarında, dayanma noktasına kadar boşluk olmayacak şekilde bağlayın. Takılan boruda, bağlantının derinliğini bize gösterecek bir işaret yaparız.
- Daha sonra borular en derin nüfuztan bir santimetre ayrılır.
Çan üzerinden boru bağlantısı
Aynı yöntem drenaj borularının bağlantısına da uygulanabilir.
Plastik kanalizasyon boruları şeması bağlantısı
Video - kanalizasyon borusunun zilin içinden bağlantı şeması
Plastik boruları yapıştırıcı bazında bağlarız
Polivinilklorürün kanalizasyon boruları, özel yapıştırıcı ile birbirine çok fazla birleştirilir. Bunu yapmak için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:
- Yapıştırırken birbirine temas edecek yüzeyleri temizleyin ve yağdan arındırın.
- Bir fırça kullanarak, yapıştırılacak yüzeylere yapıştırıcı uygulayın.
- PVC kanalizasyon borularını bir diğerine takın ve bir dakika kadar sabit bir konumda sabitleyin. Bu süre zarfında yapıştırıcı ele geçirilecek. Eklem bir daha yapışkan tabaka ile kapatılmalıdır. Yapışkan tabaka, küçük bir silindir formunda derzlere bölünmelidir. Bu yapıya daha fazla güç katacak ve atık su sızıntısına karşı bir garanti görevi görecektir.
Tutkallı plastik boruların bağlantı şeması
Plastik boruları kaynaklı dikişle birleştiriyoruz
Bazı plastik kanalizasyon boruları birlikte kaynaklanabilir. Bu işlemi gerçekleştirmek için, özel ekipmana ihtiyacınız var - plastik için bir kaynak makinesi. Yardımı ile boruların uçları ısınır, uçları erimeye başlar. Isıya dayanıklı tüp uçları, soğutulmadan ve plastiğin ayarlanmasından önce birbirlerine karşı bastırılır ve bir süre sabitlenir. Sonuç olarak, plastik boruların uçları arasında, borunun olağan kısmına tamamen benzer olan bir monolitik bağlantı ortaya çıkar.
Video dersi - kendi ellerinizle plastik boruları lehimlemek
Boruları plastikten bağlantı elemanları ile bağlarız
Çok miktarda yükleme işi yaparsanız, kaynak makinesi satın almak veya kiralamak mantıklıdır. Tüm kanalizasyon sisteminin mafsallı eklemlere sahip olması durumunda, bağlantı parçaları veya kaplinlerle monte edilmesi daha kolaydır. Bu tip bağlantı, boruları ve oluklu hortumları sabitlemek için de önerilir. Her durumda, boruları bağlamak için bir bağlantı elemanı kullanıldığında, eklemin sıkılığını sağlayan kauçuk veya silikon contaların kullanılması gerekir.
Ve bir şey daha, plastik boruların bükülmeye karşı çok fazla direnci yoktur. Bu nedenle, duvarları boyunca sarkmaması için özel braketlere monte edilmesi daha iyidir.
Plastik boruları bağlamak için kaynak makinesi
Dökme demir kanalizasyon borularını bağlarız
Geleneksel olarak, dökme demir için kanalizasyon kullanıldı. Bu oldukça güçlü, ancak kırılgan bir malzemedir. Ayrıca, yeni plastik boru hatlarına göre montajı çok daha zordur. Bununla birlikte, birçok durumda dökme demir kullanmak daha avantajlıdır. İyi bir ses yalıtımına sahiptir ve her zaman eski dökme demir borulara yeni bir plastik boru yerleştiremezsiniz. Dökme demir kanalizasyon borularını bağlamak için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmelisiniz.
Dökme demir kanalizasyon borularının bağlantısı
Dökme demir borular, plastik olanlar gibi, soketlere sahiptir. Birbirine yuvalanmış bir bebek gibi sokulabilirler.
Bağlantı dökme demir borunun düz kısmının sokete sokulmasından sonra, aralarında bir boşluk oluşur. Bu alan bir mühürle tıkanmış olmalı. Bu amaçlar için en çok kullanılan geleneksel keten tow kullanmaktadır.
Sızdırmazlık malzemesinin üzerinde, borular arasındaki bağlantı bir sıvı çimento harcı ile kaplıdır. Bu amaçlar için "400" işaretli çimento kullanılması tavsiye edilir. Olgunlaşma işlemi sırasında, çimento bulamacı nemi yoğun olarak emer. Eklemde çatlak oluşumunu önlemek için - derz, düzenli olarak nemlendirilmesi gereken ıslak bir bezle kaplanır.
Çimentoya ek olarak, bağlantı başka yollarla da kapatılabilir. Bunu yapmak için, örneğin bitümlü macun veya normal silikon dolgu macunu gibi herhangi bir su yalıtım maddesi uygundur.
Dökme demir kanalizasyon borusunu klozetle birleştiriyoruz
Yeni bir klozet alırken ve takarken, tuvalet klozetlerini boşaltma şemasına dikkat edin. Dikey, düz veya eğik olabilir.
Dikey çıkışlı bir klozet kurulumu
Bu tür yapılar, eski Stalin inşasının ve yeni binaların evlerinde olduğu gibi karşılanabilir. Bu tür bir sıhhi tertibatın takılmasının zorluğu, drenaj deliği ile kanalizasyon borusunun boru dalının üzerinde durabilmesi ve aynı zamanda borudan duvara olan mesafesine sığması olan bir tuvalete gitmeniz gerekmesidir.
Böyle bir tuvaletin montajı oldukça basittir - kanalizasyon borusunun dalındaki borudaki bir drenaj deliği ile kurulmaktadır. Boru ve klozet arasında, derzini güvenilir bir şekilde yalıtan ve kokuların yayılmasını önleyen kauçuk bir manşet yerleştirilmiştir.
Kauçuk sızdırmazlık yaka
Bir klozetin eğik çıkışlı montajı
Eğik konu, daha sonraki inşaat evlerinde yaygındır. Evin böyle bir sıhhi tesisatıyla donatılmış olması, son yüzyılın yaklaşık 60'ından beri başladı. Bu durumda, sıhhi tesisat cihazının sıhhi tesisat borusunun eğik boşalması doğrudan kanalizasyon sisteminin emme borusuna indirilir. Derz yeri, dolgu macunu ile doldurulabilir ve dökme demir kanalizasyonunun varlığında, çimento harcı veya başka bir su yalıtım maddesi ile hermetik olarak sızdırmaz hale getirilir. Ayrıca, kauçuk manşon ile ek kauçuk yalıtımı sağlanabilir.
Klozet yuvasını bağlamak için plastik bir adaptör kullanarak
Yatay çıkışlı bir klozet kurulumu
Sıhhi tesisat cihazlarının böyle bir yapısı, yurtdışında üretilen neredeyse tüm ekipmanlarda bulunur. Kural olarak, tüm apartman dairesini tamamen apartman dairesinde tamamen değiştirirseniz ya da yeni inşa ederseniz, böyle bir tuvalet çanağı almanız tavsiye edilir. Böyle bir tuvalet şemasının, dikey bir duvardan bir kanalizasyon borusuna belirli bir yer gerektirdiğini ve böyle bir tuvalet çanağının büyük bir enine kesite sahip olağan bir oluklu hortum vasıtasıyla bağlanabileceğini öğretin.
Yatay çıkışlı bir klozet için bir kanalizasyon borusunun montajı
Farklı malzemelerden yapılmış kanalizasyon borularının montajı, hazırlıksız bir kullanıcı için bile oldukça erişilebilir. Bilginizi kullanarak, kiralanan ustaların ödemesine çok şey kazandırabilirsiniz.
Kanalizasyon boruları nasıl bağlanır
Kanalizasyon sistemini döşemeniz gerekiyorsa ve kanalizasyon borularını nasıl bağlayacağınızı bilmiyorsanız, endişelenmeyin: çocukluğunuzu hatırlayın ve... tasarımcının içinde oynayın.
Gerçek şu ki, bu amaçlar için modern borular PVC'den yapılmıştır (plastikten yapılmış, basit bir şekilde konulmuştur). Ve kurulumlarının rahatlığı için, kesinlikle tanımlanmış çap ve uzunlukta üretilmektedir. Borular her zaman sadece düz bir şekilde düz olmadığından, bu tür ürünleri satan herhangi bir mağazada, döner bağlantı parçaları bulabilirsiniz. Bütün bunlar, çocuk kurucuyu hatırlatır, çünkü kanalizasyon sisteminin elemanları, özellikle sürece dahil olmadıklarında, birbirlerini içine sokarlar. Sonuç olarak, sızıntı yapmayan, hoş olmayan bir kokuyu kaçırmayan ve değiştirme veya onarım yapmadan uzun süre hizmet edebilecek güçlü ve güvenilir bir bağlantı elde edersiniz.
uydurma
Kanalizasyon boruları ve bağlantı parçaları
Ama bağlantı parçalarına geri dönelim. Bağlantı parçaları, borulara ek bir yapıya bağlanmasına yardımcı olan ek elemanlardır. Bağlantı parçalarını aşağıdakilere göre ayırmak gelenekseldir:
- tasarımlar - sinyalleri (gons), tees, kuplaj, uzantı, fiş vb.
- randevular - bağlantı ve ara;
- formlar - L şeklinde, T şeklinde, düz.
Kanalizasyon PVC borularının bağlanma yolları
Yukarıda belirtilen armatürlerin hepsinin farklı unsurlar olduğunu düşünmeyin. Aslında, aynı uydurma farklı bir isim altında her sınıflandırma sınıfındadır. Örneğin, iki kanalizasyon borusuna bağlanmaya hizmet eden bir kuplaj alın. Tasarıma göre, bu bağlantı sadece basit bir şekilde "kavrama" şeklinde olacaktır.
Armatürlerin bu sınıflandırmasına dayanarak, boruları tek bir konstrüksiyona bağlamak için tam olarak neye ihtiyacınız olduğunu hayal etmek çok daha kolaydır.
Ev ya da apartman için bir kanalizasyon sistemi topluyoruz
Boruların birleştirilmesi süreci
Kanalizasyon borularını nasıl bağlayacağınızı belirlemeden önce, tüm kanalizasyon sistemini monte etme prensibini anlamanız gerekir.
- Dolayısıyla, tüm işler, gelecekteki sisteminizi tasvir etmeniz gereken bir çizimin yaratılmasıyla başlamalıdır. Bir parça kağıt alın ve kanalizasyona (lavabo, tuvalet, duş veya banyo vb.) Bağlı olması gereken tüm tesisat cihazlarını şematik olarak çizin.
Tipik Kanalizasyon Şeması
- Daha sonra bunları ana kanalizasyon yükselticisine çizgilerle bağlayın. Her hat bir boru. Aralarında borular, bağlantı elemanları ile bağlanacaktır.
- Evdeki kanalizasyon borularının genellikle sadece iki türü olduğunu unutmayın: 50 ve 110 mm çap. Elli milimetre lavabolar, lavabolar, küvetler ve duşların yanı sıra çamaşır makineleri ve bulaşık makinelerinden de boşaltma için tasarlanmıştır. Bir hatta çok sayıda sıhhi tesisat armatürü alırsanız, çapını 110 mm'ye çıkarmak daha iyidir, aksi takdirde sık sık tıkanıklıklarla ilgili problemleriniz olacaktır.
- Ancak tuvalet sadece 110 mm çaplı bir boru ile bağlanırken, sıhhi cihazın kendisi genellikle kanalizasyon borusuna yerleştirilen esnek bir ondülasyon ile yapılır.
- Kanalizasyon sisteminizin hangi unsurlardan oluştuğunu anlayarak mağazaya gidebilirsiniz. Hasar boruları onlarla çalışmaya neredeyse imkansız olduğundan, stok bileşenleri satın olmamalıdır. Önemli olarak, bir ucunda her bir tüp bir tüp içinde eklenir bir uzantı bulunmaktadır unutmayın. Uzun boru Testere testeresi iki bölüme (kesme kesinlikle dik olmalıdır) ise, ikinci eleman bu tür bir uzantının olmayacak, ve başka bir boru veya bağlantı donanımı bağlantı için birinci birleştirme yüklemek gerekir. Farklı boru setlerinin maliyeti (biri bir kuplaj veya iki kısa olan) yaklaşık olarak aynı olacaktır.
- Kanalizasyon sistemindeki ilk, sıhhi tertibatın (sifonun) esnek hortumunu bir tarafa ve diğeri boruya bağladığınız bir bağlantı pimi olacaktır. Tabii ki, sifonu boruyla derhal birleştirerek bu bağlantı parçasını dağıtabilirsiniz, ancak bu durumda, eğer conta sızdırmazsa, sızıntı olasılığı vardır.
- Boruyu armatürün içine sokarken (veya tersi), iki durumu göz önünde bulundurduğunuzdan emin olun:
- Eklemde lastik pedi döşenmelidir (bir set olarak satılır);
- Boru, bağlantı parçasına (veya başka bir boruya) mümkün olan en derin derinliğe girmelidir.
Apartmanda kanalizasyon şeması
- Dahası, bu boru tesisatına bağlantı yapılan yerlerde, bağlantı parçaları takılır. Farklı çaplarda boruları bağlamanız gerekiyorsa, özel bir adaptör bağlantısı kullanın.
- Kanalizasyon toplarken, boruların gerekli eğimini oluşturmayı unutmayın, aksi takdirde sisteminiz drenaj sağlamayacaktır.
- Su akışının derzlere müdahale etmemesi için sistemin sıhhi tesisattan ana yükselticiye hareket etmesi gerekir.
Açık kanalizasyon
Dış ve iç kanalizasyon
Kurum içi ya da apartman dairesinin aksine, evin toprakları boyunca döşenen dış kanalizasyon, döner fitingler olmadan monte edilir. Bunun yerine kuyuların düzenlenmesi tavsiye edilir - temizliği kolaylaştıracaklardır. Her şeyden önce, tüm borular yere gizlenecek ve sizi her tıkladıklarında kazmaya başlayacak, bu oldukça zordur ve onları dünyanın yüzeyine çıkan bağlantılardan temizlemek her zaman mümkün değildir.
Elbette, harici kanalizasyon boruları evdeki borulardan daha büyük bir çapa sahiptir.
Dış tüpe kesilen her biri, çapını bir boyutla arttırır.
Dış boru diğer iki 110 mm çapında ortak ise, çapı 160 mm'den az olmamalıdır; çapı en az 200 mm olan 110 mm çapında üç boru için. Bu kural, en yakın kanalizasyon toplayıcısına olan mesafenin 30-40 metreyi geçmemesi koşuluyla küçük binalar için geçerlidir. Diğer durumlarda, dış borunun "bir rezervle" çalışması için daha büyük bir çapa sahip olması gerekir.
video
Çoğu zaman kanalizasyonun kurulum sürecinde farklı çaplardaki boruları bağlamanız gerekir. Bu nedenle, bu sorunu kapsayan yararlı bir video görmenizi öneririz:
Kanalizasyon plastik borular nasıl bağlanır - yöntemi seçin
Bir dizi inkar edilemez avantajları olduğu için hızla popülerlik kazanmışlardır:
- Aşındırıcı işlemlere maruz kalmamak ve bunları yere sererken boru hattını yalıtmaya gerek yoktur;
- kimyasallara ve korozif ortamlara dayanıklılık;
- hafif;
- boruların kapasitesinin arttığı içten pürüzsüz yüzey;
- Plastik kanalizasyon borularının basit montajı, bağlantı parçalarının kullanılması nedeniyle mümkündür;
- mekanik strese karşı direnç;
- yüksek elastikiyet;
- 100 yıla kadar dayanıklı ve güvenilir çalışma.
Plastik ürünlerin belirgin avantajlarına rağmen, termoplastik malzemelerden yapılmış boruların yüksek sıcaklıklara tahammül etmediği ve çalışma basıncına göre sınırlamalara sahip olduğu unutulmamalıdır. Boru, bağlantı parçaları ve sıhhi tesisat armatürleri bir kanalizasyon sistemi var. Kanalizasyon sisteminin temel amacı, evdeki kullanım yerlerinden atık suların drenajıdır.
Plastik boru montajı için hazırlık aşamaları
Hesaplamaları yapmak, tüketicileri bir su sağlama sistemi kullanarak düşünün.
- kavrama;
- bir stoper;
- T;
- geçiş;
- çapraz;
- sızdırmazlık manşeti;
- denetim;
- şube (açı).
Yukarıdaki ürünlerin tümü, gerekli tasarımı kanalizasyon sistemine bağlar.
Plastik borular nasıl bağlanır
Kanalizasyon borularının bağlanması için iki yol vardır:
- bölünmüş (flanşlı ve muff);
- tek parça ("soket içinde" ortak kaynak, yapıştırma versiyonu, bağlantıların kullanımı ile).
Flanş bağlantısı. Dökme demir bağlantı elemanları ve kauçuk conta kullanılarak yapılır. Boruların kenarlarını bağlantı noktasında kesmek ve serbest bir flanş koymak, lastik contayı yerleştirmek ve üzerine bir flanş uygulamak gerekir. Sonra tüm cıvatalarla sabitleyin. Ayrıca okuyun: "Kanalizasyon borularının bağlantısı - kendi elleriyle nasıl bağlanır."
Kanalizasyon borularının "sokete" bağlanması
Aynı zamanda, zilin kanalların akış yönüne göre zıt yönde yerleştirildiğini de unutmamalıyız. Kanalizasyon plastik borularını bağlamadan önce uçlarını bir sıvı sabunla yağlayabilirsiniz. Ürünlerin sonunu işlemek için ince dişlere sahip bir demir testeresi kullanılır.
Atık su boruları nasıl bağlanır: uzmanların yararlı tavsiyesi
Kanalizasyonun döşenmesi önemli bir görevdir. Kiracıların konforu doğrudan buna bağlı. Karşılaşmanız gereken ilk şey kanalizasyon borularının bağlantısıdır. Bu süreç bir şey bir çocuk tasarımcısı ile bir oyun benziyor.
Kanalizasyon borularını bağlamanın birkaç yolu vardır
Kanalizasyon boruları nasıl bağlanır?
Kanalizasyon borularını bağlama yöntemini düşünmeden önce, malzemeyi belirlemeniz gerekir. Bugüne kadar, hakkında konuşabiliriz:
- polimer (PVC);
- dökme demir;
- çelik;
- asbest çimento;
- beton;
- seramikler;
- oluklu borular.
İlk iki seçenek çok sık kullanılır ve kalanlar değildir. Oluklu ürünler hakkında sadece büyük endüstriyel tesislerin veya özel hanehalklarının harici şebekelerinin kanalizasyon sisteminin bileşenleri olarak konuşabilirsiniz.
Dış sistem söz konusu olduğunda dökme demir borular kullanılır. Çelikten farklı olarak korozyondan korkmuyorlar, ancak iç kanalizasyon için çok ağırlar. Üstelik, her şeyi kendiniz yaparsanız. Dökme demir ürünleri - yükselticiler için mükemmel bir seçenek. Sadece uzman, bireysel unsurların bağlanması ile baş edebilir. Bu borular sürekli olarak yapışırlar çünkü iç kısımları pürüzlüdür. Soğuk mevsimde risk önemli ölçüde artmaktadır. Polimer ürünleri ile, daha az sorun var.
Çoğu zaman evsel kanalizasyon boruları PVC'den yapılır
PVC kanalizasyon borularına nasıl bağlanır ve avantajları nelerdir?
Kanalizasyon borularının imalatında kullanılan ana malzeme PVC'dir. Bu malzemenin tuhaflığı yumuşatılmasıdır. Yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında yumuşak olur, ancak soğutulduğunda, önceki durumuna döner. Şimdi neredeyse hiç metal boru kullanılmamaktadır, çünkü özelliklerine göre plastik borulara çok daha düşüktürler. Kanalizasyon borularını bağlamadan önce, ana argümanları ikincisine göre belirleyin:
- korozyon hasarı olasılığı yok. Yer altına yerleştirilecek boruları izole etmek için para ve zaman harcamanıza gerek yoktur;
- kimyasallara ve korozif ortamlara dayanıklılık;
- pürüzsüz bir iç yüzeyden dolayı yüksek verim;
- plastik boruların hafifliği;
- uygun kurulum, herhangi bir tasarımın bir boru hattı inşa etme imkanı;
- uzun vadeli sömürü. Bu borular bir asırdır hizmet edebilir.
PVC - bant genişliği sınırlamalarının bir dezavantajı olan tek şey, ancak bu nokta daha büyük çaplı borular seçerek çözülebilir. Farklı konfigürasyonlara sahip elemanların oluşumu için uygundur. Her bir elemanın kesin olarak tanımlanan çapı ve uzunluğu, parça seçim prosedürünü basitleştirir.
Faydalı tavsiyeler! Plastik borular harici bir kanalizasyon sistemi için kullanılabilir, ancak şiddetli don nedeniyle kışın yaşanmaması için dikkatli olunmalıdır. Bu durumda kurtarma yumuşak bir yalıtımdır.
Evsel kanalizasyon borularının bağlantı sürecinde önemli bir rol, bağlantı elemanları olan bağlantı elemanları ile oynanır. Hoş olmayan koku ve nemin çıkmasına izin vermeyen hermetik tasarıma yardımcı olurlar. Çok uzun bir süre bu eşyaların değiştirilmesi ve onarılması hakkında düşünmek zorunda değilsiniz.
PVC boruların bağlantısı için çeşitli bağlantı elemanları kullanılır.
Plastik kanalizasyon borularını bağlantı parçaları kullanarak bağlama
Kanalizasyon borularını bağlamak için çeşitli tipte bağlantılar kullanılmaktadır. Onlar tarafından farklıdır:
- randevu (ara ve bağlantı);
- tasarımlar (tees, uzatma kabloları, kaplinler, dönüş sinyalleri);
- formu (düz, L-şekilli, T-şekilli).
Bu sınıflandırmayı malzeme seçimi sırasında kullanırsanız, belirli modellerle karar vermeniz ve satıcıya açıklamanız çok daha kolay olacaktır.
Faydalı tavsiyeler! Boruyu armatürün içine yerleştirirken, derz içerisine lastik contanın döşenmesi gerekir.
Kanalizasyon bağlantılarına başlamadan önce yapmanız gerekenler
Kanalizasyon boruları büyük bir sistemin parçasıdır. Bu görevi üstesinden gelmek için başlangıçta bu tür eylemler gerçekleştirmelisiniz:
- Bir sistem çizimi oluştur. Bir bağlantı (banyo, duş, tuvalet) sağlamak için ihtiyacınız olan tüm nesneleri dikkate aldığınızdan emin olun.
- Ana yükseltici ile boru bağlantı noktalarının belirlenmesi. Bağlantı noktalarını dikkate alın - bu, bağlantı parçalarının gerekli olduğu yerdir.
- Evlere yönelik kanalizasyon borularının iki çapa sahip olmasını sağlamak gerekir: 110 ve 50 mm. İkincisi - duş, çamaşır yıkama ve banyo, çamaşır makinesi için ideal bir seçenek.
Kanalizasyon boruları satın alırken, uzmanlar malzemeyi bir stok ile almayı önermezler, çünkü işi kendiniz gerçekleştirseniz bile, bunları bozmak neredeyse imkansızdır.
Bağlantı parçaları ve montaj için gerekli miktarlar kanalizasyon planına bağlıdır
Bağlantı dönüş sinyali sifonu (sıhhi cihazdan gelen hortum) ve bir metal veya PVC kanalizasyon borusunu bağlar. Bazı ustalar bu bağlantı elemanını kullanmazlar, fakat bu bir sıkılık ihlali ile doludur. Sızıntının bir sonucu olarak banyonuzda veya mutfağınızda bir su birikintisine sahip olmak istemezsiniz.
Kanalizasyon sisteminin uzun süre çalışmasını sağlamak için aşağıdaki noktalara dikkat edin:
- Boruların eğiminin belli bir büyüklüğünü sağlama ihtiyacı. Bu, sıvının mümkün olduğunca çabuk çıkarılmasına yardımcı olur. Eğim düşüşün, boru metresi başına 2-3 cm'yi aşmadığı dikkate alınarak hesaplanır;
- Sistemin kurulumuna, ana yükselticinin yönündeki cihazlardan ihtiyaç duyduğunuz kendi ellerinizle başlayın. Su akımı eklemler tarafından engellenmeyecektir.
Harici kanalizasyon sisteminin düzeninin özellikleri
İç veya iç kanalizasyon armatürlerin kullanımını gerektirir. Başka bir durum dış sistemdir. Yerel alanda döşenmiştir. Zorunlu şart - kuyuların düzenlenmesi. Bu gibi tesisler kanalizasyonun kolayca temizlenmesini sağlar. Kanalizasyon borularının nasıl bağlanacağını öğrenmek, dış sistemin daha büyük çaplı boruların kullanılmasını içerdiği anlaşılmaktadır.
Faydalı tavsiyeler! Kanalizasyon borusunu dışarıya yerleştirirken, ikincisinin boyutunu arttırmak gerektiğine dikkat edin. Bir "yedek" ile bir model almak daha iyidir, böylece yeni bir tesisat eklemeniz gerektiğinde, tüm sistemi değiştirmek zorunda kalmazsınız.
Hazırlık çalışmasının tamamlanmasından sonra, işe başlayabilirsiniz. Kanalizasyon boruları ve bağlantıları, iki farklı çalışma performansı öngörür: ayrılabilir ve tek parça bağlantılar.
Dış kanalizasyon için menholleri donatmak gerekli olacaktır
Kanalizasyon boruları nasıl bağlanır: ayrılabilir yöntemler
Geçmeli bağlantılar flanşlı veya kutulu olabilir. PVC borular için ilk yöntem en iyisidir. Kendi elleriyle hermetiklik, dökme demir bağlantı elemanlarının ve kauçuk contanın kullanılmasına yardımcı olur. Eserler aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:
- boruyu kesmek. Mükemmel pürüzsüz kesim önemlidir. Bir pah yapılmaz;
- serbest flanşın kesim üzerine sarılması;
- Lastik contayı takın. Kesimden 10 cm dışarı çıkmalıdır;
- flanşın contaya yerleştirilmesi ve karşı flanşlarla bağlanması;
- sabitleme cıvataları.
Kaplin bağlantıları onarım çalışmaları sırasında veya basınçsız ve basınç sistemleri kullanıldığında kullanılır. Sistemin yüksek kaliteli çalışması için gereklidir:
- birleştirilecek elemanların uçları dik açıda kesilir;
- Bağlamayı, merkezi kısmı boruların birleşme yerinde olacak şekilde hizalama yerine uygulayın;
- kaplin konumuna karşılık gelen borular üzerinde bir işaret yapılır;
- içten debriyaj ve boruların uçları özel bir yağlayıcı ile işlenir;
- Borulardan biri, bağlantıya limite sokulur;
- Borular, eksen birleĢtirilecek Ģekilde kurulmalıdır;
- İkinci boruda, kuplaj önceden yapılmış işarete itilir.
Bu yöntem, gerekirse boru hattını sökmenize izin verir, ancak kurulumu yaparken bağlantının sıkılığına dikkat etmek önemlidir.
Bağlantıyı sökülebilir, kuplaj veya flanş yapmak için
Hepsi bir arada birleştirme yöntemlerinin özellikleri
All-in-one eklemler, kullanılan metodolojiye göre bölünmüştür:
- "Sokete". Uygulanması için, zeminin temizlenmesinden ve yağdan arındırılmasından sonra zilin lastik halkasına ve borunun düzgün ucuna bağlanması gerekir. Pahı pürüzsüz ucundan çıkardığınızdan emin olun. Yüzeyleri bir silikon yağ ile iyice birleştirin ve uzun eksenlerinin hizalandığından emin olun. Düz uç sokete sokulmalıdır. Boruyu montaj etiketinden daha fazla itmeyin;
- kaynak yardımı ile: soket ve popo. Birinci yöntem kullanıldığında, bir borunun soketinin iç kısmı ve ikincisinin düz ucunun dış yüzeyi kaynak makinesi ile eritilir. Kıç uçları kaynak yaparken, bağlanacak uçları ve bağlantının kendisinin çok yerini eritmek gerekir. Bunun için orta basınç kullanılır;
- yapıştırma ile. Yağlama bağlantı uçları olan özel bir tutkal alır. Yapışkan seçimi boru malzemesine bağlıdır. Metal ve plastik numuneler BF-2, polimer ve metal - epoksi, kauçuk ve metal - 88N gerektirir.
Kanalizasyon borularının hangi tip bağlantıda en güvenilir olduğu
En basit bağlantı türü "soket" dir. Bir uzman tarafından bile yapılamaz. Sıkılık ana garantisi soketin kauçuk halkasıdır. Zil, suyun yönlendirildiği yerden ters yönde yönlendirilir.
Faydalı tavsiyeler! Borular için yağlama yapmak yerine, elinizde değilse, deterjan veya sıvı sabun uygulamak mümkündür.
Kaynak çok karmaşık bir yöntemdir. Özel ekipmana ihtiyacınız olacak, ancak bu yöntemin güvenilirliği çok yüksek.
Kaynak güvenilir bir yöntemdir, ancak bununla çalışmak için özel ekipman ve beceri kullanımını gerektirir.
Tutkalın moleküler düzeyde karşılıklı olarak nüfuz etmesi, tutkal kullanıldığında yüksek bir bağlanma mukavemeti vaadidir. Kirden yapışmayı planladığınız yüzeyi temizlediğinizden emin olun. Ayrıca yağdan arındırılmalıdır. Bu durumda çok hızlı hareket etmelisiniz.
Bağlantı parçaları O-ringler ile sabitlenmiştir. Kurulum kendi başınıza yapılır. Bu yöntem küçük çaplı borular için uygundur. Boruları, bağlantı noktalarına sürekli erişim sağlayacak şekilde sabitleyin ve tıkanıklıklardan kurtulabilirsiniz. Kanalizasyon borularını PVC'ye bağlamadan önce, metal modellerin aksine özel bir hazırlık gerektirmez.
İpuçları, sistemin bütünlüğünü sağlamaya yardımcı olacak ve onarımları sürekli gerçekleştirme ihtiyacını ortadan kaldıracaktır. Kötü bir bağlantı, sızıntı veya kesintilerle ilgili hoş olmayan sürprizlere neden olabilir.
Tyutelka in tyutelku: plastik kanalizasyon borularının bağlantısı
Bu yazıda plastik kanalizasyon borularının bağlantılarının, dökme demir boruların yanı sıra çeşitli tipte armatürler ile nasıl yapıldığını yazacağım. Bazı çözümler olağandışı görünebilir, ancak karmaşık kanalizasyon sistemlerinin kurulumunda size yardımcı olabilirler.
Tuvalette tamir, anlamsız ve acımasız.
Genel kurallar
Boru tipine ve kullanılan fasyanine bakılmaksızın, herhangi bir kanalizasyon sisteminin kurulumu için bir dizi kural geçerlidir.
- Yerçekimi kanalizasyonunun soket bağlantıları her zaman monte edilir, böylece soketler kanalların hareketine karşı yönlendirilir. Bu durumda, boru hattının iç yüzeyi mümkün olduğunca düzgün olmayacak, düzensizlikten yoksun olacak, bu da tıkanıklıklara neden olabilir;
- Boru, tahliye boyunca sabit bir sapma ile döşenir. Optimum eğim, çapa göre belirlenir:
- Borular bir viraj veya çekme ile monte edilmez. Dönüşler sadece şekillendirilmiş elemanlar nedeniyle gerçekleştirilir;
Açıyı önlemek için birkaç tur kullanılır.
Polimerin esnekliği nedeniyle, polietilen kanalizasyon borusu hala küçük çaplı bükülmelere karşı dayanıklıdır.
PVC, polipropilen ve özellikle dökme demir için, iç gerilmeler kontrendikedir: sıcaklık değişimleriyle birlikte sıklıkla çatlakların ortaya çıkmasına neden olurlar.
- Eğimler ve dallar üzerindeki bağlantılar, 30 ila 45 derecelik açılarda eğik tees ve yarım kıvrımlar ile gerçekleştirilir.. Bu, salvo deşarjları sırasında boru taşmasını ortadan kaldırır ve tıkanıklıklarla temizlemeyi kolaylaştırır: kablo veya kanalizasyon teli minimum dirençle yumuşak bir virajdan geçer. Buna ek olarak, tişörtün üzerinde her zaman drenaj boyunca, aksi yönde bükülmeden hareket ederler;
Dönüşler ve tee montajı.
- Birkaç şekilli elemanlı karmaşık montajlar kelepçelerle sabitlenmelidir.. Bu talimat, çan eklemlerinin kendiliğinden çözülmesini hariç tutacaktır;
- Plastik borulardan monte edilen yatay bölümler, her 8-10 boru çapındaki kelepçeler, klipsler, destekler veya süspansiyonlarla sabitlenir. Aksi takdirde, 1 ila 2 yıl hizmet verdikten sonra, borular, her biri potansiyel bir sıkışma bölgesi olan karşı kabuklu bölümler oluşturarak sarkacak;
- Yükselticileri birleştirirken, borular her bir huniye bağlanır.. Aynı şekilde, dökme demir ayaklı (yatay kanalizasyon) monte edilir;
Dikey boru boyun altında bir boyunduruk ile sabitlenir.
- Dökme demir ve plastik kanalizasyon borularının bağlantısı, mukavemet ve halka şeklindeki sertlik farkı ile ilgili bir dizi sınırlama ile gerçekleştirilir.. Özellikle, dökme demir bir çan içinde plastik bir boru kesip, bir plastik yükseltici parçasını değiştirmek için bir dökme demir bağlantı parçaları veya bir boru kullanamazsınız. İlk durumda, plastik çökecektir, ikinci olarak plastik soketler sonunda döküm demirinin ağırlığı altında parçalanacaktır.
Son problemi hala halledebilirsin. Bunu yapmak için, tüm dökme demir şekilli elemanların ve boruların ana duvara sert bir şekilde sabitlenmesini sağlamak yeterlidir.
Dökme demir yükselticiyi tamir etmek için plastik kullanılabilir, ancak diğer şekilde değil.
Dökme demir bir soket içinde bir plastik boru kovalamak kötü bir fikirdir.
Plastik ile plastik
Yerçekimi kanalizasyon yapımında kanalizasyon boruları nasıl bağlanır? Hem boruları hem de bağlantı elemanlarını birleştirmek için, kauçuk halka contalı soketlerle donatılmıştır. Boru soket içine biraz çaba ile sokulur - ve bir sonraki bağlantı monte edilebilir.
Dökme demir yuvalarının aksine, minteleme gerektiren, plastik kanalizasyon, gerekirse, kolayca sökülür veya temizlenir.
Plastik boruyu elle kesmek ve soket ile kenetlenmeye hazırlamak nasıl?
Boru boyutunun takılması için algoritma.
Bunu şu şekilde yapıyorum:
- Soketin derinliğini dikkate alarak kesimin konumunu işaretliyorum;
- Tüpü bir parça kâğıt ile sardım, kenarlarını hizalarım ve tabakanın kenarına bir daire çiziyorum. Uzunlamasına eksene tam olarak dik olacaktır;
Kesme çizgisini işaretlemek için bir kağıt veya gazete kullanabilirsiniz.
- Boruyu, aşındırıcı bir tekerleği olan bir Bulgar ile işaretleyerek kestim. Metal veya bir taş üzerinde - hepsi aynı;
Minimum miktarda çapak ile ideal olarak hassas bir kesim sağlayan aşındırıcı çarktır.
Dairesel bir testere, bir el testeresi ve hatta bir elmas dairesi, plastiği çok daha kaba kesti.
Aşındırıcı kesme sadece polietilen borular için geçerli değildir: Polimer PVC ve polipropilenden daha düşük bir erime sıcaklığına sahiptir ve akmaya başlar.
- Aynı aşındırıcı çarkta, dış pahı çıkarırım. Bu, çan ekleminin montajını büyük ölçüde basitleştirir;
- Keskin bir bıçakla çapakların iç yüzeyini temizlerim.
Boru halka contasına girmek istemezse bir çan nasıl monte edilir?
- O-ringin bükülmediğinden ve yuvadaki halka şeklindeki oluğun tüm çevresine sarıldığından emin olun;
Mühür, olukta uzanmalı ve bükülmemelidir.
- Su tabanına küçük miktarda sıvı sabun veya başka bir yağlayıcı sürün. Makine yağı ve diğer yağlayıcıları yağlamak için kullanmayın: bunlar lastik contanın çatlamasına neden olur.
İki adet sokulmamış plastik boruları birbirine bağlamak mümkün mü? Tabii ki. Bu amaçla, bir kanalizasyon bağlantısı kullanılır - iki fişe sahip kısa bir dallanma borusu.
Kurulum, ek yeri derzlerinde olduğu gibi aynı şekilde gerçekleştirilir.
Temizlik için demonte edilmemesi gereken kanalizasyonun yatay kısımlarını monte ederken, silikon dolgu macunu monte etmek yaygın bir uygulamadır.
Bundan daha kötüsü de olmaz: silikon uzun bir süre bile olsa, lastik contaların esnekliklerini ve sızdırmazlıklarını yitirse bile sızdırmazlığı garanti eder. Bununla birlikte, okuyucunun sızdırmazlık malzemesinden tasarruf etmesini kesinlikle öneriyorum: ucuz bir silikon plastiği pürüzsüz hale getirmez ve bu da herhangi bir anlam ifade etmeyi gereksiz kılar.
Silikon soketin iç yüzeyine ve halka contaya uygulanır.
Dengeleme bağlantısı
Ek biçimlendirilmiş eleman (tüfek, çapraz, revizyon, vb.) Borunun düz bir kısmına kesilecekse ne olur?
Uzun bir zil ile donatılmış bir dengeleme dal borusu kurtarmaya gelecektir.
İş parçacığı şöyle yürütülür:
- Boru bölümü kesildi. Bu arzu edilir - zil yanında. En yakın zil uzaktaysa, alt akış borusunun düzgün ucuna bir kanalizasyon bağlantısı konur;
- Kompansatör, durana kadar üst boruya çekilir;
- Alt borunun veya kuplajın soketinde, monte etmek istediğimiz bağlantı elemanlarının pürüzsüz bir ucu takılır;
- Telafi eden branşman borusu boru boyunca şekilli elemanın soketine indirilir;
- İkincisinin boynu, yer değiştirmesini ve eklemin kopmasını önlemek için bir kelepçe veya klipsle sabitlenir.
Telafi edici branşman borusu, bağlantı için kullanılır.
Dökme demir ile plastik
Eski bir kanalizasyon sisteminin bir bölümünü değiştirirken plastik boruya bir dökme demir kanalizasyon borusu nasıl bağlanır?
- Plastik boru, kauçuk manşondan geçirilerek uygun çaptaki dökme demir sokete yerleştirilir. Priz, önce eski contanın (çimento harcı ve kapolka) tüm pas, tortu ve kalıntılarından temizlenmelidir. Soket ile manşon arasına bir silikon dolgu macunu koymak zarar vermez: Soketin iç yüzeyi hemen hemen her zaman önemli düzensizliklere sahiptir;
Sızdırmazlık manşeti bir adaptördür.
Manşetin kenarı, fotoğraftaki dökme demir soketin kenarının ötesine uzanır.
Burada, 50 mm çapında bir manşon, bir çift plastik yarım çizgi boyunca banyonun çemberlerini bağlamak için kullanılır.
- Nominal çapı 100 mm olan bir dökme demir boru, boya ve pas tabakalarının yüzeyini sıyırdıktan sonra plastik 110 mm kanalizasyon sisteminin soketine girer. Ve bu durumda, borunun ucundan pahı çıkarmak (metal veya bir normal dosya etrafında bir daire ile bir öğütücü yardımıyla) arzu edilir;
Pas tabakalarından sıyrılan bir dökme demir yükselticiye plastik bir tişört çekilir.
Yukarıda bahsedilen dengeleme borusu, soyulmuş dökme demir boru üzerinde mükemmel bir şekilde aşınır.
Ek virajlı bir dökme demir yükselticiye bağladım. Tahrip edilmiş dökme demir zili onarmak için bir kuplajlı bir kompansatör de kullanılabilir.
- geniş bir genişleyen ve kalın sızdırmazlık manşeti ile donatılmış özel bir adaptör kullanılarak bir plastik dökme demir - uçları demir bileşiğinin olanlar yavaş tamirci kanalizasyon boruları gerçekleştirebilir. Ürünün fiyatı yaklaşık 200 ruble.
Dökme demirden plastiğe adaptör. Ayırt edici özelliği, kalın bir sızdırmazlık bileziğine sahip genişletilmiş bir sokettir.
Özel bir durum
Ayrı bir öğe ile sifon dizinin lavabonun altında eski dökme demir tarak (iç kanalizasyon) soketiyle bağlantıya geçeceğim. Teorik olarak, bu bağlantı hava geçirmez olmalıdır. Zil ve diz arasındaki boşluk genellikle banyo veya mutfaktaki sürdürülebilir bir kanalizasyon kokusundaki görünüme yol açar.
Çoğu zaman, bu sorun, kış mevsiminde, tavandaki yükselticilerin terminallerinde kar başlıklarının oluştuğu ve normal havalandırmaya müdahale ettiği zaman ortaya çıkar.
Tıkayıcı yükselticideki itme, alt yükselticiden gelenlere eşlik eden tatlar ile birlikte hava taşımayı başlatacaktır.
Kışın soğukta, kanalizasyon borusunun musluk çıkışı tamamen donabilir.
Kabuğun çoğu çemberdeki bağlantısının düzenli olarak kapatılması, tüm eleştirilerin altındadır: kauçuk bir contaya sahip plastik yarı dairesel bir tıkaçtır.
Çoğunlukla sızdırmazlık problemi çimento veya pencere macunu ile çözülür. Bu anlamsız ve acımasızdır.
Pozisyon, klozet için manşonu, farklı çaplarda iki kauçuk silindir şeklinde yapılmış üst tank ile koruyabilir. Dar tarafı dizlere ve geniş - dökme demir zona uzanır, daha sonra apartmandaki yabancı kokuları unutmak mümkündür.
Tuvalet haznesini üst tankın taşma borusuyla bağlamak için manşet.
Basınçlı kanalizasyon
Genellikle evsel şartlarda kanalizasyon akan yer çekimi olur; Bununla birlikte, karmaşık arazide veya bodrumda sıhhi tesisat armatürleri yerleştirilirken, fekal pompalarla münferit bölümler tamamlanabilir. Basınç bölgeleri nasıl kurulur?
- Tüm boyunların zorunlu tutturulması ile geleneksel bir basınçsız boru. Boruların ve bağlantı parçalarının mukavemeti 3 ila 5 metrelik bir basınca dayanıklıdır. Tüm bağlantıların sabitlenmesi, bunların çözülmesine izin vermeyecektir;
- Tutkal bağlantıları için tıkaç borusu. PVC için çözücü borunun dış yüzeyine veya soketin iç yüzeyine uygulanır, bundan sonra parçalar birleştirilir, çeyrek dönüşle döndürülür ve sabit bir konumda birkaç dakika sabitlenir;
Basınçlı kanalizasyonun PVC'den yapışkan bağlantısı.
Soketin yapıştırma şekli böyle görünüyor.
- Basınçlı polietilen boru. Çapları, basınçsız kanalizasyon çaplarına karşılık gelir ve plastik kalıplarla tam uyumludur.
Basınçlı polietilen boru, bobinlerde veya 12 metreye kadar uzunluklarda satılmaktadır.
Çılgın kolları
Son olarak - acil durumlarda size yardımcı olabilecek birkaç yemek tarifleri.
kırıştırma
Bir tarafında düzgün bir bölüm ve diğer tarafta bir soket bulunan bir manşon ile yaklaşık 100 mm çapında oluklu bir polietilen tüpdür. Gofra, kanalizasyon soketine göre yer değiştirmeli klozet bağlantısına yöneliktir.
Ancak, diğer amaçlar için uygulanabilir:
- Dikey baskılar için inşa edilen Stalin yapımı bir evde oblik veya yatay çıkışlı bir tuvaletin kurulumu için. Geçtiğimiz yüzyılın 50'li - 50'li yıllarında inşa edilen birçok evde, kanalizasyon sistemi tuvalete zemin seviyesinde yerleştirilmiştir; Yükseltici ile bağlantı için alt dairenin tavanının altına kurulmuş bir merdiven;
Stalin'in tuvaleti içinde dikey çan.
Yani tuvaleti bağlamak için merdiven aşağıdan bakar.
- Tuvalet kasesini çıkışa doğru dik açıyla döndürmek için. Gerekirse, bu amaç için seri olarak iki oluk birleştirilebilir. Tuvaleti bu şekilde kendi dairemde açabildim: boyutları ve çamaşır makinesinin yakındaki banyoya takılması banyo kullanımını imkânsız hale getirdi;
Klozet çanağını olukla 90 derecelik bir açıyla döndürün.
- İki plastik boruyu rasgele bir açıyla bağlamak için (özellikle su beslemesinin ve diğer engellerin yükselticilerini baypas etmek için).
Ondülasyonu monte ederken birkaç incelik hatırlamakta fayda var:
- Sarkmamalı. Ben şimdiden, karşı taraftaki zırdının tehlikeleri hakkında yazdım. Ondülasyon durumunda, durum düzensiz bir iç yüzey ile şiddetlenir;
- Goufra kutularda ve sahte duvarlarda mühürlenemez. Nadiren 5 yıldan fazla sürer. Bu bağlantı parçasıyla ilgili tipik bir sorun, katlama kıvrımı boyunca akmaktır.
Zaman içinde hareketli eklem sızabilir.
Tutkal için tıkaç
Özel mukavemete sahip PVC'den yapılmış konvansiyonel yerçekimi borusu, bağlantının kuvvetine tutkal zili altında tekrar işlenebilir.
Bu böyle yapılır:
- Borunun ucu, gazın, elektrikli sobanın veya plastik bir saç kurutma makinesinin üzerinde plastik bir ortama ısıtılır;
- Daha sonra boru hafifçe gerilir (eller yoğun eldivenler ya da çapları 110 milimetrelik bir kanalizasyon sistemine karşılık gelen cam bir cam kavanozda çekilir);
- Doğaçlanan bir çan, dış yüzeyine uygulanan silikon dolgu macunu ile düz bir boru üzerine konulur. Boru, içine yaklaşık 10 cm gitmelidir; Bir kural olarak, iki veya üç kez ısıtılmalıdır. Silikon, yağlama işlevini yerine getirir ve ayarlandıktan sonra, yapıştırıcıyı kapatır.
Yapışkan soket bağlantısı sökülebilirden daha güçlü ve daha dayanıklıdır.
Böyle bir bağlantı, sıradan soket borularından sızdırmazlık maddesi üzerinde toplanandan daha iyidir? Düz kısım ve çan arasında bir boşluk olmaması ve buna bağlı olarak kırığın ve kırılmanın olağanüstü gücü.
Sonuç
Benim tarafımdan tarif edilen çözümlerin saygın okuyucuya inşaat ve onarımda yardımcı olacağını umuyorum. Her zaman olduğu gibi, bu makaledeki bir video ile ek tematik bilgiler dikkatinize sunulacaktır. Yorumlarınızı ve eklemelerinizi takdir edeceğim. Başarılar, yoldaşlar!
Hoşgeldin! o yerli demir debriyaj, tuvalet ve dökme demir kanalizasyon boruları arasında plastik bir parça kenarında kırdı dökme demir kılıfı değiştirmek mümkün olup olmadığını söyle, bence, neyi Chug debriyajı çimento veya plastik ve muhtaç bir çapa değiştirmek için yapmanız
Alexander, elbette, tuvalet üzerinde dökme demir musluk olabilir ve plastik ile değiştirilmelidir. Polietilen veya polivinil klorürden oluşan oluklu bir dirsek bunun için en uygunudur.
Gofra (manşetler) - tuvalet çanağını kanalizasyon sistemine bağlamak için tasarlanmış, sıhhi tesisat sisteminin geçiş elemanı. O, modern termoplastikten yapılmış oluklu duvarlara sahip oldukça geniş bir borudur.
Kenar, borular ve tuvalet çıkışı ile bağlantı işlemini kolaylaştıran bir manşonla süslenmiştir. Bu ürüne isim veren duvarların tasarımı, adaptörün boyutlarının belirli sınırlara çıkarılmasını sağlar. Genellikle manşonun uzunluğu 23-50 cm arasında değişir.
Tuvalete bağlı olan manşetin çapı dıştan 13,4 cm ve iç kısımda 7.5 cm'dir. Kanalizasyon borusuna kurulan uç, genellikle 11 cm çapında bir deliğe sahiptir.
Tuvalet için tasarlanan oluğun temel avantajları düşük fiyat ve basit kurulumlardır. Bu eleman genellikle tuvalet çıkışının ve kanalizasyon borusunun çapının uyuşmadığı durumlarda kullanılır. Tuvalet çanağının konumu kanalizasyon girişine göre hareket ettirilerek değiştirilmesi gerektiğinde ondülasyon çok uygundur. İşte bu öğe şöyle görünüyor: