Demirdöküm Nitromix Kombi Arıza Kodları
- F00 Hata Kodu: Sensör Hatası (Gidiş): Sensör kablosu yerinden çıkmış ya da sensör hatalı
- F01 Hata Kodu: Sensör Hatası (Dönüş): Sensör kablosu yerinden çıkmış ya da sensör hatalı
- F10 Hata Kodu: Sensör Hatası (Gidiş): Sensör kabloları kısa devre olmuş ya da sensör hatalı
- F11 Hata Kodu: Sensör Hatası (Dönüş): Sensör kabloları kısa devre olmuş ya da sensör hatalı
- F20 Hata Kodu: Aşırı Isınma Hatası: Sensörler yüksek sıcaklık değerine gelmiş
- F22 Hata Kodu: Tesisat Suyu Basıncı (< 0.3 bar): Tesisatta su yok ya da tesisatta su kaçağı var
- F23 Hata Kodu: Maksimum Sıcaklık Farkı: Tesisattaki sirkülasyon hızı çok az ya da yok
- F26 Hata Kodu: Gaz Valfi Motorunda Hata: Yerinden çıkmış ya da hasar görmüş kablolar var
- F27 Hata Kodu: Alev Algılama Hatası: İyonizasyon elektrodu hatalı
- F28 Hata Kodu: İyonizasyon Hatası: Cihazın gaz beslemesi yok
- F29 Hata Kodu: İyonizasyon Hatası: Cihaz çalışma esnasında gaz beslemesi kesilmiş
- F32 Hata Kodu: Hatalı Hava Basıncı: Donma korumasında fan hızı hatası
- F49 Hata Kodu: EBUS Voltaj Hatası: Haberleşme bağlantı hatası
- F61 Hata Kodu: Anakart Hatası: Anakart hatası
- F62 Hata Kodu: Anakart Hatası: Gaz valfi hatalı
- F63 Hata Kodu: Anakart Hatası: Anakart hatalı
- F64 Hata Kodu: Anakart Hatası: Anakart hatalı
- F65 Hata Kodu: Anakart Hatası: Anakart devresinin aşırı ısınması
- F67 Hata Kodu: Anakart Hatası: Alev algılama hatası
- F68 Hata Kodu: Alev Sinyali Dalgalanması: Alev algılama hatası
- F70 Hata Kodu: Kartlar arası uyumsuzluk hatası: Anakart ve arayüz kartı birbirine tanımlanmamış
- F71 Hata Kodu: Su Akış Sensör Hatası: Su akış sensörü kablosu yerinden çıkmış ya da sensör hatası
- F72 Hata Kodu: Kalıcı Maksimum Sıcaklık Farkı: Gidiş dönüş sensörlerinin aynı sıcaklığı okuması
- F73 Hata Kodu: Basınç Sensörü Hatası: Sensör kısa devre veya kablosu yerinden çıkmış
- F74 Hata Kodu: Basınç Sensörü Hatası: Basınç sensörü hatası
- F76 Hata Kodu: Termal Sigorta Hatası: Aşırı ısınma sigortası çıkarılmış ya da eşanjör aşırı ısınmış
- F77 Hata Kodu: Gaz Valfi Motorunda Hata: –
- F83 Hata Kodu: Tesisatta Su Yok: Brülör Devreye Girdiği Halde Sıcaklık Yükselmiyor: Sensörlerin okuduğu sıcaklık farkının normal çalışma koşullarına uymaması
- F84 Hata Kodu: Kalıcı Maksimum Sıcaklık Farı: Sensörlerin okuduğu sıcaklık farkının normal çalışma koşullarına uymaması
- F85 Hata Kodu: Sensör Hatası: Sensörlerin okuduğu sıcaklık farkının normal çalışma koşullarına uymaması
- F86 Hata Kodu: Yerden Isıtma Kontak Hatası: –
- Err Hata Kodu: Kullanıcı Arayüzü Hatası: Hatalı kullanıcı arayüzü haberleşmesi
Kumanda Panosu
- Açma / Kapama (ON/OFF) Tuşu
- Mode / Konum Seçim Tuşu
- Yaz Konumu
- Kış Konumu
- Reset Tuşu
- Dijital Gösterge
- Tesisat Suyu veya Kullanım Suyu Sıcaklık Ayarı İçin Seçim Tuşu
- Sıcaklık Ayar Düğmesi
Gösterge Açıklamaları
Kombi Kılavuzu
Cihaz çalıştırılmadan önce dikkat edilmesi gerekenler;
- Cihazın topraklama bağlantısının kontrol edilmesi. Eğer topraklama hattı mevcut değilse, nötr kablo ucunun toprak kablo ucu ile birleştirilip kullanılmadığından emin olunuz.
- Kombi üzerinde herhangi bir işlem yapılmadan önce gaz ve elektrik bağlantılarının kesilmesi unutulmamalıdır.
- Hava tahliye purjörünün verimli çalışabilmesi için tapanın sıkıştırılmaması ve yerinden çıkartılmaması gerekir.
- LPG ile çalıştırılacak olan cihazlardaki gaz bağlantı hortumunun boyut 1,25 metreden fazla olmamasına özen gösterilmelidir.
- Cihaz stand-by konumunda olduğu zamanda bile 230 V AC elektrik mevcuttur.
UYARI: Donma riskinin olduğu ortamlarda cihazın gaz ve elektrik bağlantılarının açık konumda bırakılması gerekir. Su sıcaklığının 8 derecenin altına düşmesi halinde kombi Donma Koruma Emniyetini devreye alıp donmayı engelleyecektir. Donma koruma sistemi sadeceye kombiyi korumaktadır. Daire için kalorifer tesisat sistemini korumaz. Ek önlem almak için kalorifer tesisatına %20 oranında antifriz eklemek isteyebilirsiniz.
Çalıştırma / Kapatma
- 1 numaralı ON/OFF tuşuna 1 kere basıldığında cihaz bekleme durumundan çalışma durumuna geçiş yapar. Bu durumda cihazda elektrik mevcuttur.
- Cihazın yaz ve kış konumu seçimi yapılır. Sıcaklık ayarı yukarıdaki gibi kış ve yaz konumunda çalıştırma bölümündeki gibi cihaz çalıştırılır.
- Cihazın resetlenmesi gertiren bir durum ile karşılaşılırsa “reset” tuşuna 1 kere basmak yeterlidir.
- Çalışan cihazı bekleme moduna almak için OFF tuşuna 1 kere basılır. Cihazın bekleme moduna geçtiğini ekranda sadece tesisat basınç değeri gözükürse anlayabiliriz.
Kombiye Oda Termostatı Bağlama
- Oda termostatı kullanılması durumunda kalorifer suyu sıcaklığı en az 65 derece olarak ayarlanması tavsiye edilir.
- 24 V oda termostatı bağlantısının kontak ucu anakart üzerinde X17 terminalidir. Terminal üzerindeki kırmızı kablo çıkartılarak aşağıdaki resimde gösterildiği gibi bağlanmalıdır.
- X17 terminalinin üzerinde bulunan kırmızı konnektördeki kırmızı kısa devre kablosu, cihazda oda termostatı bağlı değilse, kesinlikle çıkartılmamalıdır. Aksi halde cihaz kalorifer ayarında çalışmaz.
Kombi Sistem Şeması – İç Dizaynı
Kombi Parçaları ve İşlevleri
- Sirkülasyon Pompası: Kalorifer tesisat suyunun devir daim yapabilmesini sağlamaktadır. 220 V enerji ile çalışır.
- Genleşme Tankı: Tesisat suyunun ısınması sonucunda oluşan genleşmeyi dengelemeyi sağlar.
- Su Basınç Sensörü: Tesisat içerisindeki suyun basıncını ekranda gösterir. Eğer suyun basıncı istenilen değerler arasında olmadığı zaman anakartın sistemi durdurması için sinyal gönderir.
- 3 Bar Emniyet Ventili: Kalorifer işletme basıncı 3 bar basıncın üzerine çıkması durumunda fazla basıncın tahliye edilmesi görevini yapan emniyet elemanlarından birisidir. Kalorifer (tesisat) basıncının boşaltılması için bu parça kullanılmamalıdır.
- Atık Gaz Borusu: Atık gazın dışarı atılmasını, dışarıdan da taze havanın kombiye girişini sağlayan bağlantı parçasıdır.
- Plakalı Eşanjör: Ana eşanjörden gelen sıcak suyun, şebeke suyunu ısıtması ile sıcak kullanım suyu elde edilmesini sağlar.
- 3 Yollu Vana Motoru: 3 yollu vananın pozisyonunu değiştirir. 24 V AC ile beslenir.
- 3 Yollu Vana: Kalorifer sistemi devreye alındığında elektronik kart üzerinden gelen siyan ile 3 yollu vana motoruna enerji gönderir ve 3 yollu vananın mekanizmasını kalorifer ısıtmasına göre ayarlar. Kullanım suyu musluğu açıldığında tersi işlemi uygular.
- Kullanım Suyu Debi Sensörü: Kullanım suyundanki suyun akışı hissederek sistemin kaloriferde kullanım suyu ısıtmasına geçmesi için elektronik anakarta sinyal gönderir.
- Doldurma Musluğu: Tesisat içerisindeki eksik suyun şebeke suyu ile ilavesini sağlar.
- Otomatik By-Pass: Cihazın aşırı hararet yapma durumunda ters taraftan by-pass yapılmasına imkan verir.
- Termal Sigorta: Premix eşanjörün ve cihazın aşırı ısınmadan kaynaklı zarar görmemesi için 150 dereceye ulaştığında devreyi keser ve tekrar kullanılamaz, yenisi ile değiştirilsi gerekmektedir.
- Eşanjör Çıkış Filtresi: Zaman eşanjörde oluşan kirecin 3 yollu vanaya gitmesini engellemek için eşanjör çıkışında bulunan filtredir. Yıllık bakımlarda çıkış filtresinin kesinlikle temizlenmesi gerekir.
- Otomatik Purjör: Kapalı devrede oluşan havayı tahliye eder.
- Ana Eşanjör: Brülördeki yanma sonucu oluşan sıcak gazların, spiral boruların arasından geçmesi nedeniyle ısı taşınımı sonucu, tesisat suyuna enerji aktarılmasını sağlar.
- Susuturucu: Cihazın sessiz çalışmasını sağlar.
- Fan Motoru: Yanma neticesinde oluşan atık gazın dışarı atılmasını yanma bölgesine de taze hava girmesini sağlayan parçadır.
- Arayüz Kartı (Ekran Kart): LCD ekran ile bilgilerin okunması, üzerindeki düğmeler ile de cihaz ayarlarının yapılmasını sağlayan elektronik parçadır.
- Elektronik Anakart (Beyin): Cihaz içerisindeki bütün parçaların işlevlerini yerine getirmesini sağlayan, cihaz üzerinden gelen sinyallerin toplanarak verilerin işlenip görev dağıtan elektronik parçadır.
- Ateşleme Trafosu: Gaz valfi ile ortak çalışan bu parça karttan gelen sinyaller ile brülördeki alevin oluşmasında görev alır.
- Gaz Valfi: Alevin oluşması için gazı açıp kapatan parçadır. Yanma haznesindeki alevin gaz basıncı bu parça üzerinden ayarlanır.
- Ateşleme ve İyonizasyon Elektrodu: Ateşleme trafosundan gelen enerji ile alev oluşmasını sağlar. Alev oluşması neticesinde ısının algılamasını sağlar ve gaz valfinden çıkacak olan gaz basıncında rol oynar.
- Brülör – Alev Haznesi: Gaz valfinden çıkan gazın ateşlenerek oluşmasını sağlayan haznedir.
- NTC Sensörler: Tesisat suyundaki sıcaklık değerini algılar ve anakarta bilgi gönderir. Cihazda kullanım suyu sensörü kullanılmadığı için, kullanım suyu sıcaklığını da bu sensörler yardımıyla kontrol eder.
- Soğuk Su Giriş Filtresi: Kombinin içerisine girebilecek pisliklerin tutulduğu parçadır.
Kombi Çalışma Prensibi
Cihaz elektrik, tesisat, kullanım suyu ve gaz bağlantıları doğru bir şekilde yapıldıktan sonra cihaz çalışma hazır duruma gelir.
Demirdöküm Nitromix Kombi Stand-by (bekleme) modunda iken, cihazın çalıştırılması için ON/OFF tuluna bir kere basılır, kış konumunda ise ısı ihtiyacı oluştuğunda, cihaz çalışmaya başlar. Yaz konumunda ise kullanım suyu talebi oluştuğunda cihaz çalışmaya başlar. Cihaz çalışırken ON/OFF tuşuna basılırsa, elektrik beslemesini kapatmadığınız sürece cihaz Stand-by (bekleme) konumundadır. Cihazın çalışma süreci aşağıda belirtildiği şekildedir:
- İlk olarak doldurma vanası ile tesisat kullanım suyuna su dolumu gerçekleştirilir.
- Sistemde by-pass yapılması gerekirse otomatik by-pass bu işlevi otomatik olarak yerine getirir.
- Tesisat dönüşündeki su basınç sensörü sayesinde basınç anakarta sinyal olarak gönderilir. Basıncın yeterli olmadığı durumda anakart elektriği keser ve cihaz çalışmaz. LCD ekranda ilgili arıza kodu gösterilir.
- Cihaz kış konumunda ise ana eşanjörün çıkış suyu sıcaklığı ayarın altına düşmüşse anakart cihazın çalışması için sinyali gönderir. (Program saati ya da oda termostatı mevcutsa aynı şekilde sinyal gelmesi gerekir)
- Sıcak su kullanımında su akış sensörü yeterli debinin geçmesi durumunda anakarta çalıştırma sinyalini gönderir. Anakart 3 yollu vana motoruna enerjii vererek üç yollu vananın tesisat konumundan kullanım suyu konumuna geçmesini sağlar.
- Kombi elektronik anakart, sensörlerden ve su akış sensöründen gelen sinyaller neticesinde pompayı devreye sokar.
- Cihaz kış konumunda çalışacaksa pompa yaklaşık 10 saniye çalışarak tesisat içerisindeki ısıyı hesaplar. Isı ihtiyacı varsa fanı devreye sokar. Cihaz yaz konumunda ise su akış sensörü su akışı hissederse pompa ve fan çalışmaya başlar.
- Termal sigortaya gelen sinyal uygunluk sağlarsa anakarta sinyal gönderir.
- Anakarta gelen bu sinyal sonrasında elektroda yüksek voltajlı elektrik gönderilerek ateşleme başlatılır. Bu süre içinde fan ön süpürme işlemini başlatır.
- Gaz valfinden çıkan gaz elektrod sayesinde brülörde yanmaya başlar. İyonizasyon elektrodu ısıyı hissederek anakarta yanmanın gerçekleştiğinin haberini verir. Ateşleme trafosu elektriği keser.
- Anakart sensörlerden gelen sinyaller ile modülasyon sağlar. Termal sigortadan gelecek olumsuz sinyal gaz valfinin kapatılmasına neden olur ve cihaz arıza durumuna geçer.
- Eğer arıza ateşleme arızası ise cihazın resetlenmesi gerekir.
- Su basınç sensörü su basıncının azaldığını anakarta sinyal gönderirse cihazın elektrik beslemesi kesilir, gaz valfi kapatılır, fan ve pompa durur. LCD ekranda düşük basınç uyarısı belirir.
- Kombi sıcak su kullanım modunda anakart, su akış sensöründen uyarı aldığında 3 yollu vana motoru yardımı ile üç yollu vana tesisat içerisindeki suyu plaka eşanjörden geçirir. Su kullanımı bittiğinde ise 3 yollu vana kış konumuna geçer. Eğer cihaz kış konumunda ise anakart ısı ihtiyacını bildirir 30 saniye bekler daha sonra kış konumunda çalışmaya devam eder. Eğer yaz konumunda ise çalıştır komutu gelene kadar cihaz beklemede kalır.
- Gaz ve elektrod arızalarından dolayı cihaz ateşlemesi sönerse cihaz 7 saniye aralıklarla 5 kez ateşleme yapmayı dener. 5. denemeden sonra ateşleme sağlanmazsa cihaz arıza durumuna düşer. Cihaza reset atılması gerekir.
- Otomatik hava tahliye kapalı devrede biriken havayı dışarı atar.
- Cihaz içerisindeki suyu boşaltmak istendiğinde pompanın alt tarafındaki boşaltma vanası gevşetilerek su dışarıya aktarılır.
Kombi Kış Konumunda Çalıştırma
- Cihaza elektrik, su ve gazın geldiğinden emin olmak için sigorta ve vanaların açık konumda olduğundan emin olunuz.
- Kombi kış konumunda değilse kış konumuna almak için MODE tuşuna bir kere basın. Yukarıdaki görseldeki gibi tesisat radyatör simgesi sembolü ekrana gelmelidir.
- Kış konumunda sol üst tarafta tesisat simgesi ve alt tarafında da musluk simgesi ekranda belirir. Sıcak su kullamımında musluk simgesi yanıp söner, musluk kapatıldığında ise kalorifer simgesi yanıp söner.
- Yukarıdaki görselde sağ taraftaki bar değeri 1 – 1,5 bar arasında olmalıdır.
- Kalorifer suyu ve kullanım suyu sıcaklık ayar düğmesi saat yönünde döndürülmesi ile su sıcaklığı artırılır, saat yönü tersine çevirerek sıcaklık ayarı azaltılabilir.
- Kalorifer suyu sıcaklık ayarı yapılırken 5 numaralı tüşa 1 kere basılması neticesinde ekranda sadece kalorifer sembolü getirilir. Ekrana gelen kalorifer tesisatı set sıcaklığıdır. Ayar düğmesi ile istenilen sıcaklık ayarına getirilir. (min 10 derece, maksimum 75 derece) Dijital ekranda ayarlanan değer 3 kere yan-sön yapar ve ardından kullanım suyu ayarı için ekrana musluk sembolü gelir.
- Eğer kullanım suyunda ayar yapılmak isteniyorsa, sıcaklık ayar düğmesi istenilen sıcaklığa getirilir ve dijital ekranda ayarlanan değer 3 kere yan-sön yapar ve ayarlanan değerler kaydedilmiş olur. Kullanım suyunda ayar yapılmak istenmiyorsa tesisat ayarlarını yaptıktan 10 saniye sonra yapılan ayarlar kaydedilerek ekran normal menüye geri döner veya 2 kere 5 numaralı tuşa basıldığında yapılan ayarlar kaydedilerek ekran normal menüye geri döner.
- Cihaz kış konumunda iken tesisat sembolünün bulunduğu kısımda okunan değerler, o anki tesisat sıcaklık değerini gösterir.
Kombi Yaz Konumunda Çalıştırma
- Cihaza elektrik, su ve gaz geldiğinden, sigorta ve gaz vanaların açık olduğundan emin olunuz.
- Cihaz kış konumunda iken, yaz konumuna getirmek için MODE tuşuna bir kez basılmalıdır. Kış konumunu gösteren sol üst ekran kapatılı ve sol alt ekranda musluk simgesi ve kullanım suyu set sıcaklığının bulunduğu kısmında dijital ekranda kalması sağlanır.
- Yaz konumunda kalorifer ısıtması yapmaz sadece kullanım suyu ısıtması yapar. Dolayısıyla musluk açılmadığı sürece cihaz devreye girmeyecektir.
- Kullanım suyu sıcaklık ayarı yapılırken 5 numaralı tuşa 2 kere basılarak dijital ekrana sadece musluk simgesi getirilir, sıcaklık ayar düğmesi ile 38 derece ve 60 derece arasında sıcaklık ayarı yapılabilir. Bu değerler arasında istenilen sıcaklık değeri ayarlanır, dijital ekranda ayarlanan değer 3 kere yanıp sönerek ayarlanan değer kaydedilmiş olur ve ekran normal menüye geri döner.
- Kombi yaz konumunda iken musluk simgesinde okunan değer set sıcaklık değerini ifade eder.
- 1,5 lt/dk debi ile akan bir su akışı sağlandığında cihaz ayarlanmış olan kullanım suyu sıcaklığını sağlayacak şekilde ısıtma işlemine başlar.
Kombi Montajı
C13: Yatay baca gazı ve yakma havası hatlarının eş eksenli baca borusu veya 2 paralel boru kullanarak, doğrudan atmosfere bağlanması için (belirli gaz yakıtlı kombiler). Yakma havası borusu ile baca gazı hattı arasında minimum 250 mm mesafe bulunmalıdır ve her iki borunun son parçaları 500 mm’lik bir kare içerisinde bulunmalıdır.
C33: Düşey baca gazı ve yakma havası hatlarının eş eksenli baca borusu veya 2 paralel boru kullanarak, doğrudan atmosfere bağlanması için (belirli gaz yakıtlı kombiler). Yakm havası borusu ile baca gazı hattı arasında minimum 250 mm mesafe bulunmalıdır ve her iki borunun son parçaları 500 mm’lik bir kare içerisinde bulunmalıdır.
C43: Belirli gaz yakıtlı kombilerin, biri yakma havası emişi ve diğeri de baca gazlarının dışarı atılması için 2 boru ile birlikte (eş eksenli bir baca borusu veya 2 paralel boru) aynı bacaya bağlanması için. Baca geçerli yasal talimatlara uygun olmalıdır.
C53: Yakma havası hava girişi ve baca gazı çıkışı ayrı ayrı olan gaz yakıtlı kombiler. Bu baca boruları farklı basınçtaki bölgelere çıkış için uygundur. Bu 2 ayrı baca borusu karşılıklı iki duvara döşenmemelidir.
C83: Belirli gaz yakıtlı kombilerin yakma havası girişi bağlantısı için, ortak bacalara uygundur. Baca geçerli yasal talimatlara uygun olmalıdır.
B23 / B23P: Belirli gaz yakıtlı kombilerin baca gazlarını dışarı atan harici bir baca borusu bağlantısı için. Yakma havası doğrudan, gaz yakıtlı kombinin monte edildiği odadan alınmaktadır.
Bu montaj şeklinde, açık gaz yakıtlı kombiler için geçerli olan yerleştirme şartları, gaz yakıtlı kombinin yerleştirileceği mekan için de geçerlidir.
B33: B33 kanal sistemi doğal çekişli baca sistemini içerir. Yanma havası konsantrik kanal vasıtasıyla bulunduğu ortamdan cihaz içine çekilir.
Bu montaj şeklinde, açık gaz yakıtlı kombiler için geçerli olan yerleştirme şartları, gaz yakıtlı kombinin yerleştirileceği mekan için de geçerlidir.