Diferansiyel basınç denetleyicisi LGW...
A4 ateşleme sistemleri için kullanılan EN
1854 normlarına uygun bir denetleyicidir.
Bu, ayarlanmış set değerdeki basınç gerçek
değerinin değişmesi halinde bir akım devresinin açılması, kapatılması ve değiştirilmesi
için uygundur.
Set değer (devre noktası), ölçekli bir ayarlama skalasından ayarlanmaktadır. Standart
olarak bir ölçüm ucu metal gövdeye entegre
edilmiştir.
Ateşleme, havalandırma ve klima tekniğinde fark basıncı denetimi.
Fark basıncı presostatı: Hava, duman ve
atık gazlar için uygun.
Basınç presostatı: Gaz aileleri 1,2,3 gazları
ile diğer nötr gaz halindeki maddeler için
uygundur.
AT Tip Onayı Sertifikası:
“S” Presostatı EN 1854'e göre.
Başka önemli gaz tüketen ülkelerdeki
onaylar.
Vakum ve basınç aralığında fark basınç presostatı. Fark basıncı, diyafram üzerinden, ayarlama yayının kuvvetine karşı mikro şalterine üzerine etkide bulunur.
Basınç presostatı yardımcı enerji olmadan çalışır.
Fark basınç presostatı LGW…A4
Devreye girme mekanizması, her iki basınç odasının arasındaki hakim fark basıncına göre harekete geçer ve set edilmiş değerin aşılması veya altına inilmesi durumunda bir akım devresini açar, kapatır veya değiştirir.
Basınç presostatı LGW…A4 Basınç bağlantısı G 1/4
Pozitif basınç bölgesinde basit etkili basınç presostatı. Devreye girme mekanizması, set edilmiş değerin aşılması veya altına inilmesi durumunda bir akım devresini açan, kapatan veya değiştiren pozitif basınca göre devreye girer.
Basınç bağlantısı G 1/8 kapatılmamalıdır.
Vakum presostatı LGW…A4 Basınç bağlantısı G 1/8
Vakum bölgesinde basit etkili basınç presostatı. Devreye girme mekanizması, set edilmiş değerin aşılması veya altına inilmesi durumunda bir akım devresini açan, kapatan veya değiştiren vakuma göre devreye girer. Basınç bağlantısı G 1/4 kapatılmamalıdır.