Ferroli sun p7 brülörüne adanmış çeşitli mesajlardaki okumalarıma rağmen güvenilir bir cevap bulamıyorum.
Bu brülörü HSfrance OT 35 mk2 kazanıma yeni kurdum.
Şu an test aşamasındayım ama bir bağlantı problemi beni sorguya çekiyor.
Şu anda brülörümü eski yakıt brülörüm gibi aşağıdaki şemayı kullanarak bağladım
https://www.econologie.info/share/partag ... NyJcFr.pdf
Tek sorun, brülörün AÇMA / KAPATMA modunda olması, yani kazanın termostatı tarafından kontrol edilmesidir, ancak ikincisinde ayarlamalar yapamamasıdır.
Brülörü 220v'ye bağlamak ve ikincisini kazan termostatı ile röleye koymak daha iyi olmaz mı? Evet ise, nasıl bağlanabilirim? Bilgileriniz ve yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederiz.
a priori Ben emniyet termostatı dışında kazan termostatını kullanmazdım (terminal 13 ile 14 arasında bağlanacak) (ferroli güneş brülörü P7 diyagramına bakınız). Brülörün kontrolü (sıcaklık ölçümü) bir sonda (CTN) (terminal 10 ve 11'e bağlı) aracılığıyla yapılır. Bu sonda kazan muhafazasına (yerine) kolayca yerleştirilebilmelidir. eski termostat)
Kurulumumla ilgili olarak, bu probu tampon tankının bir termoveline yerleştirdim.
İyi kablolama. Philippe
-
- Benzer konular
- Cevaplar
- İzlenme
- Son Mesaj
Kimler?
Bunu gezen kullanıcılar forum : Kayıtlı kullanıcı ve 23 misafir yok