Şap suyu ısıtmalı zeminin doldurulması, nesnenin hazırlanmasına başlar.
Hikayemize başlıyoruz.
Beceri detaylarda kendini gösterir, bu nedenle bu prosedürün tüm ana özelliklerine dikkat çekmeye çalışın.
Bir ılık su tabanını düzgün bir şekilde nasıl dolduracağı sorusunu sormadan önce, kaç dolgu katmanına ihtiyaç duyulacağımızı kendimiz öğrenin.
Yerden ısıtma işleminin işlevselliğini sağlamak için yaratılan beton yapı, iki şapdan oluşmaktadır.
Bu hakkında:
Eğer kendi ellerinizle bir ılık su tabanı dökmekle ilgileniyorsanız, o zaman birçok uzman için iyi bilinen gerçekler gibi görünen tüm detaylarda durmalıyız.
Durumu yeni bir binada sıcak bir katın organizasyonuyla değerlendirdiğimiz gerçeğiyle başlayalım:
Doğal olarak, aksi takdirde yapabilirsiniz - duvarları bitirmeden önce zemini plastikle kaplayın. Ya da yerleşmemeli ve sonra tüm buğuları ve kalıntıları temizlemelisiniz.
Ayrıca düzensizlik hatası kavramı var. Sıcak zemin için bir platform durumunda, bu gösterge + -5 mm'yi geçmemelidir. Yüzeyin düzgünlüğü, boruların sarkmayacağı garantisidir. Aksi halde hava trafik sıkışıklığı riskiyle karşı karşıyayız.
Ve böylece, taslak şapamız hazır, iyi süpürüldü ve temiz. Şimdi, sönümleme bandının çalışma platformu etrafındaki montajdan oluşan bir sonraki adıma geçebiliriz. Şapın ısı ile genişlemesini engelleyen bir tür bariyer olacaktır.
Sizin için aşağıdaki faydalı bilgileri de hazırladık:
Taslak şap hazır olduğunda bu doğal bir sorudur.
Ama acele etmeyeceğiz:
Sıcaklık eklemlerinin kullanımı sadece geniş alanlar için tavsiye edilir. Finiş tabakasında kullanılır.
Şapın geniş bir alanı en az 40 m2'dir. Doğru, bu alandaki uzmanlar 20 m2'lik bir çalışma yüzeyine sıcaklık bağlantılarının yeniden uygulanmasını ve uygulanmasını önermektedir.
Termal bağlantıların görevi, şapların çatlama görünümünü en aza indirmektir, bu da ısıtma nedeniyle tabakaların genişlemesine bağlı olarak ortaya çıkabilir.
Cihaz sıcaklık eklemleri hakkında biraz konuşalım. Dikiş malzemesi yukarıda zikredilen amortisör banttır, ancak şimdi çevre boyunca değil, orta kısmına doğru uzanır. Bu arada, bir boru dikişten geçer ve olukta kaplanır.
Şimdi en önemli konulardan birine dönüyoruz - somutun bileşimi, markası ve bu konuyla ilişkili tüm nüanslardan bahsedelim.
Sıcak su tabanı için bir çözüm dikkatle hazırlanmalıdır. Betonun, öncelikle yoğunluğunu karakterize ettiği bilinmektedir. Bu parametre markayı belirler.
Isıtmalı zeminin döşenmesi için 150-300 arası markalar oldukça uygundur. Böyle önemli bir aralık soruları gündeme getiriyor. Sonuçta, eğer işaret 150 açıkça bir mahfaza seçeneği ise, o zaman zaten 300 bir endüstriyeldir.
Bir başka önemli konu, katkı maddelerine duyulan ihtiyaçtır. Yüksek kaliteli betonla uğraşıyorsak ihmal edilebilirler. Eğer kaydetmek istiyorsanız onlara bile başvuramazsınız. Yine de, katkı maddelerinin, tablanın güvenilirliğini geliştirdiği şüphesiz göz önünde bulundurulmalıdır. Dahası, genel olarak ısınma üzerinde faydalı bir etkisi vardır, çünkü ısıtma oranı artar ve bu bir enerji tasarrufudır.
Isıtma / soğutma sırasında çatlama riskini ortadan kaldırmaktan sorumlu olan betona genellikle bir plastikleştirici eklenir.
Sıcak su tabanını doldurmak daha mı iyi? İşte temel kurallardan bir tanesi: Bir su tabanı için şap, eleme esasına göre beton dökülerek yapılır. Eleme ince taneli molozlu kumdur. Bu karışım ayrı satılır. Yani, burada çimento-kum harcı uygun değildir.
Eleklerden beton seçimi ile ilgili:
Tabla oranı 1: 6, ilk rakam çimento, ikincisi ise eleme.
Başka bir seçenek var - sıcak su tabanını doldurmak için bir karışım. Bu kuru bir "toz". Bunun yanı sıra, bu malzemenin su döşemesinin döşenmesi için özel olarak yaratılmış olması.
Kuru karışım, geleneksel bir “mikser” ile kolayca karıştırılır. Kompozisyonlarında listelenen plastikleştiriciler nedeniyle bununla çalışmak çok kolaydır.
Sıcak su tabanı için zemin kaplamasının en iyi nasıl seçileceğini web sitemizde okuyun:
Ayrıca, kendi ellerinizle sıcak su tabanının nasıl yapılacağı hakkında daha fazla bilgi edinin.
Dolgu su ısıtmalı zeminin kalınlığı ne olmalıdır? Buradaki cevap açıktır:
Aralık, odanın özelliklerine bağlıdır. Konutlarda çalışacak olursak 5-7 cm'lik bir bağ yeterli olacaktır, endüstriyel olarak 10 cm'ye yakın bir tabaka oluşturuyoruz.
Şap, bu arada ısıyı biriktirmeye yarar. Sonuç olarak, eğer çok ince ise, o zaman ısı çok daha hızlı çıkacaktır. Sonuç olarak, ısı taşıyıcı daha sık ısıtılacaktır. Ve bu bir tasarruf değil, bir kayıptır. Bu nedenle, 7-8 cm en iyi seçenek üzerinde durmak daha iyidir.
Aslında, ılık su tabanını dökme teknolojisi karmaşık görünmüyor. Görünüşe göre tüm unsurlar, materyaller ve prosedürler bize tanıdık geliyor. Ama gücünüzü abartmamalısın. Çalışmanızı kolaylaştırabilirsiniz: arama motoruna "ılık su zeminleri videosunu doldurun" yazıp tüm işleme bakın. Böylece bunları veya nüansları daha iyi anlayabilirsiniz.
Sıcak su katmanı nasıl doldurulur - video:
Su ısıtma sistemlerini kurduktan sonra, çoğu zaman zeminler beton ile dökülür. Böylece hizalayabilir ve aynı zamanda çizgiyi aşırı ısınmaya karşı koruyacak sağlam bir yüzey oluşturabilirsiniz. Sistemin ve döşemenin kendisinin daha uzun süre dayanması için, şapın su ile ısıtılmış bir zeminin üstünde en uygun kalınlığını bilmek gereklidir.
Şape ılık su tabanının ideal kalınlığı mevcut değildir, bu rakam birçok faktöre bağlıdır:
Ayrıca çeşitli çözümler ve bileşenler kullanılabilir:
Dolgu maddesini dikkate almak önemlidir. Çözelti içinde ezilmiş taş kullanılmışsa, şap tabakası taş boyutundan daha az olamaz.
Genel olarak, şap, ısıtılmış zeminin boru çapının yüksekliğine bir çözelti ile doldurulacağı şekilde olmalıdır. Sıcak zeminlerde en fazla 2,5 cm kesitli ürünler kullanıldığında standart çimento-kum harcı kullanılarak toplam kalınlık en az 5 cm olacaktır.
Kendiliğinden yayılan karışımlar şapın en kaliteli versiyonu olarak kabul edilir, ancak çimento-kum harçlarından birkaç kat daha pahalıdırlar.
Bu önemli! Zemini döküldükten ve ısıtma sistemini açtıktan sonra, tabla ve keki kalan kısım biraz genişler. Bu, son katın döşenmesinde dikkate alınmalıdır.
SNiP'ye göre, ılık bir zeminin altında veya üstünde beton şapın kalınlığı en az 2 cm olmalıdır, ancak bu, metal-çimento yapıları için geçerlidir. Standart çimento-kum bileşimi de dahil olmak üzere diğer betonu kullanırken, katman kalınlığı en az 4 cm olmalıdır. Eğer bu göstergeye ısıtma sistemleri borularının maksimum kesitini eklersek, toplam kalınlık en az 6-7 cm olacaktır, ancak bu sadece mükemmel bir şekilde hizalanmış yüzeyler için geçerlidir.. 1 cm'lik bir blokajla, kekin minimum kalınlığı 7–8 cm olacaktır.
Modern pazar, ısıtma borularını giderek daha fazla kapatan çok sayıda hızlı kuruyan inşaat karışımları sunmaktadır. Katmanlarının minimum kalınlığı sadece 7 mm'dir, bu sadece boru hattını gizlemek için yeterlidir. Tipik olarak, bu tür yapılar daha sonra gerekli mukavemeti veren karolarla kaplanır.
Kurallara göre, çimento-kum şapının minimum kalınlığı 30 mm'dir.
Bu gösterge ile ilgili olarak SNİP'lerde veri yoktur. Kısıtlama olmadığı ortaya çıkıyor. Bununla birlikte, yerleşim alanlarında gerekli olan beton tabakasının önemli bir fazlalığı uzayda bir azalmaya yol açmaktadır. Ayrıca zemin biraz ılık olacaktır. Malzemelerin israfını da hesaba katmalısınız, finansal kayıplar gerektirir.
Çoğu zaman, pürüzlü yüzeyin çok yoğun olduğu durumlarda tesviye için malzeme tabakasında bir artış gerekir. Bu gibi durumlarda, kabalaştırma şapının önceden doldurulması ve boru hattının üzerine döşenmesi daha iyidir. Sıradan konutlarda beton tabakası 7–8 cm'yi geçmemelidir.
İpucu! Isıtma sistemi üzerindeki şap düzleştirici bir kaplama olarak kullanılıyorsa, bazı yerlerde diğerlerinden daha ince olacaktır. Bu, zeminin ve odanın ısıtılmasının da düzensiz olacağı anlamına gelir.
Şap altı yerden ısıtma için maksimum kalınlık olmamasına rağmen, 70 mm'den daha fazla dökme işleminde hiçbir nokta yoktur.
Uzmanlara göre, MV12 tipi borular kullanıldığında, MV17 - 4.5 cm'lik ürünler için 4 cm'lik bir kuplör kullanılmakta olup, geniş alanları doldurmak için fiberglas içeren çözümler kullanılmaktadır. Sonuç, önemli bir mekanik darbeye dayanabilecek dayanıklı bir kaplamadır, bu nedenle normal ayak yüküne sahip odalar için en uygun katman 2-3 cm'dir.Yarı kuru şaplar için, kalınlığı 4 ila 20 cm arasında değişir, en uygun şekil yüzey pürüzlülüğüne bağlıdır..
Isıtma sistemlerini geniş alanlarda düzenlerken, genellikle şapın yarı kuru bir versiyonu kullanılır.
Yer altı su tabanlarının döşenmesi, özel bilgi, nitelik veya özel bir araç gerektirmeyen bir süreçtir, her şey bağımsız olarak yapılabilir, profesyonellerin ilgisini çekmek için para biriktirir. Bununla birlikte, yüzeyin betonla dökülmesi oldukça karmaşık bir adımdır, harcı yapma teknolojisini, kurutma kurallarını ve gerekli kalınlıkları gözlemlemek çok önemlidir. Zemin ve hava ısıtmanın derecesi ve tekdüzeliği ile zemin kaplama işleminin süresi, ikinci göstergeye bağlıdır. Bu nedenle, belirtilen norm ve önerileri takip etmek önemlidir.
Bu makaleyi okuyorsanız, muhtemelen evinizde bir su ısıtmalı zemin kurmayı düşündünüz. Şimdi evinizde sıcak bir zemin için ne kadar kalın bir su tabanına ihtiyaç duyulduğuna dair bilgi alıyorsunuz.
Aslında, muhtemelen iki sorudan biriyle ilgileniyorsunuz:
Her bir soruyu bireysel olarak inceleyelim, ama su ısıtmalı zeminin kalınlığı değil, su ısıtmalı zeminin pastası konseptini tanıtmadan önce.
Pasta suyu ısıtılmış kat denilen tüm katmanlar sıcak suyla birleştirildi. Şuna benziyor:
Sıcak zemin keki veya sözde kalınlık aşağıdaki unsurlardan oluşur:
Yukarıda belirtildiği gibi, yerden ısıtma zemin şapının tavsiye edilen kalınlığı yaklaşık 5 cm'dir. Su ısıtmalı zemine şap dökülür ve 10 cm'lik bir kalınlık altında tabla seçenekleri vardır. Burada sistem ısı birikimi prensibi üzerinde çalışmaya başlar.
Kravat yüksekliğinde bir sabit kravat yoktur. Pratikte görüldüğü gibi, önerilen değerlerin elde edilmesi çok nadiren mümkündür. Bu nedenle, ana şey, zemin ısıtma borularının üzerindeki şapın minimum kalınlığının en az 5 cm olması, şapın maksimum kalınlığının 10 cm'yi geçmemesi ve daha sonra şapın büyüklüğünün ısıtılmış zeminin çalışması için ideal olmasıdır.
Yani özetleyin. Su zemini ısıtmanın veya sözde kek ılık katının kalınlığını hesaplayın.
5 cm (ısı yalıtımı) + 2.4 cm (boru + kafes MAC) + 5 cm (kuplör) + 2 cm (son kat kaplama). Su ısıtmalı zeminin kalınlığının en az 14-15 cm olduğunu görüyoruz. Bu kalınlık evin birinci katı ile ilgilidir. İkinci olarak, daha küçük polistiren kalınlığına bağlı olarak biraz daha azdır.
Bununla birlikte, şap şapı ısıtılmış zeminin sadece kalınlığı borunun üst kısmından 5 cm kadardır.
Burada seninleyiz ve suyun sıcaklığının konusunu söktünüz.
Yerden ısıtma sistemi, özel bir evi ısıtmak için en konforlu ve ekonomik seçenektir. Maddenin ters tarafı - radyatör devresinin maliyeti ile karşılaştırıldığında bileşenlerin ve tesisatın iyi bir fiyat. Malzemeyi satın almak, su ısıtmalı bir zemin (TP olarak kısaltılır) kurmak ve çimento şapını kendi ellerinizle doldurmak için önemli tasarruflar sunuyoruz. En düşük finansal maliyetlere sahip cihaz ısıtma devreleri üzerinde aşamalı bir talimat sağlamak için.
Yerden ısıtma sisteminin konusu oldukça geniştir, tek bir yayın içerisindeki tüm nüansları kapsaması sadece gerçekçi değildir. Düzenli olarak, sizi zor anları ayrıntılı olarak açıklayan diğer makalelere yönlendireceğiz. Burada beton zeminlerin dökülmesini içeren "ıslak" yöntemle sıcak zeminlerin kurulumu hakkında konuşacağız. Ahşap zemin üzerinde TP'nin "kuru" versiyonu nasıldır, ilgili bölümü okuyunuz.
Bir apartman dairesinde veya özel evde su yerden ısıtma organizasyonu, sıkı bir sırayla gerçekleştirilen bir dizi aktivitedir:
Öneri. Binalar arası bölümlerin inşasından hemen sonra, bina inşaatı sürecinde TP'nin kurulumunu gerçekleştirin. Bu, eşiklerin istenen yüksekliğine izin verecek ve zemin kaplamasının altındaki “pastayı” serbestçe dolduracaktır. Konut binaları zaten düşük eşiklere sahip kapıları oluşturmuşsa, önerilen yöntemleri kullanarak durumdan çıkmaya çalışın.
Isıtma katları düzenlemesinin her aşamasının ayrıntılı bir incelemesine geçelim.
Şapkanın altına sıcak bir zemini kendi ellerinizle düzgün bir şekilde monte etmek için, bir takım önemli noktaları ve gereksinimleri göz önünde bulundurun:
İlk olarak, daha doğru, karmaşık olsa da, bir tasarım sürümü öneriyoruz. Talimatlarımızı inceledikten sonra, ısıtma gücünü 2 yoldan herhangi biriyle hesaplayın - hacme, alana veya odanın ısı kaybına kadar. Daha sonra, kaplama - laminat, linolyum veya fayansın ısıl direncini hesaba katarak bitişik borular arasındaki serme desenini, çapını ve mesafesini belirleyin.
Not. Fayanslar ve diğer kaplama tipleri için serme borularının hatlarını hesaplama yöntemi aşağıdaki kılavuzda açıklanmıştır.
Birçok inşaatçı tarafından uygulanan geliştirme programının basitleştirilmiş bir versiyonunu sunuyoruz:
Önemli bir nüans. Isıtılmış bir zeminin dallarının uzunluğunu hesaplayarak, odadan uzaklığı pompa karıştırma ünitesi ile tarakın montaj noktasına kadar eklemeyi unutmayın. Döngülerin uzunlukları ile karıştırılmamak için eğitim videosunu izleyin:
Pil kablolarını neden taktığını açıklayın. Hesaplama yapılmadan boru ilmekleri döşendikten sonra, TP kapasitesinin en soğuk kış günlerinde yeterli olup olmayacağını önceden bilmezsiniz. Bir sorun ortaya çıkarsa, ısıtılmış zeminlerin 55 ° C'nin üzerinde ısıtılması gerekli değildir - yüksek sıcaklıklı radyatör ağını açmak daha doğru olur.
İnternette, kompozisyonda değişen birçok şema yayınlandı. Karışıklık genellikle film buharının kullanımı ve “kek” in çeşitli katmanları arasında su geçirmezlikten kaynaklanır. Yerde düzenlenmiş bir sıcak su tabanının klasik şemasının her elemanını açıklayalım (katmanların sayımı aşağıdan yukarıya doğru gider):
Bu bölüm şartlı olarak beton hazırlığı göstermemektedir, çünkü yalıtım sıkıştırılmış bir kum yatağı üzerine konabilir
Önemli bir nokta. Tarif edilen şema, nemli ekstrüde polistiren köpüğü, köpük plastik ve poliüretan köpüğü nemlendirmeyen polimer izolatörleri kullanırken doğrudur. Yangın güvenliği düzenlemelerinin bazalt yünü konması gerekiyorsa, yalıtımın yukarıdan ıslanmasını önlemek için şapın altına ek bir film tabakası konulmalıdır.
Üstatlar genellikle sıcak zeminlerin tasarımını basitleştirir - yalıtımı doğrudan kum yastık üzerine koyun, kaba ayakları dökmeyin. Çözeltiye tek bir koşul altında izin verilebilir - kum titreşimli bir plaka ile dikkatlice dengelenmeli ve mekanik olarak sıkıştırılmalıdır.
Üst film, nemin gidecek hiçbir yerin bulunmadığı mineral yünün içinden nem almasına izin vermez.
Bir ahşap zeminin kütükler üzerine yerleştirilmesi sırasında bir kuplörün reddedilmesi daha iyidir. Panellerin veya suntaların ve metal dispersiyon plakalarının TP-kaplamasının "kuru" yöntemini kullanın. Isı yalıtım malzemesi - mineral yün.
Bu yerden ısıtma yönteminin, soğuk bodrum katlarındaki odalarda veya ısıtılmış balkonlarda (loggias) kullanılması tavsiye edilir. Bazı mülk sahipleri yasağı görmezden gelmesine rağmen, apartman binalarının oturma odalarının üzerinde bir su kaynağı trafosu yapmak kabul edilemez.
Konsey. Yüksek katlı binalarda veya periyodik ısıtmalı mahallelerde, elektrikli bir yerden ısıtma sistemini kurmak için daha basit ve daha ucuzdur - bir ısıtma karbon filminden kablo veya kızılötesi.
Soğuk bir oda üzerine yerleştirilen "Pasta" TP, benzer şekilde zeminde ısıtılır, ancak kumlu bir yastık ve taslak şap içermez. Yüzey çok düzensiz ise, ısı yalıtım levhaları kuru bir çimento karışımı ve 1-5 cm yüksekliğinde kum (1: 8 oran) üzerine döşenir, ısıtılmış odaların üzerindeki ısıtma devreleri su geçirmez olarak döşenebilir.
Su ısıtmalı zeminin döşenmesinde kullanılacak ekipman ve yapı malzemelerinin bir listesini veriyoruz:
Neden zemin yalıtımı mineral yünü almamalıdır. Birincisi, 135 kg / m³'lik pahalı yüksek yoğunluklu plakalara ihtiyaç duyulacaktır ve ikinci olarak, gözenekli bazalt elyafın, ilave bir film tabakası ile yukarıdan korunması gerekecektir. Ve son şey: boru hatlarını yüne tutturmak zahmetlidir - metal bir kafes koymak zorundasınız.
Duvar örme tel örgü Ø4-5 mm kullanımının açıklaması. Unutmayın: yapı malzemesi bağlayıcıyı pekiştirmez, ancak “zıpkınlar” bir ısıtıcıya iyi yapışmazsa, boruların plastik bağlarla sabitlenmesi için bir alt tabaka görevi görür.
Boru hatlarını düz çelik tel ızgarasına takma seçeneği
Isıl yalıtımın kalınlığı, ılık katın bulunduğu yere ve ikamet yerine iklime bağlı olarak alınır.
Not. Yalıtımın kalınlığını SNiP yöntemine göre doğru olarak hesaplamak ve çeşitli yalıtım malzemelerinin termal özelliklerini öğrenmek istiyorsanız, tavan kaplaması talimatlarına gidin.
Sıcak zeminlerde 16 ve 20 mm çapında üç tip boru (DN10, DN15) kullanılmaktadır:
Polipropilenden yapılmış boru hatları TP'de kullanılamaz. Kalın duvarlı polimer ısıyı zayıf bir şekilde transfer eder ve ısıtma işleminden önemli ölçüde uzar. Monolit içinde olacağından emin olunan lehimli eklemler, meydana gelen gerilmelere, deforme olmaya ve akmaya izin vermeyecektir.
Genelde, bir oksijen bariyerli (sağda) metalplastik (solda) veya polietilen borular tablanın altına yerleştirilir.
Yeni başlayanlar için, sıcak zeminlerin bağımsız olarak döşenmesi için metal plastik boruların kullanılmasını öneririz. Nedenleri:
Koleksiyoncu bloğun başarılı bir şekilde seçilmesi ve birleştirilmesi için, bu konuyla ilgili ayrı bir kitap okumanızı öneririz. Hitch nedir: tarak fiyatı sıcaklık ayarı ve kullanılan karıştırma vanalarına bağlıdır - üç yönlü ve iki yönlü. En ucuz seçenek, karıştırma ve ayrı pompa olmadan çalışan termal başlıklar RTL'dir. Yayına aşina olduğunuzda, ısı yalıtımlı zeminlerin kontrol düğümü için doğru bir seçim yapacaktır.
Akış sıcaklığını dönüş sıcaklığına göre ayarlayan RTL termal kafaları ile kendinden dağıtım dağıtım bloğu
Ön çalışmanın amacı, tabanın yüzeyini düzeltmek, bir yastık koymak ve kaba bir kravat yapmaktır. Toprak tabanının hazırlanması aşağıdaki gibidir:
Konsey. Eşiklerin yüksekliği yeterli değilse, 40 mm pürüzlü bir zemini kurcalayın ve şap kalınlığını 6 cm'ye düşürün.Önemli durumlarda, on yerine 6-7 cm kum dökün ve pedi titreşimli bir plaka ile sıkıştırın. İzolasyon katmanı azaltılamaz.
Beton zeminin hazırlanması, tozu temizlemek ve plakalar arasındaki boşlukları kapatmaktır. Düzlemde yükseklikte açık bir düşüş varsa, 1: 8 oranında kum ile Portland çimento hartsovka - tesviye kuru bir karışım hazırlayın. Hartsovke yalıtımı koymak için, videoya bakın:
Her şeyden önce, taban duvarlarda 15... 25 cm'lik bir örtüşme ile bir su yalıtım filmi ile kaplıdır (ısı yalıtımı + şap kalınlığı). Komşu tuvallerin üst üste gelmesi en az 10 cm, eklemler bantlanır. Daha sonra yalıtım sıkıca paketlenir, dikişler poliüretan köpük ile doldurulur.
Daha sonra, zeminin kendisini nasıl yapacağımıza dikkat ediyoruz:
Soldaki fotoğrafta menteşeler doğru şekilde döşeniyor - yalıtım kapaklarına sıkıştırılıyor. Sağda, geleceğin aşırı ısınmasıyla ilgili bir komplo var - yalıtımlı borular yakın değil
Konsey. Isıtma sürecinde, monolitler genişler ve birbirlerine göre hareket ederler. Bu nedenle, plaka sınırlarını geçen boruları özel koruyucu kapaklara veya yalıtım kılıflarına yerleştirmek daha iyidir.
Deformasyon eklemi boyunca geçiş ünitesi - boruları kapaklarla kapatmak veya yalıtımı kapatmak daha iyidir
Sistemi monte ettikten sonra, sıcak zeminlerin hatlarını suyla doldurmak ve 2-4 barlık bir basınç oluşturarak derzlerin sıkılığını kontrol etmek gerekir (kazanın emniyet valfinin eşik tarafından yönlendirilmelidir). TP'nin her bir döngüsünden gelen havayı doldurma ve tüketme teknolojisi, bir sonraki malzemede detaylı olarak açıklanmıştır.
Ayrıca kazanı çalıştırmaya, ısıtılmış zeminleri şapsız ısıtmaya ve sistemin düzgün çalışıp çalışmadığını görsel olarak kontrol etmenize de zarar vermez. Videoda gösterilen yerden su ısıtmanın kurulumu nasıl yapılır?
Sıcak zeminlerin ısıtma monolitlerinin montajı için, 200 derecelik bir çimento-kum harcı, plastikleştirici bir bileşiğin zorunlu eklenmesi ile yapılır. Çimento M400 / kum - 1: 3 bileşenlerinin oranı, paketin üzerindeki talimatlarda belirtilen sıvı plastikleştirici miktarı.
Öneri. Boru hatlarının çalışma formunu koruyabilmesi ve çözülmemesi nedeniyle çözelti içinde yüzmemesi için sistem sıkma sonrasında boşalmaz - döngüler soğutma sıvısı ile dolu kalır.
İş yürütme prosedürü:
Minimum mukavemet değerleri kırmızı renkte vurgulanır, yeşil çalışmaların devamı için en uygun olanıdır.
% 75 kuvvete kadar sertleştikten sonra kazanı çalıştırabilir ve ısıtılmış zeminleri minimum sıcaklıkta yavaşça ısıtmaya başlayabilirsiniz. Toplayıcıdaki debimetreler veya valfler% 100'e açılır. Tam ısıtma şapı yaz aylarında, bir güne kadar günde 8-12 saat sürecek.
Döngüyü hesaplama ile dengelemenin en uygun yolu. Odaya gereken ısı miktarını biliyorsanız, devredeki su akışını belirleyin ve bu değeri rotametrede ayarlayın. Hesaplama formülü basittir:
Not. Debimetrelerin ölçeği dakikada litre olarak işaretlenmiştir, bu şekilde şekil ayarı yapılmadan önce 60 dakikaya bölünmelidir.
Son ayarlama, finiş hazır olduğunda aslında yapılır - epoksi kendiliğinden yayılan zemin, laminat, fayans vb. Eğer hesaplamalarda yer almak istemiyorsanız, “bilimsel yöntem” kullanarak kontürleri dengelemeniz gerekecektir. Valtec programını kullanmak da dahil olmak üzere toplayıcıyı ayarlama yolları, son videoda açıklanmıştır:
Küçük tek katlı bir evde su ısıtma tabanları cihazı oldukça çözülebilir bir iştir. Olası hataları ortadan kaldırmak için yeterli zamana sahip olmak için sıcak dönem başında çalışmak daha iyidir. Çalışmayı kolaylaştırmak ve kurulumu hızlandırmak istiyorsanız, TP için özel paspaslar satın alın, böylece kelepçelerle ve kelepçelerle ek sabitleme olmadan boruları hızlı bir şekilde tutturun. Tel örgü de gerekli değildir.
Bir su ısıtmalı zeminin montajı teknolojisi, bir kuplörün bir son katının zorunlu düzenlemesini gerektirir. Bu amaçla, hem modern kendiliğinden yayılan karışımlar hem de çimento-kum temelinde daha fazla bütçe benzerleri uygundur. Tablanın dolumunu gerçekleştiren ustanın karar vermesi gereken en önemli noktalardan biri, tabakanın kalınlığıdır.
Yerden ısıtma şap kalınlığı
Isıtma sisteminin verimliliği ve hizmet ömrü gibi faktörler büyük ölçüde şapın kalınlığına bağlıdır. Katman çok ince ise, ısıtma düzensiz olacaktır, bunun sonucunda tabla ve finiş kaplaması bunun üzerine serilebilir ve kullanılamaz hale gelebilir. Aşırı kalın bir tabaka ile, kullanıcı artan ısıtma maliyetlerine katlanmak zorunda kalacaktır. Sıcaklığın çoğu dolguyu ısıtmak için harcanacaktır.
Şapın kalınlığı yerden ısıtma sistemi için çok önemli bir göstergedir.
Daha sonra, farklı zamanlarda şap su ısıtmalı zeminin kalınlığının en uygun göstergelerini öğrenmeye davetlisiniz.
Tablanın tabakasının optimal kalınlığına ilişkin soruya evrensel bir cevap yoktur. Bu an aşağıdaki göstergelere bağlıdır:
Yukarıdaki noktalar temeldir. Bunlara ek olarak, örneğin çimento ya da kendiliğinden yayılan karışımın markası, takviye ve takviye örgüsü özellikleri gibi bir takım başka nüanslar da vardır.
Şapın tipi ve kalınlığı birçok faktöre bağlıdır.
3 ana şap şapeli ısıtmanın ayırt edilmesi şarttır. Bilgiler tabloda verilmiştir.
Tablo. Yerden ısıtma için şap çeşitleri
Katman kalınlığı ayrıca, karışımı oluşturan malzemelerin özelliklerinden de etkilenmektedir. Örneğin, ezilmiş taş kullanılarak şapın kalınlığı, yukarıdaki minimum değerleri karşılayamaz çünkü elemanların bir kısmı onu imkansız kılar.
Bununla birlikte, düzenleme teknolojisi, çok kalın bir tabakanın dökülmesini gerektirmeyen, kullanıma hazır kendiliğinden yayılan bileşiklerin geniş bir seçkisi mevcuttur. Bu bileşimler, kaplama malzemesini döşemeden hemen önce yüzeyi düzeltmek için kullanılır.
Su zemini ısıtma boruları ile mükemmel uyumlu, kendinden yayılan kendiliğinden yayılan zemin
Genel olarak, tabaka, bu gibi bir kalınlıkta olmalıdır ki, ısıtma sisteminin elemanları tamamen dökülmeyle kaplıdır. Yerden ısıtma sisteminin monte edildiği boruların maksimum çapının 2,5 cm'yi aşmaması nedeniyle, çoğu durumda yaklaşık 5-7 cm kalınlığında şapın yeterli olacağı söylenebilir.
Ancak, yukarıdaki bilgilerle birlikte, söz konusu sistemi kullanırken, “kek” in beton kısmının etkisi altında ve bununla birlikte kaplama işleminin genleşeceği ısıyı oluşturduğunu dikkate almak gerekir. Bu tür bir kalınlığın tutturucusunun, üst kaplama malzemesinin en az termal gerilime maruz kalacak şekilde yapılması gereklidir, fakat aynı zamanda, en uygun termal iletkenlik korunur.
Bu tür bir kalınlığın tutturucusunun, üst kaplama malzemesinin en az termal gerilime maruz kalacak şekilde yapılması gereklidir, fakat aynı zamanda, en uygun termal iletkenlik korunur.
Uzmanlar, su ısıtmalı bir zeminin üzerine çok kalın bir şap dökülmesini önermezler. Bu durumda, boruların üstünde beton karışımının en fazla 4-5 cm olması gerektiği kastedilmektedir. Dolumun daha kalın, sistem tarafından daha fazla enerji harcanacağını ve kullanıcının ısıtma yoğunluğunu kontrol etmesinin daha zor olacağını anlamak önemlidir.
Genel kabul görmüş standartlara uygun olarak şap kalınlığı için minimum kabul edilebilir değerler aşağıdaki gibidir:
Daha küçük bir tabaka kalınlığı ile arzu edilen aşınma direnci ve dayanıklılık göstergelerini elde edemeyecektir.
Kalınlık göstergeleri. En iyi seçeneği seçin
İnce bir şap doldurmak sadece aşağıdaki durumlarda mümkündür:
Ek olarak, 2-4 santimetre tabla yüksek yüklü alanlarda kullanılamaz. Bunlar şunları içerir: banyolar, banyolar, koridorlar ve mutfaklar ve çeşitli teknik odalar.
Suyla ısıtılmış bir zeminin üzerine dökülmüş şap tabakasının maksimum kalınlığı için özel onaylanmış standartlar yoktur, no. Pratikte, 15-17 cm'den daha kalın bir tabakanın teknolojik olarak dökülmesinin anlamsız olduğu bulunmuştur.
Aynı zamanda, böyle bir kalın kravatın düzenlenmesi ihtiyacı her durumda mevcut değildir. Bir kural olarak, aşağıdaki gibi bir kardinal kalınlaşma başvurulur:
Bazı geliştiriciler, tabanın çok büyük farklılıklarının varlığında en kalın şap düzeneğine başvururlar. Ama bu uygun değil usulsüzlükleri çakıl ve kumla doldurmak için hemen hemen her zaman bir fırsat vardır, ya da sadece bir kukuleta ile damlalardan kurtulmaya çalışın.
Yerden ısıtma için şap
Ayrıca, şap daha kalın olacak, daha somut ve dolayısıyla para harcamak zorunda kalacak. Örneğin, 10 m2'lik bir tabakanın kalınlığı sadece 10 cm iken, 1 m3'lük bir beton tüketilir. Zeminin 100 m2'lik bir alanda düzenlenmesi durumunda, karışımın 10 m3'ünü alacaktır. Verilen takviye maliyetleri çok önemlidir.
Sıcak bir katın verimli ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayacak bir şap kalınlığı seçin.
Bu durumda, cihaz çok kalın katman şapı, başka birtakım sorunlara yol açacaktır, yani:
Bu nedenle, tablanın optimal kalınlığının seçilmesi sorusu, konuya ilişkin maksimum sorumluluk ve bilgi ile ele alınmalı, maliyet, kalite ve performansın oranı dikkatlice ölçülmelidir. Elde edilen bilgiler, doğru seçimi yapmanıza ve su ısıtmalı zemini kullanmanız için en verimli, güvenilir ve karlı ekipmanı donatmanıza yardımcı olacaktır.
Isı yalıtımlı zemin montajı
Ahşap taban üzerinde su tabanı oluşturulması
Isıtmalı zemin, her bir elemanı çok yüksek kalitede monte edilmesi gereken karmaşık bir yapıdır. Bu gereklilik, döşenen boruların üzerine dökülmüş çimento şap için geçerlidir. Böyle bir zeminin hizmet ömrü, gömülü tablanın dayanıklılığına doğrudan bağlı olacaktır. Ana parametreleri nelerdir? Şapın kalınlığı, karışımın bileşimi ve hazırlık çalışmasının kalitesi önemlidir. Bu göstergeler hem bir su ısıtmalı zemin hem de elektrik karşılığıdır.
Döküm şapının kalitesini ve hizmet ömrünü ne belirler? Dört temel parametre vardır.
Isıtmalı bir zemini döşerken, yalıtım malzemesini doğru bir şekilde koymak önemlidir. Onun görevi odadaki ısı yönüdür. Isı yalıtımı, zemin döşemesinde ısının düşmesine izin vermeyen özel bir bariyerdir. Yalıtım tabakası genellikle iki karşılıklı tamamlayıcı malzemeden oluşur: köpük ve yansıtıcı malzeme bu amaç için uygundur. 3 cm'lik köpük tabakası, ısıtma elemanlarını soğuk zemin plakalarından korur ve yansıtıcı malzeme ısıyı odaya transfer etmek için çalışır.
Yüzeyin güçlendirilmesi çalışmalarının oynadığı önemli rol. Bu amaçla, boruların kendilerine bağlandığı bir metal ızgara kullanılır. Bazen, gelecekteki tasarımı güçlendirmenize izin veren ızgarayı ve ikinci tabakayı eklerler.
Takviye neden gereklidir? Şapın altında kolayca deforme olan yumuşak bir malzemedir. Takviye üzerindeki çalışmaları atlarsanız, alt katların deformasyon süreçleri sırasında, şap hızlı bir şekilde çatlar.
Hazırlık çalışmasının zorunlu bileşeni, ambarın ısının neden olduğu deformasyona direnmek olan amortisör bandının döşenmesidir. Çimento kaplamasının deformasyonu nedeniyle, ısıtma elemanları hasar görebilir. Onarımları çok karmaşık ve zaman alıcı bir işlem olduğundan, süspansiyon bandındaki montaj çalışmalarının ihmal edilmesi tavsiye edilmez.
Daha önemli olan, şapın doldurulması için karışımın bileşimidir. Çözüm, talimatlara tamamen uygun olarak hazırlanmalıdır: tüm bileşenler belirli oranlarda eklenmelidir. Şapının kalınlığından, zeminin tüm ısıtma sisteminin mekanik gücüne ve performansının ana parametrelerine bağlıdır. Çimento tabakasının yüksekliği, belirli bir oda için optimum olmalıdır: gerekli ısı transferi seviyesini, verimliliği ve sıcaklık değişikliklerine cevap verme kabiliyetini dikkate almak önemlidir. Tabak kalınlaştıkça, daha fazla ısı kapasitesi vardır - bu mantıklıdır. Ancak, bir dezavantajı vardır, bu da aşırı kalınlıktaki bir şap ile, sıcaklığı düzenlemek zorlaşır.
Çimento şapı kendi ellerinizle yapılabilir, ancak çok yüksek yaparsanız çok uzun bir süre ısınır. Böyle bir katın verilmesi de daha uzun sürecek, ama her şeyde bir "orta zemin" aramanız gerekiyor.
İnce bir şap hızla ısınır. Fakat bu yetenek kendi avantajı değildir. Çimento tabakası incelendiğinde, aşırı ısınması daha olasıdır. Eğer şap fazla ısınırsa, kaplama çatlar ve tüm işleriniz boşa gider.
Aşırı ısınmaya karşı zayıf bir bağın bozulması.
Şapın kalınlığı ayrıca, aşağıda belirtilen borularla ilgili olarak bir koruyucu işlev de gerçekleştirir, bu yüzden tamamen bunları kapsamalıdır. Çimento tabakasının büyüklüğü doğru seçilirse, sıcak zemin eşit şekilde ısınır ve uzun yıllar boyunca size hizmet eder.
Bir apartman dairesinde sıcak bir katın tavsiye edilen kalınlığı 10 cm'den fazla olmamalıdır, konut dışı binalarda daha fazla olabilir: depolar, ticaret pavyonları ve diğer benzer tesisler için standart 20 cm'dir.Yapanın toplam kalınlığı tüm ısıtma elemanlarını saklamalıdır, yüksekliği kullanılan boruların çapına. Asgari bir kılavuz olarak, uzmanlar 6,5 cm'lik bir rakamla ilgilidir.
Şapın kalınlığını doğrudan boru hattından alırsak, bu değer 2-5 cm arasında olabilir.Yapı ve borular arasında ısı yalıtımı önceden yapılmış ve güçlendirici ağ kullanılmıştır, en az 3,5 cm.
Yapının güçlendirilmesi için metal bir ağ kullanmamışsanız şapın üst tabakasının kalınlığı 1-1,5 cm kadar arttırılmalıdır, boruların üzerindeki şapın minimum yüksekliği otomatik olarak 4,5 cm'ye çıkar, bu kalınlıktaki tabla en iyi seçenektir çünkü eşit olacak şekilde zeminin tüm yüzeyinde ısınmak.
Yerden ısıtma boruları üzerine dökülen bir çözelti iki şekilde hazırlanabilir. İlk seçenek, bir yapı malzemeleri mağazasından satın alınan hazır özel bir karışımdır. Dökmek için bir çözüm hazırlamak kolaydır, kurulum ayrıca herhangi bir zorluğa da neden olmaz. Karışım, yüksek nem oranına sahip odalarda kullanılması tavsiye edilmez, bunun bir parçası olan jips gibi, bu koşullara dayanıklı değildir.
Suya dayanıklı bir zemin için hazır, kendinden yayılan karışımlar kullanılabilir.
Hangi katman karışımı koydu? Şapmanın bitmiş karışımdan elde edilen kalınlığı, yapı malzemesine eklenen talimatlarla belirlenir. En çok elektrikli yerden ısıtma için kullanılır, ancak su değildir.
Bir su tabanı için çimento kum harcı en uygun olanları içerir: çimento M-300, kum, su, lif (eğer takviye yığını yoksa) ve plastikleştirici. Plastikleştirici, karışımın kalitesini ve plastisitesini geliştirmek için gerekli özel bir katkı maddesidir.
Döküm için gerekli olan çözeltinin hacmi, tablanın hesaplanan yüksekliğinin ve ısıtılmış tabanın monte edildiği odanın alanının çarpılmasıyla hesaplanır. Şapın kalınlığı gibi bir parametrenin kaydedilmesi anlamsızdır. Sıcak bir zemin kurarsanız, bu kurallara göre yapılmalıdır. Şape için çözüm üzerinde tasarruf, daha sonra yeni bir kat için ek maliyetler ödemek zorunda.
Çimento tabakasının optimum yüksekliği, yeni bir sıcak tabanın çeşitli türlerde öngörülemeyen yüklere dayanmasını sağlar.
Başlangıçta odanızda ağır mobilyalar yerleştirmeyi planlıyorsanız, zemini kurarken metal bir ızgara takmalısınız. Aynı nedenden dolayı çözeltinin hazırlanması sırasında karışıma lif ilave edilir: şapın güçlendirilmesine yardımcı olur.
Şap, genellikle köşeden dökülür ve daha sonra çözelti bir kural kullanılarak tesviye edilir. Burada döşemenin geleceğini hesaba katmalısınız. Pratik olarak tüm dekoratif malzemeler son derece düz bir yüzeye yerleştirilir, bu nedenle çözeltinin tesviyesi mümkün olduğunca sorumlu bir şekilde alınmalıdır. Şapın döşenmesi sırasında, boşlukların oluşmasını engellemek önemlidir, zira bunlar daha sonra zeminin ısı transfer performansını etkileyecektir.
Bir kuplörün montajında teknolojiyi gözlemlemek önemlidir.
Dökme işleminden sonra şapın kurumasına izin verilir. Bu, tabakanın kalınlığına bağlı olarak 1-1.5 ay gerektirir. Diğer tüm tamamlayıcı çalışmalar, sadece çözeltinin tamamen kurutulmasından sonra gerçekleştirilebilir. Bitmiş kendiliğinden yayılan harç daha az kuruyacaktır, ancak burada üreticinin talimatlarında belirtilen süreyi beklemeniz gerekecektir.
Başka hangi kurallar ihmal edilemez? Çözeltiyi dökmeden önce, boruların ısıtma sistemi çalışma basıncı koşulları altında kontrol edilir. Kusur olmamalı. Çimento dökülmeden önce tüm kusurların sabitlenmesi gerekir: bitmiş zeminin onarılması çok zor olacaktır. Yalıtım tabakasının döşenmesi için kurallar ihlal edilmemelidir, aksi takdirde boruların tüm ısıları evin katları arasında değil, evin katları arasında yer alacaktır.
Sıcak su tabanı için şap kaliteli malzemelerden hazırlanmalıdır. Çimento ezilirse, çözeltiye ekleyin, buna değmez. Şapın ana unsuru olarak çimento kalitesi yüksek düzeyde olmalıdır. Sıcak su tabanının dayanıklılığı ve performansı doğrudan kurulumunda kullanılan malzemelerin kalitesine bağlıdır.