HRV / WTW ünitelerinin fanları gürültü ve titreşim üretir, bu da evin her tarafındaki kanallardan darbe sesi olarak yayılır. Isı geri kazanım sistemleri ulusal bina yönetmeliklerindeki geçerli kurallara uygun olmalıdır. Hollanda’da bu, bir yaşam alanında tüm sistemlerin birlikte maksimum 30 veya 35dB üretebileceği anlamına gelir. Bir oturma odasında veya yatak odasında, arka planda düşük vızıltı / öğütme gürültüsü oldukça rahatsız edici olarak deneyimlenebilir. Konut sakinleri genellikle HRV ünitesini daha düşük bir ayara getirerek daha az gürültü kirliliği yaşarlar. Ancak bu, yaşam alanındaki havanın yeterince tazelenmediği anlamına gelir ve bu da küf ve yoğuşma oluşumuna yol açabilir.
HRV sistemlerinden kaynaklanan gürültüyü önlemek için 10 ipucu
1. HRV ünitesinin seçimi
Her HRV ünitesi gürültü üretir (“kabin gürültüsü” olarak adlandırılır). Ancak, bu açıdan bir birim diğerinden farklıdır. Fan(lar)ın tipi ve koruyucunun malzemesi (metal veya plastik) kabin gürültüsünün performansını etkiler. Bir marka ve tip seçerken, sadece kapasite (akış), çalışma ve kontrol seçeneklerini değil, aynı zamanda kabin gürültü azaltma rakamlarını da göz önünde bulundurun. Tam kapasitede kutunun (dB) görünümüne dikkat edin. HRV ünitelerinin en yeni modelleri genellikle fısıltı sessizliğindedir.
2. Kanalların optimum boyutlandırılması
Hava kanalları, kanaldaki hava hızı mümkün olduğunca düşük olduğunda daha az gürültü yayar. Sonuç olarak, daha yüksek hız daha fazla gürültü ve daha fazla titreşim anlamına gelir. Fanın daha fazla çalışması gerekiyorsa, daha fazla gürültü üretilir. Bu nedenle, havalandırma kanallarının çapı ne kadar büyük olursa, hava hızı o kadar düşük olur.
Optimum boyutlandırma, kanal çapını, ünitenin kapasitesini ve evin içeriğini (hava talebi) dikkate alır. Ama aynı zamanda mevcut alan: daha büyük çaplı bir kanal daha fazla yer kaplar. Tüm HRV üniteleri için TQ-Air havalandırma kanalları mevcuttur. 125’ten 200 mm’ye kadar olan çaplarla her zaman en uygun boyutlandırma planı yapılabilir.
3. Havalandırma kanallarının akıllı tasarımı
Dik açılı virajlar ve genişten dara geçişler daha fazla hava direnci sağlar. Bu nedenle gürültü rahatsızlığı olasılığını artırır. Akıllı bir yerleşim planı kullanarak çok fazla viraj yapmaktan kaçının.
4. İyi yalıtılmış havalandırma kanalları seçin
Fanların ürettiği gürültü, havalandırma kanalları tarafından taşınır ve evin içine yayılır. Besleme ve dönüş tarafındaki iyi yalıtılmış havalandırma kanalları termal olarak yalıtır, ancak kesinlikle akustik olarak da yalıtır. Bu, kabin radyasyonunu etkili bir şekilde azaltır. TQ-hava havalandırma kanallarının iç kısmındaki yalıtım buhar difüzyonu geçirmezdir. Kısmen bu nedenle, ses gürültüsü azaltımı 20dB (sistem 160/125) veya 14dB’dir (sistem 200/170). (DIN-EN-ISO 5135:1999’a göre).
5. Hava geçirmez bağlantılar
Havalandırma kanalındaki herhangi bir sızıntı havanın yanı sıra sesin de dışarı çıkmasına neden olabilir. Bir havalandırma kanalının sızıntı açısından kritik parçaları bağlantılardır. Kanaldaki hava ile çevredeki alan arasındaki ısı ve soğuk farkları nedeniyle bağlantılarda gevşeklik vardır. Bu nedenle, kanallar hareket ettiğinde bile iyi kapanmaya devam eden esnek bağlantılar seçin.
Thermaflex’in TQ-Air bağlantıları kauçuktan yapılmıştır, bu da montajı kolaylaştırır ve havalandırma kanalının sızıntı yapmasını önler.
6. HRV ünitesinin konumu: sirkülasyon gürültüsü
Asılı bir HRV ünitesi sağlam bir taş duvara bağlanmalıdır. Ünitenin yaşam alanlarına çok yakın yerleştirilmemesi ve her durumda daima bir kapı ile kapatılması da önemlidir. (Asla açık bir merdiven üzerinden değil). Ekipman odası bir yatak odasına yakınsa, bölme duvarının uygun şekilde inşa edilmesi önemlidir.
7. Susturucuları yerleştirin
Susturucuların doğrudan HRV ünitesinin besleme ve dönüşüne takılmasıyla, ünitenin sesi kısmen emilir. Akustik ses emiciler, oturma odalarına ve yatak odalarına gelen gürültü seviyesini istenen düzeye indirir.
8. Filtreleri kontrol edin
HRV ünitesinin tıkalı veya kirli filtreleri yalnızca sağlıksız bir yaşam ortamı yaratmakla kalmaz, aynı zamanda hava akışını da azaltır. Bu, HRV ünitesinin gerekli hava akışını üretmek için daha fazla çalışması gerektiği anlamına gelir. Filtrelerin düzenli olarak değiştirilmesi gereksiz ekstra gürültü üretimini önler.
9. Tesisatın doğru ayarlanması
Havalandırma sistemi kullanıma alınmadan önce uygun şekilde ayarlanmalıdır. Bu, inşaat sektöründeki zaman kısıtlamaları nedeniyle genellikle baskı altındadır. Yanlış ayarlanmış bir sistem optimum şekilde çalışmaz ve gürültü rahatsızlığı riskini artırır.
10. Titreşimsiz bağlantılar
Bileşenleri monte ederken sert bağlantılar kullanmaktan kaçının; bu, kanal sisteminde ekstra gerilime yol açabilir ve bu da hava akışıyla birlikte titreşimlere neden olabilir (gürültü üretir). TQ-Air kauçuk bağlantılar bu titreşimleri emer.
Evinizde sağlıklı ve konforlu bir yaşam ortamı için, TQ-Air yalıtımlı havalandırma kanalları ile birlikte doğru HRV ünitesini seçin. Montajcınızın TQ-Air havalandırma kanalları ile birlikte en iyi HRV markası konusunda size tavsiyede bulunmasına izin verin.
HRV ve havalandırma kanalları hakkındaki sorularınız için HRV uzmanımızla iletişime geçmekten çekinmeyin!
TQ-Air havalandırma bileşenleri
TQ-Air HRV ile önceden izole edilmiş bir havalandırma borusu sistemi kurulur. Isı ve ses yalıtımını tek bir prefabrik çözümle birleştirir. Ürün, mekanik olarak güçlü ve darbeye dayanıklı PE dış kılıf içinde, buhar geçirmez bir hücre yapısına sahip poliolefin yalıtım köpüğünden oluşur.