Bir ev veya apartmandaki tüm cihazlar için çalışacak tek bir dış ünitenin kurulmasına izin veren tek bir klima sistemi popülerlik kazanmaktadır. Multi-split sistemlerin kurulumu maliyetli ve zaman alan bir süreç olmakla birlikte aynı zamanda güvenilir ve estetiktir.
Bir ev için iklim ekipmanı sipariş etmeden veya satın almadan önce, türlere, maliyete, ekipman konfigürasyonuna karar vermeniz gerekir. Klimanın kalitesi ve işin dayanıklılığı, duvara monte edilen montaj malzemelerine bağlıdır.
Komple set ve multisplit sistem türleri
Endüstri iki tür multisplit üretir:
- bir kompresör ile;
- çoklu kompresörler ile.
Aradaki fark, mono kompresörlü bir klimadaki iç ünitelerin tek bir modda çalışmasıdır - ısıtma veya soğutma. Çoklu kompresör modelleri aynı anda bir odayı ısıtıp diğerini soğutabilir.
Standart bir iç saç kurutma makinesi seti ve bir dış ünite satın almak mümkündür. Ancak çoğu zaman, alıcılara, bina alanına göre iç üniteleri ayrı ayrı seçmeleri ve ardından kompresör gücünü hesaplamaları önerilir.
Dış ünitenin kapasitesi, tüm iç ünitelerin toplam kapasitesinden %20 daha fazla olmalıdır.
Çok bölmeli bir sistemin bağlantısı mümkündür:
- aynı dahili saç kurutma makinesi seti ile - kompresöre 2 ila 4 cihazın bağlı olduğu sabit bir sistem;
- dizgi yöntemiyle, boru hatlarının dallandırılmasını kullanarak aynı anda 16 cihaza kadar bağlanabilir.
Doğru çalışma için tek koşul dış ünitenin kapasitesidir. Dizgi yöntemi, zemin, duvar, tavan, kaset gibi çeşitli iç mekan klimalarının tek bir soğutma sisteminde birleştirilmesini mümkün kılar.
Bölünmüş bir sistemin eksileri:
- harici ekipman bozulduğunda tüm dahili cihazları durdurma;
- sorunlu kurulum, tesis çalışmaya hazırsa ve onarım işi bittiyse;
- ek sarf malzemeleri nedeniyle maliyet artışı.
Bir çoklu sistemin maliyeti, tek bir klima kurmaktan daha pahalıya mal olacaktır.
kurulum gereksinimleri
Multisplit sistemin kurulumu, dış ünitenin kurulacağı yerin seçilmesiyle başlar. Freonun her bir dahili saç kurutma makinesine ayrı ayrı dolaştırılacağı hattın uzunluğu, üreticinin talimatlarında belirtilen izin verilen değerleri aşmamalıdır. Aksi takdirde, iklim sisteminin verimliliği beyan edilene karşılık gelmeyecektir.
Kompresör kapalı veya yarı kapalı odalara kurulmamalıdır, çünkü havalandırma için hava eksikliği nedeniyle sıklıkla aşırı ısınır ve kapanır. Bu, ekipmanın erken aşınmasına yol açar.
Montajcılar, ana boruların açık montajında ısrar ederse, bunu sonraki onarımlar için kolaylık ile açıklayarak, onlardan 30 yıl garantili pahalı yüksek kaliteli borular tedarik etmelerini ve bunları duvara monte etmelerini isteyin. Düzenli sıcaklık değişimlerine maruz kalırlarsa borular daha hızlı arızalanır.
Güçlü multisplit - gürültülü cihaz. Pencereli bir duvara monte edilmesi önerilmez.
Ayrıca şunları da göz önünde bulundurmanız gerekir:
- soğuk hava akışının uyuyan kişiye ve gürültü seviyesine yönlendirilmemesi için odadaki mobilyaların düzenlenmesi;
- damlayan yoğuşma yoldan geçenlerin üzerine düşmemelidir, su durgunluğu olmaması için boru aşağıya doğru yönlendirilir;
- sistem ayrı bir panele bağlanmalı ve kendi kablo tesisatına sahip olmalıdır;
- soğuk ve sıcak bölge arasında termal temas olmamalıdır;
- Aşırı elektrik tüketimi olmaması için harici modül dahili modüllerden daha alçak monte edilmelidir.
Özel evlerde, apartmanlarda, ofislerde deneyime sahip profesyonel kurulumculara çok bölmeli bir sistem bağlantı şemasının geliştirilmesine güvenmek daha iyidir. Genellikle onarım çalışmaları için dışarı çıkarlar ve sistemlerin işleyişi hakkında insanların geri bildirimlerini dinlerler. Yeni başlayan birinin işi kendi başına yapması neredeyse imkansızdır.
Çok bölmeli bir sistemi monte etmek için araçlar
Çok bölmeli bir klima sistemi kurmak için aşağıdaki araç seti gereklidir:
- perforatörler, bir öğütücü, bir tornavida, elmas taçlı bir matkap, duvarlarla çalışmak için bir takip kesici ve demir takviye;
- boru kesici, iç kesimleri döndürmek için rimmer, paspaslama, borularla çalışmak için haddeleme.
Freon'a yakıt ikmali yaptıktan sonra yakıt ikmali ve sızıntı aramak için özel ekipman:
- kaçak dedektörü;
- doldurma silindiri;
- borudan buharları ve havayı çıkarmak için vakum pompası.
Sarf malzemeleri:
- ana sistem için bakır borular ve ısı yalıtımı için malzeme;
- bunun için elektrik kablosu ve koruyucu oluk;
- soğutucu;
- pirinç braketler ve somunlar;
- silikon, poliüretan köpük.
En az bir başarılı klima kurulumundan veya sökülmesinden sonra veya bu konuyla ilgili ayrıntılı bir video izledikten sonra split sistemi kendi başınıza bağlamanız önerilir.
Kurulum adımları
Çok bölmeli bir sistem kurmak için adım sırası:
- Önce elektrik kablosu döşenir. Kablo için duvarda bir yer yapılması gerekeceğinden, çalışma kaba onarım aşamasında gerçekleştirilir.
- Ardından, talimatlarda açıklanan tüm kurulum kurallarına göre dış üniteyi kurun.
- Güçlü bir delgeç, kompresörü ve iç üniteyi bağlamak için duvarda delikler açar.
- Duvarlarda otoyollar düzenleyin.
- Harici cihazı ve iç üniteleri elektrik kablolarıyla bağlayın.
- Sistemi sızıntılara karşı kontrol edin.
- Bir pompa yardımıyla kalan hava çıkarılır ve sistem soğutucu ile doldurulur.
- Şebekeye bağlayın ve bağlayın.
Kontrol ettikten sonra, dış ve iç ünite arasındaki kablo setini yalıtın.
Kurulumdan sonra kontrol panelinin her saç kurutma makinesi için ayrı ayrı konfigüre edilmesi gerekir. Uzaktan kumandalardan biri ana olduğunda bir seçenek vardır, gerisi ikincil bir duruma sahiptir.
Elektrik işleri yapılırken tüm evin enerjisi kesilir. Kablo topraklanmıştır.
Topraklama kablosu su kaynaklarından, paratonerden uzak tutulmalıdır. Açık kompresöre ıslak ellerle dokunmak yasaktır. Kompresördeki dahili çalışma ancak kapatıldıktan sonra gerçekleştirilir.
Bu tür yapıların kurulumunda deneyime sahip olmayan çok bölmeli sistemlerin kurulumu önerilmez. Şemadaki yanlış hesaplama veya boruların yanlış montajı, ekipman ve tesislerin sık sık onarılmasına neden olacaktır.