Yedi yıl önce bir arkadaşım bana bir Liebert PowerSure 250 UPS verdi ve yıllar içinde taktığım her ne (ev) bilgisayar ve monitör için iyi yaptı. Az önce Intel çekirdekli i7-920 ve 3 HDD, diğer grafik kartı vb. Özelliklere sahip yeni bir PC sipariş ettim ve 700W'lık bir güç kaynağı seçtim.
Yeni iş istasyonunun mevcut Shuttle kutumdan çok daha fazla güç kullanacağını tahmin ediyorum (bu, SQL Server çalıştıran bir geliştirme makinesi olacak). Bir PS seçici sihirbazı buldum, bu 524VA sağlayabilecek bir UPS seçmem gerektiğini önerdi - mevcut UPS sadece 250VA kapasitesine sahip.
APC Back-UPS ES 700VA için iyi bir değerlendirme okudum - bu 700VA, ancak çıktı kapasitesi sadece 405 Watt. Bu, yeni bilgisayarımdaki 700W güç kaynağının fazla belirtildiği anlamına mı geliyor? Yoksa bir şey mi kaçırdım? Elektrik kesintisi durumunda KGK'nın sadece 5 dakika çalışmasını istiyorum. Güç gereksinimlerinizi karşılayacak bir UPS'i nasıl seçersiniz?
Eski bir iş parçacığı için bazı yeni bilgiler. UPS'iniz, PSU’nuzdan maksimum potansiyel çekiliş sağlayabilmelidir. Yani, UPS'in bütün amacı verilerinizi korumaktır, bu yüzden bileşen zincirindeki zayıf halka olmamalıdır. Ayrıca, fiyatların daha yüksek bir UPS seviyesine sıçraması, bir şeylerin düzeninde fazla değildir.
Bir UPS seçerken göz önünde bulundurulması gereken bir diğer önemli husus da PSU’nuzun aktif güç faktörü düzeltmesinin olup olmadığıdır . Bu aktif PFC PSU'lar girişlerini daha fazla talep ediyorlar ve UPS elektrik kesintisinde çalışmaya başladığında kapanabilir. Çabuk sebep - Tüketici UPS'leri genellikle bir kare sinüs dalgası yaklaşımı sağlar ve aktif bir PFC kaynağı düz bir sinüs dalgası bekler. Basamaklı bir dalgaya geçerken, bir sıfır güç durumu görebilir ve sadece kapanabilir. Her zaman değil, belki bazen, belki hiçbir zaman bileşenlerin hassasiyetine bağlı olarak ... Bu konuda daha fazla bilgi thread .
Özellikle bu iplik ve vat miktarı için geçerli olduğu gibi, aktif güç faktörü düzeltmeli bir PSU, yanlış hizalanmış akımı düzeltmek için gerektiğinde daha fazla güç çekebilir. Bu, güç sağlama hiçbir zaman mükemmel olmadığından her zaman mümkündür, ancak akım bir kare dalgalı dalga sürerken çok daha muhtemeldir. Bu nedenle, tüm bileşenlerin güç talebini kesinlikle sağlamanız gerekirken, PSU’nuzun UPS’in verimini dengelemek için fazla para çekmesi durumunda beklediğinizden daha fazla boşluk bırakmaya ihtiyacınız olabilir.
Güvende olmak daha iyi. PSU'nun gücünü karşılayan veya aşan bir UPS edinin. Ayrıca, aktif PFC PSU'lar ile güvenle çalışabilecek bir UPS satın alın (bu, UPS'in saf veya en azından kareden daha iyi bir dalga sağladığı anlamına gelir).
Çok kaba bir kural olarak, bir UPS’in watt değeri yaklaşık olarak 0.6 * 'dir VA' dır, bu yüzden gördüğünüz gibi, 700VA’lık bir KGK, yaklaşık (0.6 * 700) = 420W güç yükü için iyidir. (teknik özellikleriniz 405W dedi). Buna karşılık, ihtiyacınız olan minimum VA değeri yaklaşık 1,6 * yük vat miktarıdır.
700W PSU’nuz, PC’nizin “tam yüklü” ne kadar güce ihtiyaç duyacağına dair bir fikir verir, ancak normal çalışma koşullarında bu miktarın yarısından daha azını kullanır - tam özellikleri bilmeden söylemek zor. Bunun UPS tarafından desteklenmesini istiyorsanız, ekranınızın gücünü artırmayı unutmayın.
Yükünüzün maksimum gücünü (PC, muhtemelen + ekran) hesapladıktan sonra, ihtiyaç duyduğunuz UPS'in temel VA derecesini seçebilirsiniz - daha sonra teknik özelliklere bakın ve hangi modele ihtiyaç duyduğunuza bakın. İşte eğlencenin başladığı yer, çünkü daha sonra güç kesildiğinde UPS'in ne kadar süre çalışmasını istediğinizi görmek zorundasınız - ve bu iki yol alabilir ...
İhtiyacınız olan tam VA değerine sahip bir UPS seçebilirsiniz, böylece% 100 kapasitede çalışır ve bu nedenle 'n' dakika sürer.
Gerçekten ihtiyaç duyduğunuzdan çok daha yüksek bir VA değerine sahip bir UPS seçebilirsiniz, örneğin, kapasitenin% 50'sinde çalışır ve bu nedenle seçenek 1'deki UPS'den daha uzun süre dayanır.
Meseleleri karmaşıklaştırmak için, bazen 'seçenek 1' UPS ile kullanmak için ekstra pil paketleri satın alabilirsiniz, böylece VA derecesi arttırılmaz, ancak daha uzun süre çalışır.
... veya seçenek 2'ye göre denetleyebilir ve gelecekte çalışma süresine bağlı olarak UPS üzerindeki yüke ekleyebileceğinizi biliyor olabilirsiniz.
Tüm bunları okumak ve bir UPS seçim gurusu olmak veya üreticinin UPS seçim araçlarını kullanmak isteyip istemediğinize karar verdiğiniz nokta budur!
APC Back-UPS ES 700VA için iyi bir değerlendirme okudum - bu 700VA, ancak çıktı kapasitesi sadece 405 Watt. Bu, yeni bilgisayarımdaki 700W güç kaynağının fazla belirtildiği anlamına mı geliyor? Yoksa bir şey mi kaçırdım? Elektrik kesintisi durumunda KGK'nın sadece 5 dakika çalışmasını istiyorum. Güç gereksinimlerinizi karşılayacak bir UPS'i nasıl seçersiniz?
Daha yüksek olan PC'ler için 700VA fazlasıyla yeterli. Evet, 700W'lık güç kaynağınız büyük olasılıkla aşıldı, ancak 700W'ın tükettiği maksimum güç olduğunu, sağladığı maksimum güç olmadığını unutmayın. Standart güç kaynakları için% 20, genel amaçlı kullanım için% 10 ila% 15'tir. yüksek kaliteli güç kaynakları. Bu, PC bileşenlerinin ~ 550W'dan fazla kullanamayacağı, ancak CPU için 120W, grafikler için 120W, her disk sürücü için 18W tepe, anakart için 50W, RAM stick kullandığı anlamına gelir 8 RAM DIMM ve 4 sabit sürücü ile 440W aşırı yük altında toplam.