Kablo İçin Gerilim Düşüşü, direnç varlığında içinden geçen akım nedeniyle gerçekleşir. Bu makaledeki fenomeni ve voltaj düşüşünü hesaplama sürecini ayrıntılı olarak anlayacağız.
İki nokta arasında voltaj farkı oluştuğunda voltaj “düşür”. Kablonun ucundaki potansiyel, kablonun başlangıcındaki potansiyelden daha az olduğunda, bir elektrik telindeki potansiyel düşüşler. Kablonun direnci veya empedansı ve fiziksel özellikler, kablodaki voltaj düşüşünü hesaba katar.
Kablodaki voltaj düşüşü nedir?
Bir kablodaki voltaj düşüşü, iki ucun potansiyel farkının bir sonucudur. Bu miktarın ölçüsü DC'den AC'ye değişir. DC'de, basitçe akım ve direncin çarpımı, voltaj düşüş değerini verir.
Aşağıdaki adım adım yöntem gerilimi hesapla kablonun düşmesi:
- Kablodan geçen akımın değerini alın.
- Geri dönüş yolu için de voltaj düşüşü meydana geldiğinden elde edilen miktarla kablo uzunluğunu iki katıyla çarpın
- Milivolttan volta dönüştürme için sonucu 100'e bölün
Kablolar için gerilim düşümü hesaplama formülü:
Kablolar için voltaj düşüşünü hesaplamanın temel formülü ohm yasasıdır. Ayrıca, doğru voltaj düşüşü hesaplaması için sadece ohm yasası yeterli olmadığından ilgili bazı noktaları dikkate almamız gerekiyor.
The tek faz için gerilim düşümü hesaplama formülü ve üç fazlı kablolar aşağıdaki tabloda verilmiştir.
|DC||Gerilim düşüşü = Akım × Direnç (DC için)|
|Tek fazlı AC||Gerilim düşüşü = Akım × (2 × Telin uzunluğu × Direnç / 1000)|
|Üç fazlı AC||Gerilim düşüşü = √3 × Akım × (2 × Telin uzunluğu × Direnç / 1000)|
Zırhlı kablo için voltaj düşüşü:
Zırhlı kablo veya çelik/Alüminyum tel zırhlı (SWA/AWA) kablo, 3 damarlı, yüksek düzeyde koruyucu bir elektrik kablosudur. Zırh, mekanik strese, yüksek yüklere vb. karşı ek koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Zırhlı kablolar yer altı amaçlı, güç şebekelerinde kullanılmaktadır. Bunlar 11 kV ve 33 kV kablolarda mevcuttur. Çelik veya alüminyum zırhlı kablo için gerilim düşümü hesaplama işlemi genel kablolarla aynıdır. İzin verilen maksimum voltaj düşüşü aydınlatma devreleri için %3, diğer devreler için %5'tir.
Kontrol kablosu için voltaj düşüşü:
Kontrol kabloları genellikle besleme kablosu, araba kablosu ve robot kablosu gibi uygulamalarına göre adlandırılır. Üç tiptirler - CY, YY ve SY. Bir kontrol kablosu için voltaj düşüş yüzdesi %1.5'i geçmemelidir.
Kontrol kabloları, sinyallerin iletimi, kalibrasyonu ve kontrolü gibi otomatik endüstriyel işlemler gibi çok çeşitli uygulamalar için kullanılır. Elektrik kablolarının başka bir özel şekli oldukları için gerilim düşümü hesabı onlar için aynıdır.
Kablo için izin verilen voltaj düşüşü:
Hindistan'da kablo için izin verilen voltaj düşüşü, yerin doğasına göre değişir. Yüzde, kentsel veya yarı kentsel alanlarda, uzun mesafeli iletim gerektiren kırsal alanlar nedeniyle kırsal alanlara göre daha yüksektir.
Biliyoruz ki, kablo uzunluğu ile gerilim düşümü artıyor. Bu nedenle, kırsal sektör kablolarında izin verilen maksimum voltaj düşüşü, arzın %3'üdür. Santrallere daha yakın oldukları için bu oran banliyöler için %5 ve şehirler için %6'dır. Kabul edilebilir voltaj düşüşü limiti, aydınlatma devresi için %2 ve endüstriyel devre için %5'tir.
Devamını okuyun…..Bir Seri Devrede Gerilim Düşüşü Nasıl Hesaplanır: Ayrıntılı Gerçekler
Kablo için Gerilim Düşüşü - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Kablo için voltaj düşüşünün etkileri nelerdir?
Direnç veya empedans, kablo için voltaj düşüşünü tetikler ve kontaklar, kablo konektörleri gibi diğer pasif elemanlar voltaj düşüşünü etkiler. Kablo ne kadar uzun olursa, voltaj düşüşü o kadar belirgin olur.
Kablo için voltaj düşüşünün etkileri-
- Isıtıcılar ısıtmayı düzgün bir şekilde durdurur
- Devreye bağlı motorlar yavaş çalışıyor ve bazen yanıyor
- Işıklar daha kısık hale gelir
Net direnci düşürürken besleme ve yük arasındaki kablonun çapını artırarak voltaj düşüşünü basitçe azaltabiliriz.
Yüksek boyutlu kablolarda neden daha az voltaj düşüşü var?
Daha büyük boyutlu bir kablonun kesit alanı, küçük boyutlu bir kabloya göre daha yüksektir. Bu nedenle daha büyük boyuttaki kablonun direnci azalır ve gerilim düşümü da aşağı gelir.
Bu nedenle daha büyük boyutlu kablolar, küçük boyutlu kablolardan daha az dirence sahiptir. Ancak, elektrik kablosunun uzunluğu ile voltaj düşüşü artar. İçinde güç dağıtım sistemleri, sistemler çok yüksek bir voltaj kullanıyorsa, küçük bir voltaj düşüşü ile belirli bir miktarda gücü iletmek mümkündür.