Pillerin kurulması, özel bir evin veya dairenin tüm ısıtma sisteminin performansını etkileyen önemli bir süreçtir. Sadece sıhhi bağlantıların kalitesine değil, aynı zamanda pencere pervazına, zemine ve duvarlarına hava boşluklarının da uygulanmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Makalemizde bu konuda daha fazlası.
Radyatör dağı
Modern ısıtma sistemleri pazarı, müşterilere radyatörlerin performansı için geniş bir yelpazede farklı malzemeler ve seçenekler sunmaktadır.
Sabitleme yöntemleri ile, aşağıdaki gruplara ayrılır:
- zemin - doğrudan binanın zeminine monte edilen küçük ayaklarla donatılmıştır. Bu seçenek, pencere camı ve odaların alt yatay yüzeyleri için gerekli termal boşluğu sağlamanızı sağlar.
- takılı - Bir evin veya dairenin dış duvarlarına sabitlenmiş metal braketlere doğrudan monte edilir.
Duvardan ısıtma radyatörüne gereken mesafe en iyi şekilde, odanın dikey yüzeylerine tutturulan ürünler tarafından sağlanır ve bu da özel bir braket şekli ile sağlanır. Açık hava türleri için, bu parametre bağımsız olarak ayarlanmalıdır.
Duvar ve radyatör arasındaki boşluğun etkisi
Birçok acemi ev ustası, piller ve dış duvarlar arasındaki gerekli boşluğu ayarlama ihtiyacının önemini anlamıyor. Bu sonuçta bir evin ısıtılması için makul olmayan harcamalarda önemli bir artışa yol açar. Sorunu daha ayrıntılı olarak ele alalım.
Dış duvar, çevreleyen hava ile sürekli temas halinde olup, bu da önemli bir soğumaya yol açar. Isıtma bataryalarının doğrudan destekleme yapılarının iç yüzeyine sabitlenmesi durumunda, ısının ana kısmı evin iç kısmındaki havanın ısıtılmasında değil, duvar malzemesinin ısıtılmasında harcanmaz.
Beton ürünlerinin düşük ısı yalıtım özellikleri kabul edilebilir bir iç mikro iklim sağlamak için izin vermez. Duvar ve radyatör arasındaki mesafenin atmosferi ısıtmak için en az harcanması durumunda termal enerjinin% 70'ine kadar. Bu nedenle, ısıtıcıyı kısa bir mesafeye doğru hareket ettirerek, gereksiz atık miktarını azaltarak gerekli hava yalıtımını yaratın.
Gerekli mesafe nasıl belirlenir
Bina içinde yapılan birçok inşaat işleri bina yönetmeliklerine ve yönetmeliklere (SNiP) tabidir. Bir SNiP ve radyatör kurulumu var.
Buradan sadece duvar ve radyatör arasındaki mesafenin gözlemlemek için gerekli olduğunu değil, aynı zamanda kurulumunun diğer parametrelerini de öğrenebilirsiniz:
- Cihaz doğrudan camların altına yerleştirilmeli, böylece açıklık ve akü merkezleri birbirine denk gelecek;
- Isıtıcının genişliği, eğer varsa alt pencere nişinin genişliğinin% 70'ini geçmemelidir;
- zemine olan mesafe, pencere eşiğine 12 cm'yi geçmemelidir - 5 cm;
- Duvara olan mesafe 2-5 cm.
Optimal boşluk seçimini etkileyen çeşitli parametreler vardır. Çoğu zaman evin duvarlarının malzemesi ve pencere kenarlarının büyüklüğünden etkilenir. Bazı odalarda, bataryaların sınırlarının ötesinde önemli ölçüde çıktığı zaman çirkin bir resim görebilirsiniz.
Dikkat edin! Duvar ve duvar sistemleri arasındaki boşluğun önemli ölçüde azaltılması, fiyatı düşey yapıların ek fiyat işlemine katkıda bulunur. Bunlar arasında folyo yalıtımı veya alüminyum folyo ekranları bulunur.
Radyatör montajı
Duvarlara gereken mesafeyi ayarlamanın ana yolu, ısıtma cihazlarının kendi ellerinizle veya uzmanların yardımıyla yüksek kaliteli ve yetkin bir şekilde monte edilmesidir. Bu yönüyle daha ayrıntılı olarak konuşalım.
Zemin görünümlerinin kurulumu
Bu montaj seçeneği, yüksek kütleye sahip ürünler için idealdir ve çoğu zaman dökme demirden yapılır. Bu tür piller zemine sabitlenmiş çıkarılabilir veya sabit ayaklarla donatılmıştır. Tabanın malzemesine bağlı olarak, ahşap vidalar, vidalar ve plastik dübeller, çivi dübelleri ile sabitleme yapılabilir.
Yerden ısıtma cihazının kurulumunun gerekli bir elemanı bir duvar braketi. Boşluk dikkate alınarak, yerden radyatörün üst boylam borusuna kadar istenen mesafe olarak tanımlanan istenen yüksekliğe ayarlanır. Bağlantı elemanlarının yardımıyla ve montaj alanlarının işaretlenmesiyle zemin, duvar ve pencere eşiğine en uygun mesafeyi elde edebilirsiniz.
Duvar radyatörünü asarız
Her ısıtıcı, duvarlara montaj için kullanılan bir veya daha fazla süspansiyon tipi ile donatılmıştır. Braketlerin malzeme ve mukavemet özellikleri, ısı taşıyıcı ile doldurma dikkate alınarak, ısıtma aküsünün kütlesine karşılık gelmelidir. Aksi halde sistem sızıntısı mümkündür.
Doğrudan kurulumdan önce, kurulum yerinin ve gerekli mesafelerin ana yüzeylere tespit edilmesi gerekir.
Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
- Pencerenin merkezini belirleyin ve daha sonra radyatörün merkezi ile birleştirilecek duvardaki işaretlemeyi uygulayın.
- Akülerin alt kenarından üst tüpe kadar olan mesafeyi ölçün ve 12 cm ekleyin Bu köşebentlerin montaj noktalarında zeminden bir kenara ayrılarak, sabitleme noktalarının yatay pozisyonu kontrol edilir.
- Süspansiyonların monte edildiği yerlerde delikler delikli bir matkapla delinir, dübeller takılır ve köşebentleri kendinden kılavuzlu vidalarla sabitleriz.
Dikkat edin! Her paket satılan radyatörlere benzer bir talimat eklenmiştir. Farklılıklar, süspansiyonların belirli tiplerinde ve kurulumlarının özelliklerinde bulunabilir.
Özetleme
Bu yazıda, radyatörün duvardan ne kadar uzakta kaldığını, neyi etkilediğini ve ısıtma sistemini kurarken doğrudan nasıl yapıldığını inceledik. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi - bu makaledeki videoda.