Güneş Enerjili Klima Ünitesi.
Çoğu insan, ironik bir şekilde ısıya neden olan güneş ışığının gücü ile evlerini soğutmak ister. Güneş ışığından yararlanarak meskeninizin enerji verimli soğutmasını nasıl sağlarsınız?
Haziran 2013'ten bu yana harika çalışan oturma odam için güneş enerjili bir klima ünitesini başarıyla uyguladım. Size nasıl yaptığımı anlatayım.
Unutmamanız gereken notlar:
Uyguladığım şey, şebeke dışı bir güç sistemidir. Evim kendi gücünü üretir ve şebeke gücü olmadan çalışabilir. Sonuç olarak sistemim genellikle şebekeye bağlanan sistemden çok daha pahalıdır (gücü geri besler). Sadece elektrik kesintisi veya doğal afet grevleri (kasırga veya bir araba ile bir şebeke hattı direğine sarhoş bir komşu gibi) güç seçeneğine sahip olmayı tercih ederim.
Bölgem için elektrik kodu gereksinimlerini (NFPA 70, TTS-171 Bölüm 1) ve güç hizmeti gereksinimlerini yerine getirdim. Şebekemize giden şebeke bağlantısı veya besleme gücü, şu anda ülkemde hem mümkün hem de oldukça yasadışı (bir müşteri ihlali nedeniyle bir yan hakemin ölümü meydana geldi). Bu talimat, sistemimi nasıl uyguladığım ve kendim tarafından alınan maliyete genel bir bakış. Uygulamam elektrik kodu ihtiyaçlarınızı, şebeke talimatlarını, bütçe kısıtlamalarını ve tasarım kriterlerini karşılayamıyorsa, bu konuda size yardımcı olamam. Güvenli bir tasarım için gerekli araştırmalarınızı yapmanız gerekir ve sahip olabileceğiniz teknik soruları cevaplamak için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum.
Tasarım hesaplamaları ile evimi nasıl güneş enerjisiyle çalıştırdığımı anlatan bir talimat yayınladım.
//www.instructables.com/id/Solar-Powering-My-Home/
Okumaya devam edin ve umarım ilginç bulabilirsiniz.
Adım 1: Güneş ışığını hasat için güneş panelleri.
Hasat? Evet doğru okudunuz. Yenilenebilir bir kaynağın toplanması klima ünitemi ve evdeki elektrik yüklerimin çoğunu çalıştırmaya izin verir.
Klima ünitesi, odadaki ısıyı uzaklaştırmak için çok fazla enerji kullanır. Bu enerjiyi sağlamak için, güneşin parlak enerjisini yakalamak için düzgün bir şekilde monte edilmiş yeterli güneş paneline ihtiyacınız vardır. Güneş enerjisi söz konusu olduğunda - "ne kadar büyük, o kadar iyi!".
Şu anda çatımda sekiz adet 225watt panel var, 4 seri ve 4'lü diğer dize paralel olarak. Bunlar ışıkları, otomasyon pc, buzdolabı, köpek besleyici, WiFi, küçük ev aletleri ve elbette ki harika klima ünitesi.
Montaj bir tavan rayı kiti ile yapılabilir veya metal ve / veya sert pvc ile yapılmış kendi özel montajlarınızı yapabilirsiniz.
Adım 2: Solar Şarj Regülatörü.
1 kilowatt ve üstü için maksimum güç noktası izleme (MPPT) şarj kontrolörü istiyorsunuz. Temelde daha yüksek verim sağlar, amperleri pil bankasına iletmek için daha yüksek bir voltaj kabul edebilir.
Outback flexmax 80amp mppt denetleyicisini kullanıyorum. Endüstri için sınıfının en iyisi ve maliyetinin her kuruşuna değer. Tamamen programlanabilir ve 60 volt'a kadar bir Dc pil takımını işleyebilir.
Çizdiğim mutlu yüzü fark ettin mi? Aşağılık bana kötü bilim adamı bile kötü planlarını yapmaktan mutlu olmaz.
Adım 3: Pil Bankası.
Benim tercih ettiğim pil Lifepo4 kimyasalı. Uzun ömür, sıfır toksisite, çevre dostu, yüksek enerji yoğunluğu ve en iyisi tamamen güvenli (patlamayacak! Lol).
Sistemim 25, 6v ve paralel olarak 16 pil kullanıyor.
Daha önce kurşun asitli aküler kullandım ama uzun süre dayanmadılar. 14 ayda kapasiteleri orijinallerinin yaklaşık% 40'ı kadardı. Bu maliyetli bir hataydı ve bunları verdim ve Lifepo4 bankamı kurdum. Takdire şayan performans sergiliyorlar ve daha yüksek ön maliyetle olsa da, daha yüksek hizmet ömrü buna değer. Lütfen bu banka için talimatımı okuyun.
//www.instructables.com/id/Lifepo4-solar-stor ...
Şimdi LifePO4 pillerin kapasitesinden şüphe eden herkes için, web'de bu kimyayı detaylandıran birçok iyi kaynak var. Ayrıca şunu da düşünün: Mobil cihazlarınız neden kurşun asit piller kullanmıyor? Hmm. Lityum üstündür ve arabamı çalıştırmak için bir LifePO4 pilim bile var! Bir göz at.
//www.instructables.com/id/Lifepo4-battery-fo ...
Adım 4: Klima Ünitesi.
Güneş enerjisiyle çalışan klima için tek seçenek invertör klima ünitesi kullanmaktır. Bu, endüstrideki en enerji verimli tiptir ve şaşırtıcıdır. Aslında orijinal 18000btu ünitemi 10000btu invertör takmak için verdim.
İnvertör AC ünitem maksimum değerine kadar 240 Watt kadar az enerji harcayabilir. Bu ünite 240 voltta çalışıyor, bu yüzden onu çalıştırmak için bir araca ihtiyacım vardı.
Adım 5: 25.6v Dc'den 240v AC'ye!
Bu nasıl yapılır? Kolay! 25.6v dc kabul eden ve 120v'de saf sinüs dalgası AC çıkışı sağlayan 1000watt'lık bir invertör kullandım. Sonra 120v'yi 240v'ye yükseltmek için 1500watt ototransformer kullandım. Yük altında transformatörün termal görüntüsünü ekledim. Gerilim oranı 3: 1 veya daha düşük olduğunda, ototransformerler galvanik izolasyon yok pahasına daha yüksek verimliliğe sahiptir. Kurulum sırasında makul bir fiyata 240 voltluk bir invertör alamadım, belki de gelecekte, acil durum trafosundan kurtulacaktım.
Akü grubum için koruma bir mini devre kesici 100amp tarafından sağlanır.
Saf sinüs dalga çeviricim sadece 1000Watts sağlayabildiğinden, pil gücünde alabileceğim en düşük sıcaklık 26C'dir ve bu oldukça iyidir. Daha büyük bir üniteyi karşılayabiliyorsanız, o zaman size daha fazla güç!
Basit evet?
Bir yan not: saf sinüs dalgası AC invertörü ve ayrıca invertör klima ünitesi hakkında okuma kafa karıştırıcı değil mi? Bu garip terminoloji için beni suçlama.
Ayrıca invertörünüzün saf sinüs dalgası olup olmadığını bilmiyorsanız, şunları öğrenmenin yolları vardır:
1. İsim plakasında açıkça saf sinüs dalgası çıkışı olarak etiketlenir.
2. Osiloskop kullanabilirsiniz.
3. AC güçle çalışan bir fanı çıkışa takın ve çalışırken titreşirse saf sinüs dalgalı inverter DEĞİLDİR.
4. Reklamı yapılan spesifikasyonlar örneğin 1000Watt güç ve 2000Watt dalgalanma değeri talep ederse, bu invertör saf sinüs dalgası olmayabilir. Saf sinüs dalgalı eviriciler tipik olarak yüksek bir dalgalanma derecesine sahip değildir (yani maksimum sürekli değerinin 2 katı).
Adım 6: Yeşil Enerji Klimalarının Keyfini Çıkarın!
İnvertör açık ve klima ünitesi açıkken, batarya bankamdan rahat havanın tadını çıkarıyorum. Piller biten birimin termal görüntüsünü ekledim.
Burada özel bir not. Tarif ettiğim bu sistem evim için daha büyük bir sistemin parçası. Tasarımım, maksimum güvenilirlik sağlamak için şebekeden bağımsız bir sistem içindi. Tüm bileşenlerin maliyeti bir şebeke bağlantı sisteminden daha yüksektir. Bazı temel tasarım ve uygulama kavramlarını başkalarına tanıtmak, böylece olası kurulumlar için kendi başlarına fikirler elde edebilmek benim amacımdı. Bu talimatın amacı, güneş enerjisiyle çalışan iklimlendirmenin SADECE yolunun bu olduğunu kimseye zorunlu kılmak değildir. Bu bir yol ve bunu yaptığım için mutluyum.
Kurulumumla üniteyi bütün gece çalıştırmak için yeterince büyük bir pil bankamın olmadığını lütfen unutmayın. Bu nedenle, alçak gerilim dc eşiğine ulaşıldığında üniteyi şebekemizden çalıştırmak için otomatik bir transfer anahtarı uyguladım.
Transfer anahtarı tamamen ev otomasyon bilgisayarım tarafından kontrol edilen yazılımdır. Üçüncü ve dördüncü resimlere bir göz atın. Yazılım FLOWSTONE tarafından oluşturuldu. Ev otomasyonu öğreticisine bir göz atın.
//www.instructables.com/id/Creating-a-home-automation-system/