Kritik yük uygulamalarının olduğu tesisler/işletmeler (cam kesme, haddehane, hastane gibi) için uygundur. Planlı kesintilerde ana dağıtım şirketi tarafından işletmeye önceden kesintinin yaklaşık zamanı bildirilir. Bu zaman aralığının öncesinde dizel jeneratör çalıştırılır. Gerilimini, frekansını ve faz açısını şebeke ile eşleştirerek senkronizasyona girer ve münkün olduğunca az yük alarak kısmi biçimde güç vermeye başlar (İleri Yönlü Senkronizasyon). Kesinti yapıldığında işletme enerji kesintisini hissetmez. Ayrıca, şebeke enerjisi tekrar verildiğinde jeneratör kesintiye mahal vermeden yumuşak bir şekilde yükü şebekeye aktarır, şebekenin güvenilir olması için belirlenen süre sonuna kadar senkronda kalır ve bu süre sonunda devreden çıkarak soğutma çalışması sonrası durağan konuma geçer. (Geri Yönlü Senkronizasyon) Planlı kesinti dışında şebeke enerjisinin ne zaman kesileceği çoğu zaman kestirilemez. Aynı otomatik çalışmaya programlı jeneratörler gibi dizel set şebeke enrjisinin kesildiği an start alarak çalışır ve yükü besler. Şebeke enerjisi tekrar geldiğinde Geri Yönlü Senkronizasyon özelliği ile işletmeye şebeke enerjisinin geldiğini hissettirmeden yük aktarım işlemini yapar ve devreden çıkarak soğutma çalışması sonrası durağan konuma geçer.