Üç fazlı elektrik motorlarını açma, tersine çevirme ve kapatma işlemlerini otomatikleştirmek için 220 V veya 380 V bir elektromanyetik marş motoru kullanılır.Cihaz yalnızca besleme voltajı 600 V'tan fazla olmayan asenkron motorlarla uyumludur. Bağlamadan önce devreyi doğru seçip incelemek gerekir.
- Kullanım alanları
- Elektromanyetik marş motorunun çalışma prensibi
- cihaz cihazı
- Marş motorunun tasarımının özellikleri
- sektör tanımları
- Manyetik yolvericinin kontak grupları
- Dur tuşu
- Başlat tuşu
- Cihaz türleri
- Tasarım çok yönlülüğü
- Termal röleli elektrikli marş motorları
- Koruma derecesi
- 220 V'luk bir cihaz bağlamanın incelikleri
- Klasik
- Güç devresi özellikleri
- Kontrol devresi nasıl değiştirilir
- Üç fazlı bir ağa bağlantı
- Hizmet özellikleri
Kullanım alanları
Elektrikli marş motorunun amacı, motorları başlatmak, durdurmak ve tersine çevirmektir. Cihaz ayrıca aydınlatma hattını, özel ekipmanları - pompaları, klimaları, konveyör bantları, kompresörleri kontrol etmek için de uygundur.
Kontaktör, cihazın yerini almasına rağmen, imalat veya iletişim sistemlerinde kullanılır.
Elektromanyetik marş motorunun çalışma prensibi
Kontrol için start ve stop butonları kullanılır. Otomatik cihazın basit bir eylem algoritması vardır:
- Aktif bobine voltaj uygulamak.
- Elemanın etrafında bir manyetik alan oluşumu.
- Metal kontakları sabitlenmiş bir metal çekirdeğin içine çekme.
- Güç kontaklarının kapatılması - akım yüke verilir.
Tersi, iki marşlı bir kuplör kullanılarak gerçekleştirilir.
cihaz cihazı
380 veya 220 V için bir elektromanyetik yol verici aşağıdaki unsurlardan oluşur:
- çekirdek;
- elektromanyetik tip bobin;
- Çapa;
- bağlantı çerçevesi;
- mekanik tip sensörler;
- merkezi ve yardımcı kontaktör sistemi.
Cihazın ek bileşenleri, elektrik sigortaları, ek bir terminal seti, bir başlatma cihazı ve bir koruma rölesi içerebilir.
Marş motorunun tasarımının özellikleri
Asenkron motor, açıldığında, nominal değerin 6 katı bir başlangıç akımına sahiptir. Temas aşınmasını ve hareketli parçaların gevşemesini önlemek için manyetik tip yolverici kullanılır.
sektör tanımları
Cihazın çalışma prensibi, sektörlerden alınan bilgilerden anlaşılabilir:
- ilkinde, uygulama alanları ve genel veriler belirtilmiştir - alternatif frekans, akım derecesi ve geleneksel termal akım;
- ikinci sektörden, güç kontaklarını bağlarken maksimum yük gücünü öğrenebilirsiniz;
- üçüncü sektörde, bir elektrik mıknatısı bobini ve kontakları olan bir grafik diyagram var.
Bobinden kontaklara noktalı bir çizginin varlığı ile eylem senkronizasyonlarını belirleyebilirsiniz.
Manyetik yolvericinin kontak grupları
Güç kontaklarını belirtmek için aşağıdaki işaretler kullanılır:
- 1L1, 3L2, 5L3 - DC veya AC hattından güç sağlamak için tasarlanmış giriş elemanları;
- 2Т1, 4Т2, 6Т3 - yüke bağlantı için çıkış kontakları;
- 13NO – 14NO - motorun çalışması sırasında Start düğmesine sürekli basmamak için kendi kendine toplama yardımı için yardımcı elemanlar.
Yük veya güç kaynağı gruplardan herhangi birine bağlanabilir.
Dur tuşu
Değişiklikten bağımsız olarak, elektrik motorunun marş motoru "Durdur" veya "Başlat" düğmesi kullanılarak kontrol edilir. Bazı modellerde ters mod vardır.Durdurma düğmesi kırmızı rengiyle tanımlanabilir.
Normalde kapalı kontaklar, akımın serbestçe akmasını sağlamak için durdurucuya mekanik olarak bağlanır. Bir tuşa basılmadan kontaklar metal bir çubukla kapatılır. Cihazın durması için düğmeye basmanız gerekir - açılacaktır. Düğmeyi bıraktıktan sonra kilitlemenin olmaması durumunda kontaklar kapanacaktır.
Bu nedenle elektrik motoru özel devreler kullanılarak kontrol edilir. Kurulumu kolaylaştırmak için cihaz bir DIN rayına monte edilmiştir.
Başlat tuşu
Yeşil veya siyah düğme, normalde açık olan kontaklara mekanik olarak bağlıdır. Kontakların durumundaki durdurma anahtarından farklıdır. Bastıktan sonra devre kapanır ve akım kontaklardan akar. Öğe grubu, onu orijinal konumuna geri döndüren bir yay tarafından tutulur.
Cihaz türleri
Sincap kafesli rotorlu 380 V elektrik motorları için yolvericiler, onları ağa uzaktan bağlamanıza, tersine çevirmenize ve durdurmanıza olanak tanır. Cihazlar:
- Açık tip. Panolara, kapalı kutulara ve tozdan korunan yerlere monte edilir.
- Kapalı yürütme. İç mekana yerleştirilen kontrol butonları gövde üzerinde yer almaktadır.
- Toz geçirmez. Özel bir vizör ile toz ve nemden korundukları için iç ve dış mekan kurulumuna uygundur.
- Röle. Termal röleli bir manyetik yol verici, hattaki kısa süreli aşırı yüklenme durumlarında motoru korur. Röle anahtarı cihazla birleştirilir veya ona bağlanır.
- Üç faz. Üç fazlı yolvericinin bir özelliği, başlangıç akımını derecelendirmenin üzerinde aşmanın kabul edilemez olmasıdır. Aksi takdirde cihaz yardımı ile faz geri yüklenir ve düşük başlangıç akım değerlerinde motorun kesintisiz çalışması sağlanır.
Sık aşırı yüklenmelerde marş motorunun sargısı yanabilir.
Tasarım çok yönlülüğü
Tasarım gereği, manyetik yol vericiler 3 ve 4 kutuplu olarak mevcuttur, yani. 3-4 kişi ile. Normalde açık durumdaki dördüncü, kontrol devresini bloke eder.
Elektromanyetik mekanizma içeride bulunur ve sabit bir W şeklinde çekirdek ve sargılı bir bobindir. Hareketli birim, bir travers ve plastiğe bağlı bir ankrajdır. Aktif elemanlara sahip kontak köprüleri içerir. Düzgün kapanma için yaylar kullanılır.
Sabit kontak grubu, vidalı terminallerle plakalara lehimlenmiştir. Onların yardımıyla harici bir hattan bir kablo bağlayabilirsiniz. Ek kontaklar cihazın yan tarafında bulunur.
Bazı modellerde ana kontak bloğu için özel bir kapak bulunur.
Termal röleli elektrikli marş motorları
Termik röleli manyetik yol vericiler, motoru kısa süreli aşırı yükten korur. Kurulum akımının göstergeleri bir regülatör vasıtasıyla ayarlanabilir - bir tornavida ile döndürülür. Kısa devreleri önlemek için termik röleli modeller kullanılmaz.
Koruma derecesi
IP54 korumalı cihazlar açık alanlarda, nemli ve tozlu odalarda kurulum için uygundur. Kutunun içine IP20 korumalı modifikasyonların takılması tavsiye edilir. Sayısal indekse ek olarak, sık yük düşüşleri koşulları altında aparatın dayanıklılığını da hesaba katmak gerekir.
Sayısal indeks ne kadar büyük olursa, marş motorunun kurulumu için o kadar az gereksinim vardır.
220 V'luk bir cihaz bağlamanın incelikleri
Tek fazlı bir manyetik yolvericiyi bağlamak ve titreşimlerini önlemek için bir din-ray kullanılır. Cihaz, reostatların yanına veya kutunun ısıtılmış bir kısmına yerleştirilmemelidir. Cihaza bağlanan iletkenin kalaylı ucu halka veya P harfi şeklinde bükülür. Alüminyum kablolara bir kat gres (teknik vazelin, Tsiatim) sürülür. Cihaz çeşitli şemalara göre açılır.
Klasik
Yük kaynakları motorlar veya ısıtma elemanları ise uygundur. Şema birkaç bölümden oluşur:
- Güç.Buna üç fazlı kontaklar, bir otomatik anahtar (giriş ve güç kaynağı arasına yerleştirilmiş) dahildir.
- Yük. Güçlü bir tüketici gereklidir.
- Zincir. Başlatma ve durdurma düğmesi, bir bobin, ek kontaklar, bir faz ve sıfır üzerine atılır.
Starter kontakları kapatılır ve "Start" düğmesine basıldıktan sonra yüke voltaj verilir. Durdurma düğmesine basıldığında kontaklar açılır ve artık voltaj verilmez.
Güç devresi özellikleri
Tek fazlı yolvericiye A-1 ve A-2 kontakları üzerinden güç verilir. Bobin bunun için tasarlanmışsa, 220 V'luk bir voltajla beslenirler. Faz A-2'ye beslenir, güç kaynağı kasanın altındaki elemanlara beslenir. Voltaj bir rüzgar jeneratöründen, aküden, dizel jeneratörden sağlanabilir. Çıkarmak için terminaller kullanılır - T-1, T-2, T-3. Devrenin dezavantajı, makineyi açıp kapatmak için bir fiş kullanma ihtiyacıdır.
Kontrol devresi nasıl değiştirilir
Yükseltme sırasında cihazın güç sistemi etkilenmez. Aşağıdaki prensibe göre çalışırlar:
- basmalı düğme istasyon tuşları (bir kasada) başlangıçta normalde açık terminallere ve kurulumda normalde kapalı terminallere sahiptir;
- düğmeler manyetik yolvericinin önüne sıralı bir konumda yerleştirilir - Başlat ve Durdur;
- kontaklarla manipülasyonlar bir kontrol darbesi kullanılarak gerçekleştirilir;
- başlat düğmesi bobine voltaj sağlar ve bir darbe üretir;
- anahtar, bobini voltajla besleyen kendiliğinden kilitlenen kontaklarla desteklenir;
- kendiliğinden kilitlenen kontaklar açılır, bobin kendi kendini yeniler.
Son devre kesildikten sonra manyetik yolverici durur.
Üç fazlı bir ağa bağlantı
Starter, 220 V şebekeden çalışan bir bobin vasıtasıyla üç fazlı bir şebekeye bağlanmıştır, sinyal devresi sonlandırılmamaktadır. Faz ve sıfır ilgili kontaklara atılır. Faz kablosu start ve stop butonları arasından çekilir. Jumper normalde kapalı ve açık elemanlara kurulur.
Güç devresi biraz yükseltildi. Fazlar L1, L2, L3 girişlerine beslenir, yük T1, T2, T3'e beslenir.
Bu devre bir asenkron motor için uygundur.
Hizmet özellikleri
Uygun bakım için, arızalı cihazı sökmek gerekir. Artan sıcaklık okumaları, değiştirilmesi gereken bobinin dönüşten dönüşe kapanmasının sonuçlarıdır. Kontaklar zayıf bağlandığında, aşındığında veya aşırı yüklendiğinde de aşırı ısınma gözlemlenir.
Makine vınlıyorsa, armatür çekirdeğe tam oturmuyor, kirli veya hasarlı. Aktif parçalar yakalanırsa veya voltaj %15 düşerse kontakların sıkılığını kontrol etmek gerekir.
Asenkron motorları korumak için manyetik yol vericiler kullanılır. Cihazı bağlamadan önce, çalışma şemasını, termik röle ile entegrasyon olasılığını ve kontrol mekanizmasını değiştirmenin özelliklerini anlamanız gerekir.