Geleneksel radyatörlere göre yerden ısıtmanın avantajları iyi bilinmektedir. Buna göre, bu sistemler talep görüyor - geleneksel şekilde ısıtılan apartmanların ve özel evlerin sahipleri - pillerle - ısıtma devreleri yapıyorlar.
Burada birtakım zorluklar ortaya çıkıyor - bir su ısıtmalı zeminin bir konut binasının mevcut ısıtmasından doğru şekilde monte edilmesi ve bağlanması gerekmektedir. İlk görev, “pasta” koymak ve mevcut otoyollara en düşük maliyetle, ideal olarak kendi elinizle bağlamak için teknik olarak mümkün olduğundan emin olmaktır.
Pratik olarak, evde ya da şehir apartmanında yerden ısıtmaya karar vermiş tüm ev sahipleri bu problemle karşı karşıyadır. Öz: girişte veya iç kapılardaki eşiklerin yüksekliği, çizimde aşağıda gösterilen bir kuplörle sıcak zeminlerin tam teşekküllü "pastasının" kurulması için yeterli değildir.
Zemin veya bodrum tavanında bulunan monolitik ısıtma devresinin bileşimini düşünün:
Önemli bir nüans. Zeminin üzerinde bir monolitik sıcak zemin (TP'ye kısaltılmış) düzenlenmişse, yalıtımın kalınlığı en az 100 mm köpük veya 60 mm ekstrüzyon köpüğüne yükselir. Her iki malzemenin yoğunluğu 35 kg / m³'dir.
Laminat kaplamalı “pasta” nın toplam toplam yüksekliği 85 + 30 + 10 = 125 mm olacaktır. Bu yüzden yüksek eşikler normal bir sahibi sağlamaz. Sorunu çözmek ve benzer bir durumda yerden ısıtma nasıl gerçekleştirilir:
Bu, kapalı hava odalarına sahip çoklu folyo - dayanıklı bir malzemedir
Yardım. Eşiklerin yüksek kaldığı yerin tek odası balkon ve sundurmadır. Burada, tekerleği yeniden icat etmeniz gerekmez - genellikle bir monolit, ısı yalıtımına kolayca uyum sağlar.
Kuru döşemeli yerden ısıtma sistemi
Bazı ev yapımı zanaatkârlar hiçbir şekilde yalıtım yüklemezler ya da şap kalınlığını 4 cm'ye indirirler.İlk durumda, çıkan ısının yarısı bodruma, zemine ya da alttan komşulara gider, ikincisinde ise monolit çatlaklarda genişler.
Videodaki bir uzman, size bir apartmanın binasında nasıl sıcak bir zemin hazırlayacağınızı daha ayrıntılı ve kolay bir şekilde anlatacaktır:
Rusya Federasyonu, Belarus Cumhuriyeti, Ukrayna ve eski SSCB ülkelerinin mevzuatına göre, bölge ısıtma sisteminde izinsiz müdahaleye izin verilmemektedir. Basit bir şekilde, ilave cihazların ısınması ve yerden ısıtmanın bağlanması için büyük bir para cezası ve gereksiz ısıtıcıları sökme talimatı verilir.
Not. TP'nin merkezi sıcak su şebekesine (WAN) bağlanması için benzer önlemler ve sorumluluklar öngörülmektedir.
Merkezi ısıtmadan yetkisiz bağlantılar nasıl tespit edilir?
Beton monolit içinde bağlantı sızıntısı
Bazı "kurnaz", merkezi ısıtma sisteminden devreleri izole etmek için TP'nin halkalarını bir plakalı ısı değiştiriciden geçirmeyi önerir. Yakalama: ağın hidrolik direnci büyümeyecek ve boru atılımı ciddi bir sele neden olmayacaktır, ancak alınan ısı miktarı artmaya devam edecektir.
Isıtmalı zeminler yasal olarak nasıl yapılır:
Kuşkusuz, başvuru sahiplerinin büyük çoğunluğu temyiz aşamasında bir ret kabul edilir. Yeni binalarda, apartman dairesi ısıtmasıyla, yükselticiyi dağıtmak için bireysel bağlantıya sahip olan bir istisna yapılmıştır. Ancak ısıtma devrelerini ısıtma ağına kesmek için kendi riskinize karar verirseniz, bir sonraki bölüme geçin.
TP'nin konturlarının normal çalışmasını sağlamak ve uzun zamandır beklenen konfor hissini elde etmek için, 2 soru çözmek gerekir:
Su ısıtmalı zemini mevcut ısıtma sistemine bağlamanızı sağlayan çeşitli şemaları düşünün. Her bir varyantta sıcaklık ve soğutucu akışının sorunlarının ne kadar iyi çözüldüğünü görelim:
TP konturunun iki borulu kabloların tedariki ve iadesine sokulması, aşağıdaki koşullar altında tolere edilebilir şekilde çalışacaktır:
Doğrudan bağlantı şeması yaşam hakkına sahiptir, ancak genel olarak çok kusurludur. Kendiniz için yargıç: Suyun, karayolunun ilerisindeki küçük direnç yolunda ilerlemesi, ısıtma devresinin uzun bir borusuna akmasını sağlamak daha kolaydır.
İkinci an: Şiddetli soğuğun başlangıcında, kendiniz kazanın sıcaklığını yükseltirsiniz, zemin yüzeyi ısınır ve oda tıkalı olur. Fayanslarla kaplı banyo banyoya dönüşecektir. Not: banyo yoğun ısıtma kesinlikle işe yaramaz, insanlar kalıcı olarak orada değildir.
Bir çıkmaz radyatör çift borulu kablolama yerine doğrudan bağlama konturu seçeneği
Referans için. Bazı çirkin ustaların yaptığı gibi: bunlar, dönüş hattının aküden ısı kaynağına dönüşünde trafo trafo merkezinin çevresini içerir. Ve sonra sıcak katın neden radyatörlerle birlikte çalışmadığını merak ediyorlar. Bunun nedeni, tüm dalın hidrolik direncinde bir artış ve soğutucu akış hızında bir azalmadır.
Isıtmalı zemini bağlarken suyun sıcaklığını düzenleme konusunu düzgün bir şekilde çözerek doğrudan özel termal başlık tipi RTL'ye yardımcı olun. Otomatik valf, dönüş borusuna yerleştirilir ve belirli bir sıcaklığa kolayca ayarlanabilir. Algoritma şu şekilde çalışır:
Arka plan bilgisi. Avrupalı bir şirket olan Oventrop, bu gibi vakalara uzun zamandır çözümler sunuyor - duvara gömülü UniBox üniteleri. İçinde bir termal kafa tipi RTL vardır, ayar düğmesi dışarı çıkarılır. İki valfli versiyonlar vardır - biri, soğutma havası akış hızını dönüş sıcaklığına göre kontrol eder, ikincisi - ortam havasını ısıtarak.
Çözüm eksikliği boru hattının uzunluğunun sınırlanmasıdır. Döngünün uzunluğu 50 m'yi aşarsa, TP artan direnç nedeniyle düzensiz çalışmaya başlar. Orta ve büyük alanların odalarını ısıtmak için, ısıtılmış zeminlerin çizimde gösterildiği gibi 2–3 devrelere ve genleşme derzleri ile ayrılan aynı sayıda monolitlere ayrılması gerekir.
Şimdi profesyoneller hakkında:
Tarif edilen şema, yerden ısıtmanın iki borulu bir bölgesel ısıtma ağına bağlanması için de uygundur. Ancak aklınızda bulundurun: kirli bir soğutucu hızlı bir şekilde termostatik bir valfi tıkayabilir veya devre dışı bırakabilir. Bir sonraki videodaki usta size RTL kafalarının inceliklerini anlatacak:
Isıtmalı zeminleri ısıtmak için ısıtmak - birçok usta tarafından favori bir boru “Leningrad” favori, kendi elinizle bir karıştırma ünitesi monte etmek ve şemada gösterildiği gibi, ikinci pompayı kurmak zorunda kalacak. Sistemin normal çalışması için aşağıdaki koşullara uyulması zorunludur:
Not. Benzer bir plan, dairelerin sahipleri tarafından, TP'nin eski tipte merkezi ısıtmaya yetkisiz olarak bağlanması için kullanılır - tek borulu dikey yükselticiler.
Bu ve diğer şemalarda, geleneksel olarak, kapatma vanaları ve otomatik hava tahliye valfleri gösterilmemektedir, ancak bu valflerin kurulması gerekmektedir.
Üç yollu vana, 45–50 ° C sabit sıcaklıkta su hazırlayabilen basitleştirilmiş bir tasarımdır. Pompa, soğutucuyu ilmek etrafında “tahrik eder” ve vana, ana hattan sıcak su kısımlarını karıştırır.
Uygulamada, şema oldukça nadiren kullanılmaktadır. Bunun nedeni, işin istikrarsızlığı ve tek bir Leningrad borusuna bağlı radyatörlerin dengesizliğidir. Üç yollu vana hafifçe açıldığında ve ısıtma devresini beslediğinde, pompanın basıncı ana hatta aktarılır, akülerde su akışı değişir.
Konsey. Sıcak zeminlerin güvenilir bir planını oluşturmak istiyorsanız, kazandan ayrı tedarik ve dönüş boru hatları yapmak daha iyidir. Tek boru radyatör ağı ile sapmaların sonuçları tahmin edilemez.
İki katlı bir evin her odasında yerden ısıtmanın ayarlanması gerektiğinde, mevcut radyatör ısıtmasına bağlanmak imkansızdır - ayrı boru hatlarını döşemeniz ve bir dağıtım şebekesi kurmanız gerekir. Uygulanan bağlantı seçenekleri nelerdir?
İlk durumda, çalışma prensibi RTL'nin kafasından bir ilmek sokulmasına benzerdir, sadece regülatörler tarak üzerinde durur ve her bir devreyi ayrı ayrı kontrol eder, fotoğrafta olduğu gibi. Sirkülasyon, fırında veya duvara monteli gaz kazanı içinde bulunan ana pompa tarafından sağlanır.
İkinci versiyonda, sıcak su girişe takılı iki yönlü bir vana ile karıştırılır ve harici bir sıcaklık sensörüne sahip bir termal kafa tarafından kontrol edilir. İkincisi, kolektör borusunda gizlenmiş veya dışarıya vidalanmıştır.
Enjekte edilen soğutucunun sıcaklığı arttığında, sensör ampulünden gelen sıvı valf gövdesine doğru bastırır ve kapanır. Şema, TP'nin tüm menteşeleri boyunca su pompalayan ek bir pompanın montajını sağlar.
Çalışma prensibi yukarıda açıklanan üç yollu bir vana ile şema, daha mükemmel ve sıcak zeminlerde katı soğutucu akış için tasarlanmıştır. Her iki seçeneğin dezavantajı, ekipmanın uygun fiyatı ve kurulumun karmaşıklığıdır. Tarak montajı ve ısıtma devrelerini nasıl bağlayacağınız ile ilgili tüm detaylar uygun kılavuzda belirtilmiştir.
"Kek" serimi ve bağlantı şemasının seçimi ile ilgili tüm soruları çözdüyseniz, ısıtma plakalarını dökmeye devam edebilirsiniz. İlk olarak, devrelerin gerekli termal kapasitesini, borular arasındaki çap ve mesafeyi, talimatlarımızı kullanarak bulunuz.
Yüzeyi hizalayın ve kurulumdan önce kalıntıları dikkatlice çıkarın. Şapkayı zemine yerleştirirken, 4 cm kalınlığında paketlenmiş bir kum pedi veya footboard hazırlayın: Monolitik ısıtmalı zeminin dökümünde kullanılan teknoloji şuna benzer:
Duvarlara bir sönümleyici şerit yapıştırılmış ve monolitler arasında bir deformasyon eklemi düzenlenmiştir.
Not. Polistiren plakaların üstünde ince bir bağ (6 cm) dökmeyi düşünüyorsanız, bir takviye kafes yerleştirin. Boruları gelecekteki monolitlere bağlamayın - sadece katı olanları birleştirmeyin.
Su ile doldurulmuş ilmekler (yüzmek ve betonun ağırlığı altında kırışmamak için), zemin için hazır kuru bir karışımdan bir çimento-kum harcı yapın ve şapları doldurun. Yaklaşık 4 hafta sonra çalışmaya devam edin - bu tam sertleştirme için ne kadar gereklidir. Çimento şapsız bir yerden ısıtma sisteminin kurulum teknolojisi, diğer yayınlarımızda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Su tesisatçıları ve uzmanların ustalarının görüşlerini dinleyerek, sonunda bir tavsiye veririz: ısıtmanın çalışma dallarına su ısıtmalı bir zeminin bağlanmasını önlemek. TP'nin ısıtma devrelerini doğrudan kazanın üzerine bağlamak daha iyidir - daha sonra yer ısıtması yaz aylarında da dahil olmak üzere bataryalardan bağımsız olarak çalışabilecektir. Boru döşenmesi ve beton şap dökülmesi işlemi son videoya bakınız.
Bir apartman dairesinde ısıtmalı zemin konusunda yüzeysel bir bakış açısı ile, bir su sistemi kurulumu hala elektrikten daha avantajlı görünüyor.
Ancak, konuyla ilgili ayrıntılı bir değerlendirme, bir apartman dairesinde su ısıtmalı bir zeminin kurulmasının mümkün olmasının birkaç sebebini ortaya koymaktadır.
En önemli gerçek: apartmanda bir su yerden ısıtma sisteminin kurulması yasadışı.
Rusya Federasyonu'nun mevcut mevzuatı uyarınca, özellikle Konut Kanunu kapsamında, merkezi ısıtmalı bir dairede yaşıyorsanız, bağımsız olarak mühendislik iletişimi planlarında değişiklik yapmak yasaktır. Su zemini ısıtma sistemi, mühendislik iletişimini ifade eder çünkü Dairede çalışan su borularına bağlanır.
Merkezi ısıtma sisteminin yetkisiz bir şekilde değiştirilmesi durumunda, ihlal eden kişi para cezaları ve tutarsız değişiklikleri ortadan kaldırma gereği ile tehdit altındadır; yerden ısıtma sistemi.
Bu yasaklar mantıksız değil. Merkezi ısıtma sisteminde su ısıtmalı zeminin montajı, devre dışı bırakma tehdidiyle karşı karşıyadır, yani. Isıtma ile ilgili sorunlar sadece sizin için değil, aynı zamanda diğer dairelerin sakinleri için de geçerlidir. Daireler arasındaki ısı dengesi bozulur: yukarısındaki tüm komşular, bataryalarını biraz sıcak veya tamamen soğutacak olan borudaki basıncı azaltacaktır.
Elektrikli yerden ısıtma sisteminin montajı yasal olarak yasak değildir ve komşularınızın mühendislik iletişimi durumunu etkilemez.
Herhangi bir sebeple, yasal yasağı atlatmaya ve standart apartmanda ısıtmalı bir zemine oturmaya karar verirseniz, sistemin işlevselliğini önceden düşünmelisiniz. Bir apartman dairesinde bir su tabanının en büyük dezavantajlarından biri, sıcak suyun mevcudiyetine olan bağımlılığıdır. Herhangi bir nedenle durduğu anda sistem işlevselliğini kaybeder. Isıtma sezonu başlamadığında veya çoktan sona erdiğinde, ani soğuk havalarda, dairenin ek ısıtması için zemin kullanma olasılığını ortadan kaldırır.
Elektrikli yerden ısıtma, uygun gördüğünüzde termostatı açıp kapatır ve istenilen sıcaklığı ayarlar. Birçok termostat daha da fazla işleve sahiptir - sistem çalışma modunu programlayabilir.
Önceden olası arızalar hakkında düşünmeye değer. Su zemini durumunda, sistemin arızalanması sizin ve komşunuzun dairesinin su basmasına yol açabilir. Bu risklerin aksine, elektrikli zemin arıza noktasında hassas bir şekilde tamire maruz kalır ve montajı küçük onarımlarda bile mümkündür.
Yukarıda açıklanan gerçeklerin bir karar vermenize yardımcı olacağını umuyoruz. "WARM FLOOR" ağının uzmanları, apartman binalarında elektrikli yerden ısıtma sistemi kurulmasını öneriyor.
Bugün, cinsel bir kaplamada bir ısıtma hidrolik konturunun kurulumu, vatandaşlarımız arasında görülmemiş bir popülerliğe sahiptir. Bunun nedeni, merkezi radyatör tedarikiyle klasik radyatörün ısınmasının son derece yetersiz performansıdır. “Sıcak zemin” teknolojisi etrafındaki heyecan, pek çok “usta” nın yetkililere doğrudan yasaklamaya gitmesine, apartman dairesinde ısıtmanın keyfi olarak zemin üzerine monte edilmesine, ısı dengesinin bozulmasına ve tüm evin ısıtma sistemindeki (CO) hidrolik direncin artırılmasına neden olmaktadır.
Apartman binalarının dairelerinde su ısıtmalı zeminin uygulanmasının yasal yolları vardır ve merkezi ısıtma sisteminden yerden ısıtma sistemini bağlamak mümkündür. Bu yayında, CO'da hidrolik ve termal dengesizliklere yol açmayacak çeşitli iş modelleri ele alınacaktır.
Bu şema dairede tek borulu CO ile uygulanabilir. Birincil halka merkezi CO'dur; ikincil - "sıcak zemin" kontur.
Sadeliği ile, bu şema etkilidir, ancak sadece uygun kurulum ve net montaj sırası gözlenirse.
İpucu: Sorun, bu programın etkili olduğunu ve merkezi bir CO'da bir dengesizliğe yol açmayacağını kamu hizmetlerine kanıtlayabiliyor olmanızdır. Kural olarak, kontrol servislerinin uzmanları, ısıtma sisteminde herhangi bir tasarım değişikliğinin yasaklanmasını ifade eder. Bu nedenle, bu teknolojiyi kullanarak sıcak bir zemin oluşturmadan önce, bir avukat ve bir ısı mühendisi ile görüşün.
Isı mühendislerinin% 100'ü, yasayı ihlal etmeden, bireysel ısıtmalı bir dairede sıcak zemin oluşturabileceğinizi söyleyecektir.
Kamu hizmetlerinin merkezi ısıtma sisteminde herhangi bir değişiklik yapma konusundaki yasaklamalarına rağmen, uzmanlar böyle bir program ortaya koydular; bu uygulama, ısı üretecinin rolünün dolaylı bir ısıtma tankı (tampon tankı, ısı akümülatörü), ısı değiştiricisi olacağı, bağımsız bir CO oluşturacaktır.
Bu sistem merkezi CO'nun tasarımını etkilemez, basıncı değiştirmez ve hidrostatik direnci arttırmaz. Sayılar aşağıdaki ekipmanları göstermektedir:
Bu şemaya göre kendi elleriyle daireden ısıtmadan ılık bir zemin toplamak, herhangi bir ev ustasının gücü dahilindedir. Montaj sürecini daha net anlamak için, konuyu video izlemenizi öneririz:
İkincisi. İnternette, apartmanda su ısıtmalı zeminlerin yeterli sayıda kablo şeması vardır. teorik olarak Evde CO bozulmasına yol açmayın. Bunlardan biri aşağıda sunulmuştur.
Isıtma teknisyenlerinin beyanlarına göre, su ısıtmalı zeminlerin ana problemi, soğutucunun bitişik dairelerin ısınmasını etkileyen çok düşük sıcaklıklara dönmesidir. Yukarıdaki şemada, bu etki, dönüş sıcaklığını bir termostatik mekanizma ile üç yollu bir valf (K2) ile kontrol ederek en aza indirgenir. Bu mekanizma maksimum sıcaklığa ayarlanır. Bobin devresinin sıcaklığını ayarlamak için, K1 dengeleme valfi devreye dahil edilmiştir.
Bu önemli! Bu programların çoğunun yasal olmadığı ve ciddi cezaları aşağıya çektiği, ayrıca ekipmanın zorla sökülmesinin ek bir "kuruş" haline dönüştüğü anlaşılmalıdır.
Her gün, yurttaşlarımızın büyük bir kısmı, bu apartman dairesi tasarımının klasik radyatörden daha verimli olduğuna inandıkları için, ısıtmadan ılık bir zemin oluşturmayı merak ediyorlar. Her bir İK'nın ekonomik fizibilitesini düşünün.
Ve son şey: “su zemini ısıtma” projesinin, maliyetleri, hesaplamaları, maliyeti yüksek kurulum ve yüksek verim ile çalışma kapasitesini ayarlaması gibi projelerin maliyetlerini karşılaştırmak oldukça tartışmalı bir noktadır.
İpucu: Su ısıtmalı zeminin yetkili hesaplanması, birçok nüansın tecrübe ve bilgisini gerektiren karmaşık bir süreçtir. Bu yüzden davranışları için sadece profesyonellerle iletişime geçin.
Merhaba Aynı anda iki sorum var ama ikisi de aynı konuyla ilgili.
Her şeyden önce, bir kasaba evinin dairesine sıcak su döşemeleri kurabilir miyim bilmek isterim? Ev beş katlı, içinde ısıtma kabloları yukarıdan aşağıya doğru gidiyor, ve ben sadece dağıtımdaki en son - birinci katta yaşıyorum. Zemin alanı, banyo ve tuvalet içinde küçük 2,9 karedir.
Ve ikincisi - ısı taşıyıcı, daireme ulaşana kadar çok şey kaybeder. bu bağlantı parçaları lehimle yerden ısıtma kullanımı 15 milimetre tavlı bakır borunun montajı için ısı transferini artırmak için mümkün mi? Yükseltici - 1/2 ″.
Böyle bir projeyi en iyi nasıl yaparsınız? Şimdiden teşekkürler.
Seni üzmek zorunda kaldı. Bu tür apartmanlarda su döşemeleri düzenlenemez. Kurulumlarının yükseltici düzeni, binanın tüm ısıtma sisteminin dengesizliğine yol açacaktır.
Moskova'da, St. Petersburg'da, diğer şehirlerde, bu tür projeleri yasaklayan hükümet hükümetleri vardır. SNIP'ler de böyle bir imkan sağlamamaktadır.
Su zemini ısıtma, apartman dairesinin bir dairesine, sadece düz, yatay kablolama ısıtması varsa monte edilebilir. Şimdi bu düzen birçok yeni binada yapılır.
Dairenin zemin katta olması ve soğutucu dairenin diğer dairelere geçtikten sonra girmesi gerçeği değiştirmez: şemadaki değişiklikler, radyatörlerinden geçen su akışı arttıkça tüm komşuları etkileyecektir.
İkinci soru olumlu olarak cevaplandırılabilir - bakır zeminler döşenirken bakır borular kullanılabilir. Bununla birlikte, eğer boru beton ile dökülürse, bir polimerik kılıf içinde bakır boruların kullanılması gerekir. Beton, kimyasal olarak agresif bir maddedir.
Sıcak zemin "salyangoz" için boruların daha verimli döşeme
Böyle boruların Lehim bağlantısı lehimleme gerekiyor ve ardından mutlaka lehim yerine yalıtımını geri yüklemeniz gerekir. Bu nedenle, polietilen plastik boruların kullanılması daha kolaydır. Isı transferi için, ısı iletkenliği serme adımı kadar önemli değildir.
Ancak bu bilgiler gelecekte size yararlı olabilir ve mevcut durumda elektrikle çalışan sıcak bir alan hakkında düşünmek daha iyidir.
Dairenin sıcak zemini daha rahat, rahat, ancak bu tür yapıların montajı için bir izin vermek gerekiyor.
İki tip sıcak zemin vardır - elektrik ve su. Bu tür herhangi bir ısıtmanın kurulması, komşularının iklimini etkileyebilecek olan yeniden yapılanmaya eşdeğerdir. Sıcak elektrikli zemin nedeniyle komşu dairelerde elektrik şebekesinde düşüşler olabilir ve su ısıtmalı zemin komşuların akülerindeki sıcaklığı azaltacaktır. Tabii ki, kiracıların neden olduğu konut müfettişliği, bu tür zeminlerin sahiplerine derhal, iktidarın veya sıcaklığın azalması için sorumlu olmasalar da, izinsiz bir şekilde bir şikayette bulunacaklar, ancak izinsiz olarak, sökülüp para cezasına çarptırılacaklar. Kendinize ve komşularınıza gereksiz sıkıntı ve sıkıntı vermemek için, öncelikle ilgili yetkililerle birlikte ısıtılmış bir zeminin döşenmesi konusunda anlaşmalısınız.
Bu tür bir zeminin cihazı, yasaklanmış olanlar listesinde yer almaz, zorunlu onaya tabi konular listesinde de yer almaz. Ancak, ısıtılmış zeminler, yetersiz elektrik gücüne sahip bir evde bulunan bir daireye kurulursa problemler devam eder. Bu kategori yeni binalar hariç tüm evleri içermektedir.
Eski günlerde evler, minimum sayıda elektrikli cihaz için tasarlanmış bir elektrik şebekesiyle inşa edildi ve eski kablolama, bir elektrikli zemin kullanımı da dahil olmak üzere modern cihazların kullanımına dayanmıyor. Isı yalıtımlı bir zemin için, iletken ve dağıtım muhafazasının değiştirilmesi gerekir.
Gövde muayenesinde, sıcak zeminin ağda aşırı yüklenmeyeceğini doğrulayan bir cihaz sertifikası sertifikası sağlamalısınız. Böyle bir sertifika, güç şebekesiyle ilgili herhangi bir sorun olması durumunda yükümlülüğü ortadan kaldıracaktır. Bu sertifika, bu yeniden yapılanmanın planlandığı evi sunan yönetim şirketinden temin edilmelidir.
Güç yeterli değilse, elektrik zemini kurulamaz. Yeni binaların önemli bir güç rezervi var, sıcak elektrikli döşemelerin yasallaştırılması daha kolay.
Daireye bağımsız bir ısıtma sistemi kurulursa, sıcak bir meyve kurulumu sorun yaratmaz, çünkü böyle bir sistem komşu odaları etkilemez. Merkezi ısıtma durumunda daha serttir. Sıcak su akışının ısıtılan zeminin kıvrımını takip ettiği dairelerde, sistemdeki yük daha çok hesaplanacaktır, sıcaklık azalacaktır.
Yine de, ısı şebekesinde ve servis organizasyonunda izin almaya çalışabilirsiniz. Bunu elde etmenin önündeki en büyük engel, PPM 508-PP Ek 1'in 11.8'inci fıkrasında ifade edilen, ev yapımı sıcak su sistemlerinden veya ısıtmadan zeminlerin inşa edilmesine doğrudan bir yasaklama getiren, bu tür bir yeniden yapılanma üzerinde bir yasak olacaktır. Ancak bu madde tüm bölgesel belgelerde bulunmamaktadır. Bu nedenle, bir iznin elde edilmesi için, bir muayene yapılması gerekli olacaktır; ve, yerden ısıtma cihazının evde iletişimin işleyişinde bozulmaya neden olmadığını ortaya çıkarması durumunda, izin alınacaktır. Muayenenin böyle bir sonucu sadece yer ısıtması için bireysel ısıtma cihazı ile mümkündür. Ancak, ısıtma düzeninin her zamanki yükselticilerden ziyade yer döşemesinin yapıldığı yeni evlerde, bir ısı sayacını bağlarken bu izin verilebilir. Buna ek olarak, bazı bölgelerde, bu tür bir inceleme, sistemin arızalanmasına neden olmayacağını ortaya çıkaracak şekilde, incelemeden sonra yapılabilir.
Su döşemelerini yapma arzusu varsa, tasarımları için bazı meşru yöntemler vardır:
Enerji denetiminden veya ısıtma ağlarından, zeminin dış hatlarını değiştirme olasılığına ilişkin teknik bir sonuç alındığında, daha sonra bir konut muayenesi ile kararlaştırılan bir proje yapılır. Bir proje geliştirmek için SRO onayına sahip olan proje organizasyonuna başvurmalısınız.
İşleri zeminlerin montajından sonra denetlemek imkansızdır, bu nedenle inşaatçılar gizli işlerin inceleme belgelerini doldururlar. Bu işçiler ayrıca SRO onayına sahip olmalıdır. Belgeler imzalanır ve proje organizasyonu temsilcileri tarafından imzalanır. Verilen eylemler iş günlüğüne kaydedilir.
Dairede sıcak bir zemin oluşturan bir organizasyonun lisansı olmalıdır. Çalışmadan sonra ısıtma sisteminin test edilmesi. Testin sonuçlarına göre uygun bir eylem düzenlenmiştir. Bir su tabanı için hidrolik test yapılması gerekir, bir elektrik testi için kontrol ve koruma otomasyonunun onaylanması gerekir.
Isıtma sisteminin kurulumu sırasında olması gereken belgelerin genel listesi:
Daha fazla işlem için gerekli belgelerin listesi:
Dairede merkezi ısıtmadan su ısıtmalı bir zemin oluşturmayı düşünüyorsanız, bunun doğru bir şekilde yapılması gerektiğini bilmelisiniz, böylece komşularınızla ve evinizin ısıtma sistemine hizmet eden toplum hizmetinizle ilgili sorun yaşamayacaksınız.
NEDEN BİR DAİREMİZDE YÜKSEK SICAKLIK KAT SUYUNA YOL AÇMAZ?
Ve çünkü bir apartmanın ısıtma sistemi, iki tedarik ve dönüş borusu veya tek borulu sistemden oluşuyor:
Bu tür evlerin ısıtma sistemi radyatörlerle ısıtılmak üzere tasarlanmıştır. Radyatörlerin direnci, ılık bir zeminden çok daha azdır, bu nedenle soğutucuyu zorlamak için su ısıtmalı zeminde bir sirkülasyon pompası kullanılır.
Bu nedenle, ısıtmalı zemin toplayıcısını evdeki ısıtma sisteminin giriş borusuna bağlayarak ve buna karşılık olarak koyarak, evde ve donmuş komşularda ılık bir su tabanı elde ediyoruz, çünkü pompa, evdeki yükselticinin giriş borusunda bir vakum oluşturdu ve ısı, komşuların radyatörlerine ulaşmıyor. Bu nedenle bakım hizmetleri, bu şekilde ısıtma sistemine bağlanmayı yasaklar, ama!... hatta üç tane “ama” vardır!
Bir apartmanın ısıtma sistemine doğru şekilde bağlanmanın iki yolu vardır ve üçüncü yol da ona nasıl bağlanamayacakları, ancak dairede ısıtmalı bir zemine sahip olacaklardır.
Ve böylece, yükselticide vakum oluşturmadan sisteme nasıl bağlanabilirsiniz?
Bu yöntem, bir ısı değiştirici kullanmaktır.
Isı eşanjörü, dairede sıradan bir radyatör olarak bağlanır, hidrolik dirence sahip değildir ve bu nedenle soğutma sıvısı, bir sirkülasyon pompasının yardımı olmadan ısı değiştiriciden kolayca geçebilir. Aynı zamanda, ısı yalıtımlı bir zeminin ısı taşıyıcısı, evin genel ısıtma sisteminin ısı taşıyıcısı ile karışmaz. Ekipmanın geri kalan parçaları, özel bir evde bir yerden ısıtma sisteminin cihazı ile aynıdır. Bu bağlantı yöntemi, yükselticideki basınç değişimini etkilemez, bu nedenle komşularınız donmaz. Söylediği gibi, "Ve kurtlar beslenir ve koyunlar bütündür."
İşte bu bağlantı modelinin bir diyagramı:
Ve bu, karıştırma ünitesinin bileşimindeki ısı değiştiricidir:
"Birincil ve ikincil halkalar" yöntemi. Birincil halkanın rolü evinizin ısıtma sistemidir ve ikincil halkanın rolü ısıtmalı zeminin borular sistemidir.
Eğer okuldan bir biyoloji dersini hatırlarsa, o zaman insan kardiyovasküler sistemi büyük ve küçük bir kan dolaşımı döngüsünden oluşuyor olabilir. Kan farklı çevrelerde akar, ancak iletilir ve birlikte karıştırılır.
Yani burada iki halka birbirine bağlı, ancak ikincil halka birincil olana müdahale etmiyor.
Çizime dikkatlice bakın ve bu sistemin nasıl çalıştığını anlamaya çalışın:
Apartman dairenizde tek borulu ısıtma sistemi varsayalım. İç kısım, radyatörden çıkan boruya yapışır. Sıcak bir zemine soğutucu madde beslemek için ilk bağlantı, radyatör atlama borusundan 30 cm. İkinci giriş, yerden ısıtma için ilk önce 30 cm'dir. Her iki bağlantı da yerden ısıtma sisteminin tamir edilmesi durumunda musluklarla donatılmıştır. Dönüş borusunda sistemde tek yönlü akış için bir çekvalf vardır. Ve böylece, soğutucu, üç yollu bir vanadan geçer, sonra manifoldun içine, ısıtılmış zeminin ilmiklerinden geçtiği yere, geri dönüş manifolduna ve sonra da... dikkatine enjekte edilir.. Soğutucunun bir kısmı, evin yükselticisinin dönüş borusuna gider ve parçanın, sistemin üç yollu valfı aracılığıyla, manifold kaynağına geri döner. Evde ısıtma sisteminin yükselticisine hangi parçanın verileceği ve ikinci turda gideceği yer, üç yollu valfı bir termal kafa ile düzenler.
Böyle bir bağlantı sistemi, ortak yükselticide bir vakum oluşturmadan, evdeki ortak borudan soğutucu akışkanın tek bir seçimini sağlar.
Bu, tüm "nafig" i göndermek ve apartmanda bağımsız gaz ısıtması düzenlemek için bir yoldur, çünkü hiç kimse, genel ısıtma sistemi için değil, sadece gaz için ödeme yaparken, mutfak veya balkonda kapalı bir yanma odası ile gaz kazanları monte etmeyi yasaklamaktadır. Büyük olasılıkla daha ucuza gitmek için paranız olacak. Doğru, kazanın kurulumu için belirlediğiniz miktarı dikkate almıyorum.
Bir yaygara geçip elektrik kazanı kurmaya karar verirseniz, en azından haysiyet içinde depoya bile yapıştırabilirsiniz. düğüm, ama tek başıma elektrikle ısıtmanın en ucuz ısıtma şekli olmadığını biliyorum.
Seçim sizin, hangi yolun size ait olduğunu, ancak dairenin sıcak su tabanını monte etmeye başlamadan önce, aşağıdaki işi yapmanız gerekir:
Her şeyden önce, apartmanda bazı bölümler yapmak için tasarlamışsanız, o zaman bunları şimdi yapmanız ya da en azından alçıpan için bir çerçeve yapmalısınız. Fark, apartman boyunca tabanın taban yüzeyinin seviye farkını kontrol edin, eğer fark 2 cm'den fazlaysa, o zaman yüzeyi "seviye" seviyesine getirmek gerekir. Kapıları gelecekteki katın "pastasının" yüksekliğine kaldırın. Duvarları, en azından altlarını, zemine monte ettiğinizde, amortisör bandını yapıştırmanız gerekir. Tüm çöpleri temizleyin, zeminin tabanındaki tüm düzensizlikleri kaldırın (çarpmalar, çukurlar, pürüzlülük). Dağıtım manifoldunun yanı sıra kurmaya karar verirseniz, kazanın bulunacağı yere karar verin, ev ısıtma sisteminin yükselticisine nerede bağlanacağınızı düşünün. Bir apartman dairesinde ılık su kat pastası kurarken, tek nüans, zemin katta veya bodrum katında yaşamıyorsanız, yalıtım normalden daha küçük yapılabilir. 50 mm. yeterli olacak. Teknolojinin geri kalanı, özel bir evde sıcak su zemini döşerken olduğu gibi.
Balkonda sıcak bir zemin hazırlamak için aynı zamanda karar verirseniz, balkonun hemen hemen tüm tarafları soğuk ile çevrilmiş olduğu ve enerji kaybını telafi etmek için borunun balkon alanına daha çok dairenin kendisinden daha fazla girmesi gerektiği dikkate alınmalıdır.
Uygulamada da görüldüğü gibi, ısı transfer akışkanını kullanan yerden ısıtma sistemi, bir konut veya ofis alanının çevresine ısıyı eşit olarak dağıtmanın en pahalı ve en iyi yoludur.
1. Bir daire için ılık su zeminleri oluştururken karşılaşılan ilk şey, sistemlerde su sıcaklıklarında önemli bir farktır.
3. Konut departmanının denetleme organları merkezi ısıtmaya yetkisiz bir bağlantı buluyorsa, sadece cezalar kaçınılmaz olarak değil, aynı zamanda tüm sıcak su tabanları donanımlarını sökmeye zorlanacaktır.
Bununla birlikte, günümüzde ısıtmalı zeminlerin merkezi ısıtmaya bağlanması için teorik planlar bulunmaktadır, bunların bir kısmı merkezi ısıtma ana ünitesinin dengesizleşmesine yol açmamaktadır.
Yerden ısıtmayı merkeze bağlamak için ana elemanı bir sirkülasyon pompası olan ayrı bir ısı noktası oluşturulmalıdır. Bu ürün, evin ısıtmasını bozmadan, katlardaki suyun optimum sıcaklığını sağlayacaktır.
Konutun ısıtma sisteminin sadece bir girişi ve çıkışı varsa, sıcak zemin aynı pilleri bağlama prensibine göre bağlanabilir. Birkaç yükseltici varsa, yetkili bir hesaplamaya ihtiyacınız vardır.
Zemin düzenlemesi için plastik PVC borular kullanabilirsiniz. Ancak, onları bir yılanla yere yerleştirmek için açısal bağlantılar gerekli olacak ve bunların kullanımı sistemin güvenilirliğini etkileyecektir.
“Sıcak zemin” sistemini akünün dönüş borusundan bağlayan başka bir şema var. Vanaları, hem giriş hem de çıkışta monte etmek gerekecektir. Bir başka seçenek kapalı bir sistem kullanarak ısıtılmış bir su tabanını kurmaktır.
Bu sisteme iyi bir alternatif, elektrikli yerden ısıtmadır.
Apartman binalarında merkezi ısıtma genellikle arzulanan çok şey bırakır. Modern binanın evlerinde hiç olmayabilir, başlangıçta bireysel ısıtma beklentisiyle tasarlanmıştır.
Bu problemin çözümlerinden biri de dairenin su ısıtmalı zemini. Kurulum için bir fırsat varsa, bu en iyi seçenektir: elektrik ile ısıtma pahalıdır (sıcak elektrikli döşemelerin elektrik tüketimi).
Su devresinin montajı her zaman mümkün değildir ve her zaman mümkün değildir. Dikey kablolama ile genel ev ısıtma yükselticisine bağlantı için izin almak neredeyse imkansızdır. Bu, tüm ısıtma sistemini evde bozacaktır.
Yatay kablolama ile çözünürlük de zor ama gerçekçi. Isı sayacını bağlamanız yeterli.
İlk ısıtma sağlanmıyorsa, devre kazandan (sıcak su tabanı için kazanlar) yapılabilir. Sıcak su kaynağından - sıcak su kaynağının varlığında. Başka bir seçenek: Kazanı monte edin ve devreyi su yerine antifriz ile çalıştırın. Dairede ılık su zeminleri nasıl yapılır?
Zemini döşemeyi planlamaya başlamadan önce odanın ısı yalıtımını en üst seviyeye çıkarmak için önlemler almanız gerekiyor: duvarları ısıtın, balkonları sırlayın, eski pencereleri yenileriyle değiştirin.
Zeminin keki, mutlaka bir ısıtıcı (bir ılık su tabanının bir pasta cihazı) içerir.
Pastanın katman yapısı şöyle:
Ayrıca bakınız: Su zemini ısıtması için şapın kalınlığını belirleyen şey
Sıcak zeminlerin döşenmesi için iki temel şema vardır: bir yılan ve bir spiral (ılık bir su zeminin döşenmesi şeması) ve bunların çeşitli kombinasyonları. Dairede su ısıtmalı zeminlerin uygun bir düzeni - bir spiral, çünkü Soğutucu, devrenin tüm uzunluğu boyunca az veya çok eşit olarak yayılır.
Caddeli bir daireyle sınırlanmış bir duvar (köşede iki tane var) olduğu için, boru en sıcak bölümün dış duvar boyunca ilerlemesi için döşenmelidir. Bu bölümde, dönüşler arasındaki adımın daha küçük yapılması önerilir.
Su devresinin izin verilen maksimum uzunluğu 100 metredir. Her oda (yatak odası, mutfak, banyo) kendi konturuna sahip olmalıdır. Dönüşler arasındaki adım 15 ila 30 santimetre arasında olabilir, o kadar küçüktür - bu alandaki zeminin ısıl verimliliği o kadar yüksektir. Boru hattına bağlı olarak yaklaşık ısı transferi: 30 santimetre - metrekare başına 50 watt, 20 - 80 watt.
Isıtmalı zeminler mobilya ve sabit cihazlar altında döşenmez. Bu irrasyonel bir enerji israfıdır. Sıcak zeminlerin optimum sıcaklığı 30 derecedir (en fazla 40).
Dikey kablolama ile merkezi ısıtmayla, dairelerde su ısıtmalı bir zemine güç vermenin tek yolu sıcak su yükselticisidir.
Bu seçenek çeşitli dezavantajlara sahiptir:
İlk aşamada, yükselticinin eski metal borusunun yeni bir polipropilen ile değiştirilmesi tavsiye edilir. Ardından, küresel vanaları lehimlemeniz gerekiyor. Konturu yerleştirdikten sonra, her iki ucu da musluk bağlantılarına bağlanır. Benzer şekilde, bağlantı yatay kablolama ile merkezi ısıtma sistemine yapılır.
Birden fazla devre planlıyorsanız, teknik kabine bir manifold montajı takmanız gerekir - bunlardan biri sıcak su kaynağı için borulara bağlanacak olan iki kalıp, ikinci soğutulmuş dönüş akışına.
Toplayıcıdan (sıcak su tabanı için toplayıcı) olan fişler, yükselticinin bilyeli valflerine bağlanır. Kalıplar arasında üç yollu bir vana takabilirsiniz - bu, devrelerin içindeki sıcaklığı ayarlamanıza olanak tanır.
En az bağımlı olan seçenek, kazan dairesinden su ısıtmalı bir kattır. Burada da bazı zorluklar söz konusudur: Şehirde katı yakıt veya sıvı yakıtlı bir kazanın kurulması imkansızdır, elektrikli bir ünitedir (bir sıcak su zemini için elektrikli bir kazanın kullanılması) işletilmesi pahalıdır ve gaz yükselticisine girme izni de gereklidir.
Dairedeki gazın yerine getirilmemesi halinde, sıvıyı silindirlere getirmek gerekir. Ve hala izin almak - kazan yüklemek için.
Kazan sadece ısıtma için kullanılacaksa, antifriz devreye pompalanabilir. Bir şehir apartmanında bu çok haklı değil çünkü Sıcaklık negatif değerlere düşmez ve borudaki su donmaz.
Antifriz kullanıldığında daha hızlı borular kullanıldığında, kazanın çalışma kurallarına uyulmadığından dolayı garanti kaybedilebilir. Fakat böyle bir sistem su kaynağına bağlı olmayacaktır.
Isıtmalı zeminin kazandan çalıştırılması için mutlaka bir pompaya (ılık su tabanı için bir pompa seçimi) ve bir manifold tertibatına ihtiyacınız olacaktır.
Gaz kazanının çalışması için genel kurallar:
Dairede kendi elleriyle sıcak zemin suyu - mümkündür. Bir sorunun fiyatı seçeneğe bağlıdır ve seçeneğin seçimi evin özelliklerine bağlıdır.
Eğer özel bir evde mülk sahibi sadece kârlılık faktörleri ile yönlendiriliyorsa, şehir koşullarında çok fazla kısıtlama vardır.
Isıtılmış bir zeminin ek bir ısı kaynağı olarak kullanılması gerektiğinde, bir elektrik modelinin kurulumuna daha yakından bakılması düşünülebilir: tam kapasitede çalışmasına gerek yoktur. Bu, enerji tüketiminin oldukça ekonomik olabileceği anlamına gelir (sıcak bir elektrikli zemin nasıl seçilir).
Dairenin sıcak su alanı hakkında video.
Böyle bir ağır şapa izin verilmezse, metal ısı difüzörlü hafif bir şap kullanılabilir. Benzer şekilde, ahşap zeminlerde sıcak bir zemin oluşur. Ahşap lags üzerinde harmanlanmış ısıtılmış şapların yaratılması hakkında daha fazlası
Gerekli gücü sağlamak için kuplörün 8 cm kalınlığında olması tavsiye edilir. Bu, yapının klasik bir versiyonudur.Yukarıdaki çatlak boru hattını tahrip edebileceğinden, şapın gücü zemin ısıtmanın performansı için en önemli koşuldur. Tablanın izin verilen minimum kalınlığının - "borunun 3 santimetre üstünde" olduğu da bir görüş var. yani Toplam kalınlık 5 cm olarak alınır, bu izin vermek için uygun değildir, ancak bir deney olarak (eğer yapının kalınlığı üzerinde ve (veya) üzerinde kısıtlamalar varsa), aşağıdaki koşullar sağlandığında 5 cm kalınlığında bir bağlantı yapılabilir.
Ayrıca - apartman nasıl yalıtılır
Dairede su yerden ısıtma - odada bir mikro iklim sağlamak için harika bir çözüm. Zemine monte edilen ve su ısıtma sistemine bağlı özel bir borudır.
Uzmanlar, bir apartman dairesinde ısıtmalı bir zemini yerleştirmeden önce, çalışmak için izin almanız gerektiğini önerir.
Bununla birlikte, aynı zamanda dezavantajları vardır:
Bu tip alan ısıtması, bireysel ısıtmalı dairelerde düzenlenebilir. Merkezi ısıtma söz konusu olduğunda, bir bağlantı projesi geliştirmek ve denetim otoriteleriyle koordine etmek gerekir.
Ayrı yükselticilere sahip apartmanlarda yerden ısıtma sisteminin merkezi bir ısıtma sistemine bağlanması kanunen yasaklanmıştır. Dairede sıcak su ile yükselticiye bağlanamazsınız.
Yasaklar nedeni: yükselticiye bağlı diğer dairelerin normal ısıtmasının olası ihlali.
Bu nedenle, yalnızca iki seçeneğe izin verilir:
Su ısıtmalı zemin sistemini birleştirmenin en basit planı (büyütmek için tıklayın)
1. Bir apartman dairesinde su ısıtmalı zeminin sistemini birbirine bağlamanın en basit şeması şunları içerir:
Bu şemanın dezavantajı, sıcaklığın ayarlanamamasıdır. Şema, su ısıtmalı kazan yalnızca yer ısıtma sisteminde çalışırken ve sistemin girişindeki sıcaklık +40 dereceyi geçmediğinde, dairenin bireysel olarak ısıtılması durumunda kullanılır. Ve bu oldukça nadirdir.
Genellikle ısıtma sistemine giren suyun sıcaklığı çok yüksektir. +75 derece ve üstü olabilir. Aynı zamanda, bazı döşeme tipleri aşırı ısınmaya karşı çok hassastır. Bu nedenle, sıcaklığı ayarlayabilme özelliğine sahip daha karmaşık bağlantı şemalarının kullanılması gereklidir.
Sıcaklık kontrollü şemalar (büyütmek için tıklayınız)
2. Sıcaklık kontrolüne sahip şemalar.
Kapama vanaları, bir termostatik vana, bir sirkülasyon pompası, bir manifold dağıtım sistemi, bir karıştırma ünitesi içerir.
Sıcaklık ayarı aşağıdaki gibidir.
Ustalar tavsiye: sirkülasyon pompası ve üç yollu vana dönüş borusuna koymak en iyisidir.
Şema, sıcaklığı belirtilen sınırlar içinde otomatik olarak korumak için otomasyon ve klima kontrol sistemleri ile desteklenebilir.
Paralel şema (büyütmek için tıklayın)
Bazen, dolaşım pompasının doğrudan ve geri toplayıcı arasında değiştirildiği farklı bir bağlantı şeması kullanılabilir.
Bu şema daha az ekonomiktir, daha fazla su tüketimi ve ısı kaybına sahiptir. Bir seri devre kullanılması önerilir.
Üç yollu vana tasarımı (büyütmek için tıklayın)
Sistemdeki iyi su sirkülasyonu ile (yeterli basınçta), sirkülasyon pompası yerine üç yollu bir karışım vanası kullanılabilir. Dolaşım pompası yerine karıştırma ünitesine monte edilir. Giriş girişi giriş borusuna bağlıdır, çıkış giriş manifolduna bağlanır ve üçüncü flanş bir bypass yoluyla geri dönüş borusuna bağlanır.
Isıtmalı bir zemini düzenlemek istersiniz, ancak dairenizdeki su ısıtmalı zeminin cihazı yasaktır? Elektrikli su zemini ısıtmaya dikkat edin. Bu ısıtma yöntemi ile bir kazan veya sirkülasyon pompası gerekmeyecek ve elektrik enerjisi tüketimi önemli olmayacaktır. ısıtılmış sıvı hacmi daha küçük olacaktır.
Sıcak bir zeminin kendiniz nasıl yapılacağı hakkında bir video izlemenizi öneririz:
(Henüz derecelendirme yok) İndir.
Sıcak su tabanları, özel evler için birincil veya ikincil ısıtma olarak pratikliklerini ve verimliliğini kanıtlamıştır. Ancak, şehir apartman sakinleri de rahatlamak ve ısınmaktan tasarruf etmek ister. Bir apartman dairesinde su ısıtmalı zeminler düzenlemek gerçekçi olup olmadığını görelim.
Uygulama, prensipte, sıcak su zemini olan merkezi ısıtma sistemi olan bir evde bir daire temin etmenin mümkün olmasına rağmen, uygulamada, kurulumları için izin almanın gerçekçi olmadığını göstermektedir: Yerden ısıtma sisteminin kullanımının komşu dairelerin ısıtılmasını bozması riski çok büyüktür.
Bununla birlikte, artık daha fazla ve daha çok apartman binaları dikilmekte olup, bireysel (otonom) ısıtmanın uygulandığı, yani dairelerin her birinde kendi duvara monte edilen kazan bulunmaktadır. Ayrı bir ısıtma devresinin bulunması, eylemlerin komşularınızın evlerinin ısınmasını etkilemeyeceği anlamına gelir, bu nedenle, böyle bir daireye ısıtılmış bir zemin yerleştirmek oldukça makul bir çözüm olacaktır.
Dairede sıcak su tabanı: zor ve karlı değil
Sıcak zeminli bir dairenin ısıtılması, konfor ve ekonomi ile ayırt edilen modern bir çözümdür. Çalışması ilkesi çok basittir: alt zemine döşenen ve son katın altına gizlenen boruların çevresi boyunca, su kazandan sirküle ederek yer yüzeyini ısıtır. Bu tür bir ısıtma ile toz yanmaz (çünkü radyatörlerden farklı olarak zemin çok ısınmaz) ve konveksiyon akımları ile havaya yükselmez. İç mekanda ideal sıcaklık dağılımı vardır: kafa seviyesinde biraz daha serin ve ayaklarda sıcak.
Dairenin herhangi bir alanında herhangi bir kattaki su yerden ısıtma düzenlenebilir. Modern su yalıtım malzemeleri, olası arıza ve sızıntılar durumunda bile hasar görmemesini garanti eder. Buna ek olarak, çok küçük bir miktar su, böyle sıcak bir zemin sistemi içinde, gerçekten birkaç litrelik olarak dolaşır, bu yüzden her durumda felaket olmaz.
Ama endişelenmeye değer olan şey yalıtımdır. Sıcak bir zemine sahip bir daireyi gerçekten ekonomik hale getirmek için, ısı sızıntılarını önlemek gerekir: komşuların tavan altından veya bodrumdan ısıtılması verimsiz ve mantıksızdır. Yerden ısıtma borularının altına özel bir kaplamaya sahip genişletilmiş bir polistiren tabakası döşenmelidir. Daha sonra tüm ısı, sadece evinizi ısıtacak ve rahatınızı sağlayacak şekilde yönlendirilecektir.
Dairenizde sıcak su tabanı, bireysel ısıtmalı, çıplak ayakla yürümenin zevkini sağlayan ve yerde oynayan çocuklar için endişelenme ihtiyacını ortadan kaldıran en güvenilir ve karlı seçenek. Böylesine sıcak bir zeminin, cihazına doğru bir yaklaşımla yerleştirilmesinin maliyeti, enerji tasarrufu nedeniyle çok hızlı bir şekilde karşılanıyor.
Kendinizi ve sevdiklerinizi rahat, sağlıklı bir sıcaklık, verimli ve konforlu bir şekilde sağlayın. Sonuçta, bir apartman dairesinde su ısıtmalı zeminler oldukça gerçek!