Serbest solunum transformatörleri, sıcaklık değişimlerinde yağın genişlemesine izin vermek için kapak altındaki hava yastığı veya bir muhafaza ile donatılmıştır. Hermetik olmadığı için, yağ daima havayla temas halindedir. Nem, özel filtrelerde bulunan dehidrate tuzların (havalandırma) kullanımı ile engellenir. Depo, kanatlı veya radyatörlü olabilir. Bu tasarım tüm güçler (özellikle 4000kVA ve üzeri) için geçerlidir. Daha yüksek güçler için ve yağ ile hava arasındaki temastan kaçınmak için bir kauçuk ayırıcı (lastik torba) veya azot yastığı kullanılmaktadır.
Bu tür transformatörler, ana tankın üzerine monte edilmiş bir genleşme tankı veya konservatör ile donatılmıştır. Yalıtım sıvısının genleşmesi, yağ seviyesinin yükselmesi ile muhafazanın içinde dengelenir. Konservatörde, yağın üstü, oksidasyonu önlemek için kuru kalması gereken havayla temas halindedir. Bu, silika jel kristalleri içeren kurutucu bir cihaz vasıtasıyla muhafaza edicide dış havanın alınması ile gerçekleştirilir.