Bugün, makale oldukça karmaşık bir konuyu ele alacak - garajda kablolama. Konu, bugün garajın sadece arabanın cenneti olmadığı gerçeğiyle karmaşık. Bu, neredeyse farklı elektrikli aletler kullanan tam teşekküllü bir atölye. Bu nedenle, verimli çalışan bir bağlantı şeması nasıl oluşturulacağı, malzeme seçerken hangi parametrelere dikkat edileceği ve kurulum sürecini yürütme kuralları hakkında konuşacağız.
Garajın bir arsa üzerine inşa edilmesi en kolayıdır Güç hattının zaten bağlı olduğu ayrı bir santral kurulur. Sadece kabloyu blendajdan garajda tutmak için kalır. İkincisi, ana evden uzakta bulunan bir bina ise, iki bağlantı seçeneği seçmelisiniz: Evden veya yazlık alanın dışında bulunan direğe ayrı bir hat. İkinci seçenek daha zordur, çünkü bu tür çalışmalara erişimi olan elektrikçiler havalandırmayı yapabilir. Buna ek olarak, garajda ayrı bir santral kurmanız gerekecek.
Şimdi, garajdaki kablo şemasına gelince (teller ve kablolar). Her şeyden önce, harici güç kablosunun giriş noktası ve ekran kurulumunun yeri belirlenir. Ardından, lambaların ve soketlerin yerleri şemaya uygulanır. Bütün bunlar kablolama hatları ile bağlanır. Tüm bu elemanlar için gereklilikler nelerdir:
Garajın içindeki kablo hatları sadece dikey veya yatay yönde döşenmelidir. Eğim yok .
Yataydan dikey kısma geçiş (ve tersi), yalnızca dik açıyla gerçekleştirilir.
Yatay bölümlerin mesafesi tavandan veya yerden , binanın köşelerinden dikey, pencere ve kapı açıklıkları - 15 cm.
Aynı mesafe ve ısıtma cihazlarına (radyatörler) , fırınlar ve diğerleri).
6 metrede bir 2 veya her 4 m'de bir oranında yuva sayısı.
Prizlerin montaj yüksekliği - Zemin yüzeyinden 60 cm.
anahtarlarının montaj yüksekliği 1,5 m.Kapı pervazından en az 15 cm uzağa monte edilirler.
Garajda bir bodrum katı ve bir görüntüleme çukuru varsa, bunlara soketi takmayın. Bu aynı zamanda ışık anahtarları için de geçerlidir. Bu elemanlar garajın içine uygun bir yere monte edilir.
En uygun çözüm, üç fazlı bir kablo şemasıdır. Bu durumda, bir faz sadece aydınlatma cihazlarına bağlanır, diğer ikisi ise soketlere dağılır. Üç fazlı bağlantıda sorun varsa, tek fazlı (220 volt) kullanın. Bu seçenek için, kablolardaki yükü doğru bir şekilde hesaplamanız ve doğru kesiti seçmeniz gerekecektir. Bu, esas olarak çıkış kablolarını ilgilendirir.
Yine, devreyi iki bölüme ayırmak yine daha iyidir: ampuller ve prizler için. Ve her kablo için güç tüketimi ve akım gücü için bir devre kesici seçmeniz gerekecektir.
Oluşturduktan sonra Devreler kolayca priz ve anahtar sayısını sayabilir. Kablo ile daha sert. Garajın iç duvarlarına döşenen kablo hatlarını uygulamak gerekir. Bundan sonra, her arsa bir mezura ile ölçülür ve toplam miktara kadar eklenir.
Lütfen her bir kablonun kendi kesit alanına sahip olacağını unutmayın. Bu nedenle, her bölümün uzunluğu ayrı ayrı hesaplanır. Dış hattı unutmayınız: direkten garaja. Genellikle bu amaçla kesiti 10 mm 2 olan bakır kablo kullanılır. Garajın bir atölyeye dönüştürülmesi durumunda bile yeterli olacaktır.
Avizeler için kablo kesitinde olduğu gibi, burada 1.0-1.5 mm 2 olan bir tel uygundur. Prizlerde, ekipmanın ve onlara bağlanacak elektrikli aletlerin gücünü hesaplamak gerekir. Bunu yapmak için, tüm cihazların gücünü, yani araçların aynı anda çalıştırılıp çalıştırılmayacağına bakılmaksızın toplam güç tüketimini belirleyin. Elde edilen değer% 20 artar. Bu sözde güvenlik marjıdır. Şimdi, elektrik tüketiminin bağımlılığını ve elektrik kablosunun kesitini gösteren özel tablolara başvurmanız gerekir. Aşağıdaki fotoğrafta bu tablolardan biri sunulmuştur.
Uygulamada görüldüğü gibi, uygun kablo kesiti için 4 mm 2 . Ve bu maksimum değerdir. Birçok elektrikli el aleti için 2,5 mm 2 yeterlidir.
Garajda elektrik kablo tesisatı açık bir şekilde yapılacaksa, bağlantı elemanları ve oluklar veya kablo kanalları sayısını saymanız gerekir. Tabii ki, gizli kablolama ve ardından duvar dekorasyonu yapmak daha iyidir. Kablolar görünmez olacak, bu da binaların görünümünü bozmayacakları anlamına geliyor. Yapılması gereken tek şey, bir çivinin duvarlardan birine çakılması veya bir vidanın vidalanması durumunda kaymaması için şemayı güvenli bir yere koymaktır. Verilen kabloya zarar vermemek için.
Üç Aşama:
Hazırlık;
dış bölümünün takılması,
iç devresinin takılması.
Genellikle garajda yapılırlar. Yapılan çalışmalar, işaretleme, priz ve anahtarların yerleştirilmesi için yerlerin oluşturulması, aydınlatma cihazlarının sabitlenmesi için yerler ve tellerin döşenmesi ile ilgili bölümlerle ilgilidir. İşaretleme sorunlara neden olmaz. Bir cetvel ve bir kalem kullanarak plandan garajın duvarlarına aktarılmalıdır. Garaj büyükse, bir işaretleme kablosu kullanılması önerilir. Tüm çizgilerin sadece dikey veya yatay olarak uygulandığını unutmayın.
Sitemizde Moskova bölgesinde en çok alanlarını bulabilirsiniz kır evi inşaatı . Filtrelerde istenen yönü, gaz, su, elektrik ve diğer haberleşmelerin varlığını ayarlayabilirsiniz.
Soketler, anahtarlar ve razvetkorobki soketleri, elmas bir taçla zımbalama yapar. Duvarlardaki duvarlar, duvar kovalayan denilen özel bir araçtır. Şaft yapmanın birkaç yolu olmasına rağmen: basit - keskili bir çekiç, daha etkili - bir bıçak şeklinde ağızlıklı bir zımba. Her ne kadar duvar kovalayıcı yapılan işlemlerin hızı ve kesim kanallarının düzlüğü olsa da. Ama çok fazla toz.
Flaşörün derinliği ve genişliği, elektrik kablosunun çapına bağlıdır. Ancak pratikte gösterildiği gibi, her iki boyut parametresi de genellikle 2 cm'yi geçmez.
Garajdaki aydınlatma bağlantı şeması gelince. Bu durumda kablo tavan boyunca uzanır. Örtüşme betonarme döşemeler ise, kablo aralarında boşluk bırakılır, daha sonra çimento-kum harcı veya hazır harç ile kaplanır. Üst üste binme bir monolitik plaka ise, kablo kendiliğinden vidalanan vidalar için tavana kelepçelerle tutturulmuş bir oluktan geçirilir.
İki yol vardır: hava ve yer altı. En basit ve kolay olanı seçmek daha iyidir. Bu tür kablolama için geçerli olan bazı gereksinimler vardır:
Kabloyu karayolu üzerinde geçirmeniz gerekiyorsa, döşeme yüksekliği 6 m'den az olmamalıdır.
üstü alanı en az 3.75 m.
Garajın girişi yüksek olmalı 2,75 m'den az değil
Elektrik hattı direğinden garaja olan mesafe 25 metreden fazla ise, ek bir ara desteği takmanız gerekir.
Üçüncü gereksinimle ilgili birkaç kelime. Garaj - bina düşüktür, bu nedenle bu parametrenin sürdürülmesi zordur. Sorunu çözmek için, aşağıdaki şekilde devam edin - 20-32 mm çapında bir çelik borudan, aşağıdaki fotoğrafta gösterildiği gibi eğri bir yapı biçiminde bir stant yapın. Bu cihaz garajın çatısına veya duvara tutturulmuştur.
Sitemizde küçük mimari formlarda inşaat hizmetleri teklif edin. Doğrudan temsilcilerle iletişim kurmak için, "Düşük katlı Ülke" evlerinin sergisini ziyaret edebilirsiniz.
Bir yeraltı şeridi düzenlemeye karar verilirse, bunun için ciddi bir gereklilik yoktur. Tek önemli şart, işaretinde “b” harfinin bulunduğu bir zırhlı kablo kullanmaktır, örneğin VBbShv.
Güç aktarma direğinden, kablo ürününün yerleştirildiği garaj yönünde bir hendek kazılır. Dacha'daki herhangi bir kazı çalışması sırasında döşenen elektrik teline zarar vermemek için, kablonun çapının kablonun kendisinden iki kat daha fazla olması gereken çelik veya plastik bir boruya kablo koymak daha iyidir. Çelik boru su geçirmez olmalıdır, örneğin bitüm mastik ile kaplanır.
Erime suyunun veya yağmur suyunun boruya girmemesi çok önemlidir, bu nedenle, güç aktarma direğinin yakınında, ucu kapatılmış olan yukarı doğru deşarj yapılır. Zemin yüzeyinin üzerindeki bir musluğu çıkarmak için en az 5 cm olmalıdır Güç iletim kulesinden garaja olan mesafenin 0.6-0.8 m olması durumunda, kablonun boruya döşenmesi gerekmez.
Karşı taraftan, boru ve kablo garaja girer. Bunu yapmak için önce binanın temelinde bir delik bırakmalısınız.Genellikle çelik veya plastik boru istifleyin.
Yeraltı yönteminin zaman alıcı bir seçenek olduğu, zırhlı kablonun pahalı olduğu ve bir boru satın almanız gerektiğine dikkat edilmelidir. Ancak, uygulamanın gösterdiği gibi, bir contaya göre daha dayanıklıdır.
Video, kablonun yeraltında nasıl döşeneceğini gösterir:
İlginç olabilir! Makalede bu bağlantıyı izleyin hazneli garaj projelerini okuyun.
Başka bir odada veya binada olduğu gibi bir garajda elektrik iki şekilde yapılır: gizli ve açık. Birincisi, kablonun musluklara takılmasıdır. İkinci - duvarlarda, ancak özel bir kutu kanallarında.
Kablonun montajı, uzunluğu kabloların uzunluklarına eşit artı% 10 olan parçalar halinde kesilmesiyle başlar. Ardından bağlantı kutularını monte edin. Plastik dübel veya sıva harcı üzerine vidalarla tutturulmuş yuvaya batırılmışlardır. İki vida yeterli olsa da, çoğu birleşik sürümü kullanıyor.
Kablo, plastik kelepçeler ve vidalarla sabitlendiği oluklara döşenir. Daha önce kaymaktaşı sabitlemek için kullanılıyordu. Bugün birçok usta da kullanıyor. Ancak modern bağlantı elemanlarını kullanmak daha iyidir.
Önemli bir nokta, kablolar arasındaki kablolamadır. Bir elektrik bandı tarafından korunan bükülmeler unutulmaya başlandı, bugün yerine farklı tipteki terminal bloklarını kullanıyorlar. Bu öncelikle, tellerin birbirine bağlanma yoğunluğunun yoğunluğu olan yüksek güvenlikli bir bağlantıdır.
Böylece, garajdaki dahili elektrik tesisatı neredeyse bitmiştir. Yivleri sadece sıva harcı ile sızdırmaz hale getirmek, prizleri monte etmek ve bunları elektrik tellerine bağlayan anahtarlar kalır.
Garaj ahşap veya metal bir yapıysa, kablolamayı yapın sadece yol açabilir. Bu, özel kanallar gerektirecektir - sözde kablo kanalları. Kutunun bu iki metre uzunluğu, iki parçadan oluşur: taban (kutu) ve kapak.
Taban, kablolama şemasının basılı hatları boyunca kendiliğinden vidalanan vidalarla sabitlenir ve her bir bölümün uzunluğu boyunca önceden kesilir. Son montaj noktaları priz ve anahtarlardır. Ara eleman - bağlantı kutuları. Tüm elemanlar ve kablo kanalları duvarlara vidalarla tutturulmuştur. Duvarların kalınlığına batmazlar, bu nedenle bu kurulum yöntemi için elektrikçilerin harici soketlere, anahtarlara ve elektrik dağıtım kutularına ihtiyaçları olacaktır.
İlginç olabilir! Makalede aşağıdaki bağlantı hakkında iki katlı bir garaj inşaatının özellikleri .
Tüm elektrik telleri döşenir ve bitiş noktalarına bağlanır bağlanmaz, kablo kanalları kapaklarla kapatılır. İkincisi, cihazın tüm uzunluğu boyunca yer alan mandalları kullanarak tabana tutturulur. İlk olarak, kablo kanalları garajın duvarlarının görünümünü bozmaz. İkincisi, kapakları kolayca çıkarmak ve kabloların durumunu kontrol etmek her zaman mümkündür. Kabloların tamir edilmesinin veya değiştirilmesinin daha kolay olduğu açıktır.
Video, kablo kanallarını kullanarak kabloların garajda doğru şekilde nasıl yapıldığını gösterir:
Durum Garaj, ülke arazisindeki ana evden ayrı olarak bağlandığında, nadir görülür. Sonuçta, elektrik tüketiminin ölçümünün de yapıldığı garajda ayrı bir santral kurulması gerekiyor. Kalkanı ve bağlantısını takmanın karmaşıklığı düşüktür. Ancak tüm bu ekipmanın satın alınması gerekecek ve bunlar ekstra finansal maliyetlerdir.
Ancak böyle bir durum ortaya çıkarsa, kalkanın kendisi garajın duvarına monte edilir: içeride veya dışarıda. İkinci seçenek tercih edilir, denetçilerin garaja girmesini önlemek her zaman mümkündür. Vidalar ve plastik dübellerde bağlantı yapılır. Kurulum yüksekliği 1,8 m olup, her bir kablo için ayrı bir devre kesici takılması önerilir ve bir ortak giriş gereklidir.
Video, bir santralin garajda nasıl düzgün şekilde kurulacağını gösterir:
Bu ilginç olabilir! Makalede Aşağıdaki bağlantıda James Bond tarzında yeraltı garajını okuyun.
konusunda sonuç
Görebildiğiniz gibi, garajda elektrik kablolarının döşenmesi çok zaman alacaktır. Bu olayı serinletmemelisin. Elektrikle, şakalar kötü, hatta bir garaj kadar küçük bir binada bile. Kaynak makinesinin veya kompresörün bağlanacağı prize özellikle dikkat edin. Her iki donanım türü de yeterince güçlü, bu da kabloların büyük bölümlerini almak zorunda kalacakları anlamına geliyor. En az% 10'luk bir marjla toplanmak daha iyidir.