UNI 11137 2019'nin yeni versiyonu 25 Temmuz 2019'de yürürlüğe girdi ve 2019 yılına kadar olan eski sürümün yerini aldı.
UNI 11137 2012'nin yeni versiyonu 25 Temmuz 2012'de yürürlüğe girdi. 2004 ve 2005 yılının Ağustos ayına dayanan sonraki errone corrige. UNI 11137 ünvanı: Evsel kullanım ve benzeri gaz tesisatları, doğrulama ve iç sistemlerin sızdırmazlığının restorasyonu, genel şartlar ve gereklilikler için yönergeler. II ailesinin (metan gazı) ve III ailesinin (sıvı propan gazı) gazları.
2012 UNI 11137 standardının yeni versiyonunun karakteristik özelliği, basınçları sivil kullanım ve LPG'ye (sıvı propan gazı) benzer sistemler için test yapın.
basınçları tesisin başlangıç noktasına göre yükler için izin verilen maksimum dağılımlar ile UNICIG 7129/08'de açıklanan ve doğal gaz sistemleri için mevcut olana benzer. LPG (sıvı propan gazı). önceki versiyonla karşılaştırıldığında, bunlar I ailesine ait gazlar, yani üretilen gazlar için referans basınç değerlerinde tarif edilmemiştir.
UNI 11137/12'nin içeriği ve normatif referanslar
Yeni UNI 11137/12 standardı, i Gereksinim kısmi tadilat veya olağanüstü bakım müdahaleleri sırasında mevcut binaların iç sistemlerinin sızdırmazlığı. Mevcut tesislerin sızdırmazlık gerekliliklerini ve herhangi bir sızıntının kabul edilebilirlik sınırlarını, sızdırmazlık gerekliliklerinin kontrol edilmesinin gerekli olduğu durumları ve bunların dağılım değerini belirlemek için ilgili yöntemlerle sızıntı testini gerçekleştirme yöntemlerini tanımlar. mevcut tesisler.
Ek olarak, onaylama kriterleri tanımlanmıştır uygunluk o Yeni tesislerin işletmeye alınması için sızdırmazlık gerekliliklerini yerine getirememe, mevcut tesislerin işletilmesi için uygunluk veya uygun olmama kriterlerini sağlama kriterleri. Sızdırmazlık gereksinimlerini geri kazanmanın olası yöntemleri aynı standartta açıklanmaktadır.
Yukarıda tarif edildiği gibi, standart, içinde bulunabilecek tüm sivil ve benzeri tesisleri ifade eder. üç olası koşullar: etkinleştirilecek sistemler, çalışan sistemler ve yeniden etkinleştirilecek sistemler.
Bu tesisler, genel olarak metan ve sıvı propan gazı (LPG) olarak tanımlanan doğal gaz ile desteklenebilir. UNI EN 437. Ancak, bu tesisler UNI CIG 7129/08, UNI 7131, UNI 8723 ve UNI 10738'in uygulama alanına girer.
2012 UNI 11137 standardı bitkileri için geçerli değildir. yeni 2008 yılına güncellenen UNI 7129'a atıfta bulunulmasının gerçekleştirilmesi. UNI 11137/2012'nin yeni sürümünde tarif edilen tanımlar, UNI 7128'inkilerle aynıdır. Bu son standart, kullanım için gaz tesisatları için referans terimlerinin ve teknik tanımlarını sağlar. sivil.
Mevcut tesislerin sızdırmazlığı için değerler
Mevcut bir iç tesis için dispersiyonlar saatte litre veya saatte kübik desimetre cinsinden ifade edilir, doğal gaz sistemleri 1'den yüksek olmamalıdır. Sıvı propan için ise gaz tesislerinin 0,4'ten yüksek olmaması gerekir.
arazi doğal gaz santralleri için hizmetin işletmeye alınması veya bakımına ilişkin tesisin saatte 1 ila 5 santimetre küp arasında olması ve sıvı propan gazı içeren tesislerin 0,4 ila 2 santimetre küp arasında olması gerekir. şimdilik
Zaten bir tesis için operasyon Doğal gaz sistemleri için çalışmayan conta saatte 5 metreküpten daha büyük, LPG sistemlerinde ise saatte 2 metreküpten büyük olmalıdır. Açıklanan sızdırmazlık testleri, iki gaz veya hava ile yapılabilir.