Ev ısıtması için radyant zemin sistemlerinin kurulumunda kullanılacak en iyi borulama çözümlerini seçmek için bazı ipuçları.
- Radyant ısıtma sistemi için boru seçiminde kendinizi yönlendirin
- Tarihte yerden ısıtma
- Yerden ısıtma sisteminin sunduğu avantajlar
- Yer altı sistemlerinde boruların özellikleri
- Radyant sistemler için borular: hangi malzemeleri tercih edersiniz?
- Elektrikli radyant sistemler: olası bir alternatif
Radyant ısıtma sistemi için boru seçiminde kendinizi yönlendirin
En verimli ısıtma sistemlerinden biri radyant. Boruların ve radyant panellerin nereye yerleştirildiğine bağlı olarak farklı tipler vardır: zeminde, duvarda veya tavanda.
Yerden ısıtma sistemi için borular
Radyant ısıtma için çeşitli borular vardır
Yerden ısıtma sistemleri mükemmel termal konfor sağlar
Tarihte yerden ısıtma
L ' döşeme sistemi düşünürseniz en eski termal sistemhypocaustum Romalılar tarafından termal ortamları ısıtmak için kullanılırlar, yerleştirilen ara boşluklarda sıcak havayı dolaştırmak yerin altındasırayla MÖ 3000 ile 1500 arasında yaşamış olan nüfustan kopyalanan bir sistem
Gittikçe daha ileri teknolojilerle zaman içinde tekrar ziyaret edilen radyant ısıtma sistemi, yirminci yüzyılın ortalarına kadar birçok tartışmaya neden olan bir versiyonda geldi. yüksek sıcaklıklar tarafından ulaşıldı ısıtmalı zemin, 38° -40° ye kadar, keyifsizlik ve kan dolaşımı sorunları, baş ağrıları, hipertansiyon ve diğerleri gibi fizyolojik bozukluklar.
Bunun temel nedeni, ısıyı dağıtan çelik boruların herhangi bir yalıtım olmaksızın doğrudan zemine boğulması ve düzenleme sistemleri oda sıcaklığının yetersiz.
Yerden ısıtma sisteminin sunduğu avantajlar
1970'lerden bu yana sistemler incelenmiştir. elimine sakıncaları Bu tür tesislerde ve en etkili biri haline getirdik.
Aslında, her şeyden önce diğer sistem türlerinin çoğunlukla yüksek sıcaklıklarda çalıştığını ve çevreye doğru yukarı doğru hareket eden havayı ısıtdığını düşünün.
Bununla birlikte, düşük sıcaklıklardaki radyant sistemlerde, sömürülen fiziksel olayışınlamadaha homojen bir ısı dağılımı sağlar termal konfor özellikle ısıtılmış alanın en deneyimli kısmında, yani en düşük kısmında.
Buna ek olarak, borularda dolaşan suyun, ortak terminallerde olanlardan çok daha düşük bir sıcaklıkta 30° -40° 'ye kadar ısıtılabildiğini unutmayın. enerji tasarrufu ve bir fatura kesmek İlk yatırımlara rağmen% 25 -% 35.
Sistem bire bağlıysa ve tasarruflar artar güneş enerjisi sistemi.
Ayrıca, iç mekan havası da, bu sistemlerin insanlara ve eşyalara ulaşmak için duvar, zemin veya tavan kütlesini ısıtması nedeniyle, daha hızlıdır. toz Asgari.
Nem alma ile birleştirilen ve aynı zamanda tarafından önerilen şekilde yaz soğutmayı da sağlayan radyant sistemler de vardır. Eurotherm Spa.
Radyatörler tarafından kullanılan alanı ortadan kaldırma ve bazı alanları daha kolay düzenleme avantajını kullanmak ister misiniz?
Yer altı sistemlerinde boruların özellikleri
Radyant bir ısıtma sisteminin gerçekleştirilmesinde iyi seçim yapmak esastır. elementler Bu, yapısal olanlardan başlayarak, son işlemlere, tamamen hidrolik olanlara kadar onu oluşturur. Durduracağımız bu sonuncularda, çünkü borular bitkinin temel elemanıdır. Borular verimli olmaları için bazı özelliklere saygı göstermelidir.
Bunlar olmalı:
- mekanik olarak dayanıklıKolayca kırılmalarını veya deforme olmalarını önlemek için;
- anilığa karşı yüksek dirence sahip olmak sıcaklık değişimleri maruz kalacakları;
- yüksek ol iletken, ısının dışa doğru geçişini desteklemek;
- iyi davranmak elastikyani bir deformasyondan sonra orijinal hallerine geri dönebilmek;
- olmak esnek, Kavisli ve kolayca ısıtılabilen ortamın ihtiyaçlarına göre uyarlanabilme.
Listelenen her şeye ek olarak, tüplerden akan sıvının katkı maddeleri ile karıştırıldığı düşünülmelidir. antialgheUzun vadeli kimyasallar onları aşındırabilir, bu yüzden sahip olmaları gereken diğer bir özellik de kimyasal saldırılara karşı dirençli olmalarıdır.
Son olarak, uzak tutulacak bir parametre oksijen geçişiBorunun yaşlanmasını yavaşlatmak için bu dolaşımın günde 0,1 g / mc'yi geçmemesi gerektiğine göre UNI EN 1264-4 standardına göre düzenlenmiştir. Bu bir varlığı ile garanti edilir plastik film En iyi boruları korumak için. İkincisi ile ilgili olarak, bu koruyucu film tarafından harici olarak kaplanmış olan boruların, şantiyede oksijen girişi ile olası aşınma sorunları ve eğrilerin gerçekleşmesi için daha az işlenebilirlik ile ilgili sorunları olduğu söylenmelidir.
Teknolojik yenilikler, daha iyi bir mekanik davranışla, çok katmanlı içinde bir anti-oksijen tabakası ile donatılmış tüplerin üretimine yol açmıştır.
Bir örnek, PE-Xa RDZ Tech InteriorLayer borusudur. RDZ spaÇeşitli duvarlar arasındaki bir kaplin ile birleştirildiğinde tüp duvarının içindeki antioksidan bariyeri sayesinde, kurulum sırasında sahadaki hasara karşı dayanıklı kılar.
Bu tip boru iyi özellikler arasında:
- esneklik;
- termal hafıza;
- mekanik direnç;
- Düşük sıcaklıklara, korozyona ve eskimeye karşı direnç.
Rehau bunun yerine, bir sistem olan RAUTHERM ML'yi önerir. çok katmanlı borular Kolay kurulum ve mükemmel mekanik özelliklere sahip, alüminyum oksijen bariyeri ile donatılmıştır.
Radyant sistemler için borular: hangi malzemeleri tercih edersiniz?
Geçmişte en çok kullanılan malzemelerçelik ve bakırBunların mekanik ve ısıl özellikleri için. Bakır, aslında darbelere karşı dayanıklıdır, kolayca bükülebilir, yıllar boyunca dayanıklı, kaynaklanabilir ve bu nedenle kolayca tamir edilebilir.
Bununla birlikte, ne yazık ki, tüm bu yararlara önemli bir kusur eklenmektedir: maliyet.
Bu nedenle zamanla bakır ilk önce polietilen ve daha sonra çok katmanlı olarak desteklenmiştir.
polietilen ucuzdur, ancak ısıtma sistemleri söz konusu olduğunda, yani deformabiliteBu, termoplastik bir malzeme olduğu için, ısı varlığında yumuşama ve deforme olma eğilimindedir. Ayrıca, bu tip boruların kristalleşme problemleri vardı.
Bu nedenle teknoloji, bu malzemenin özelliklerini, özelliklerini düzelten diğer kişilerle birleştirerek ve böylece çok tabakalı seviyeye ulaştırarak geliştirmeye çalışmıştır.
çok katmanlı boru her zaman ilke tarafından polietilen, ancak tabakalı diğer malzemelerle ve hepsinden önemlisi ağyani, onu güçlendiren ve ısıya karşı daha dirençli kılan kimyasal bir işleme tabi tutulur. Dahası, çok katmanlı kurulumu çok kolaydır ve bükme makinesinin eğriler oluşturmasını gerektirmez.
Çok gelişmiş bir örnek Volex'tir. Geberit artan termal direnç ile.
Ayrıca Fobera borularını polibütilen içindeki rapor ediyoruz Viega mükemmel esneklik özelliklerine sahip.
Daha saf bir açıdan çevreYeni nesil boruların tüm avantajlarına rağmen, bakır% 100 geri dönüşümlü olduğundan ısıtma sistemleri için hala daha iyidir. çok düşük etki yaşam döngüsü boyunca, ayrıca daha dayanıklı olduğu için.
Daha büyük bir ilk yatırımla karşı karşıya kaldığınızda, önemli avantajlar vardır.
SCtubes SANCO teknolojisi, yerden ısıtmada kullanım için mükemmel özelliklere sahip, yüksek teknik ve mekanik özelliklere, yüksek ısı iletkenliğine ve çok küçük bir çapa sahip bakır borular üretmektedir.
Sonunda, nominal çap herhangi borular 20 ile 25 mm arasında bir bölüme sahip olmak tercih edilir, ki bu, yapılan deneyimlerden daha küçük bir yüzeye izin veren bir bölümdür.
Bunu düşünmek ana bölümler daha yüksek bir su birikimi ve bunun sonucunda daha yüksek bir termal birikim ve daha düşük bir akışkan hızı ile boru üzerinde daha az stres sağlarlar. Öte yandan, küçük bölümler çevrede yer kazanma ile daha küçük bir kalınlığa sahip olmamıza yardımcı olabilirler.
Elektrikli radyant sistemler: olası bir alternatif
Su sistemlerine bir alternatif, ancak aynı derecede verimli olan, Prodeso Isı Kavrama Sistemi gibi elektriksel sistemlerdir. İlerleme Profilleri Spa zemin ve duvarlar için devrim niteliğinde elektrikli ısıtma sistemi; iki element:
- Üretilen Isı Tutuşlu Membran;
- Üretilmiş Isı Kavrama Kablosu.
zaryırtılma direnci yüksek, yırtılma önleyici ve polietilen yapılmış, dokunmamış kumaş alt kısmında ısı yalıtımlı polipropilenden yapılmış olup, üzerine yerel olarak hasar görürse, tüm sistemin çalışmasını kesmeyen, paralel olarak farklı dirençlerle donatılmış elektrik kablosunu monte edilmiştir.