- Bir Subpanel'in Boyutlandırılması
- NEC Yükü Hesaplamaları
- Subpanel Kapsama Alanı
- Cihaz Watt
- Subpanel Watt değerini hesaplamak
- Subpanel Devre Kesici Boyutlandırma
- Subpanel Kablolama Boyutları
Bir Subpanel'in Boyutlandırılması
Bir alt panel için güvenli brüt elektrik yükünün belirlenmesi birkaç hesaplama gerektirir. Devrenin yükü, alt panele uygulanacak toplam yüktür. Güç sağladığınız alanın kare görüntülerini ve alt panel tarafından hangi tip elektrikli cihazların ve cihazların servis edileceğini bilmeniz gerekir. Aşağıdaki adımlar, bir alt panelin boyutlandırılması ve devre kesicinin amperajının yanı sıra alt panele güç sağlayan besleme kablosu için kablo boyutunu bulmak için temel hesaplamaları açıklar.
NEC Yükü Hesaplamaları
Tüm alt panel, kesici ve besleyici hesaplamaları yerel elektrik kurallarına uygun olarak yapılmalıdır. Çoğu kod, Ulusal Elektrik Kodunu (NEC) takip eder ve NEC'nin yük hesaplamaları için "Uzun Form" u kullanır. Esas olarak, bu, alt panel tarafından sunulan alandaki cihazların ve cihazların watt veya elektrik kullanımını tazelemeye yardımcı olan bir formdur. Toplam voltajı bulduktan sonra, alt panel ve kesici ve besleyici kablosu için gereken minimum amperajı bulmak için 240'a (volt) bölün.
Subpanel Kapsama Alanı
İlk yük hesaplaması, evinizin alt kısmının güç kaynağına sağlayacağı toplam alanın toplanmasını içerir. Bu, alan için genel aydınlatma ve priz devresinin yükünü belirlemenin kolay bir yoludur. Her odanın uzunluğunu ve genişliğini ölçün ve odanın kare görüntülerini bulmak için bunları bir araya getirin. Toplam kare görüntüleri bulmak için tüm odalardan kare görüntüleri ekleyin. Hesaplamayı tamamlamak için kare görüntüleri 3 (watt) ile çarpın.
Cihaz Watt
Cihazlar için muhasebe, güç sağladığınız oda tiplerine göre değişir. Örneğin, alt panelin yenilenmiş bir mutfak sağlayacağı durumlarda, her biri 1,500 watt olan en az iki küçük cihaz devresini hesaba katmanız gerekir. Bir başka cihaz kategorisi ise, bulaşık makinesi, su ısıtıcısı, gıda maddesi veya tavan vantilatörü gibi “yerinde tutturulmuş” cihazlardır.
Aralıklar, çamaşır kurutucuları ve elektrikli ısıtıcılar veya klimalar gibi büyük cihazlar için vat miktarı, tipik olarak, en az belirtilen watt değerinde (bir kurutucu için 5000 watt gibi) veya cihazın isim plakası derecesinde (hangisi daha büyükse) ölçülür.
Cihazın tüm gerilimleri toplandığında, dört sabit cihazdan azsa 1 ile çarpın; Dört veya daha fazla cihaz varsa 0,75 ile çarpın. Bu, taşınabilir cihazlarda tıkanıklık için yuvaları besleyen devreler olan küçük cihaz devrelerini içermez.
Son olarak, en büyük motor yükünün% 25'ini vat miktarına eklemeniz gerekebilir (bazı istisnalar hariç). Bu, çalışmaya başladığında fazladan büyük motor ihtiyacını karşılamak için ek bir voltajdır.
Subpanel Watt değerini hesaplamak
Alt panele beslemek için gereken gerekli watt derecesini hesaplamak için, toplam watt değerini (kare görüntüleri ve cihaz hesaplamaları) çarpın. ayarlanmış yük. Bu güvenlik ayarı Ulusal Elektrik Kodu tarafından istenir ve gerilim düşümü Besleyici devresinde. Voltaj düşüşü, elektrik uzun kablo veya kablo üzerinden geçtiğinde ortaya çıkan voltaj kaybıdır.
Subpanel Devre Kesici Boyutlandırma
Alt paneli besleyen devre, besleyici kablolarının aşırı ısınmasını önlemek için uygun boyutlarda devre kesici ile korunmalıdır. Kesici boyutunu hesaplamak için, alt paneliniz için gerekli olan nominal amper değerini bulmak için ayarlanan watt değerini 240 volt'a bölün. Çoğu zaman, sonuç bir ortak devre kesici boyutu değildir, bu durumda bir sonraki yüksek boyuttaki kırıcıya "yuvarlama" yaparsınız. Örneğin, yük hesaplaması 48 ampere çıkarsa, devreyi korumak için 50 amperlik bir kesici kullanmalısınız. Alt panelleri besleyen besleme devreleri 240 volttur ve çift kutuplu bir devre kesici gerektirir.
Subpanel Kablolama Boyutları
Alt panele besleme kabloları, alt panelin hesaplanan yüküne değil, nominal devre kesici boyutuna uymalı veya aşılmalıdır. Bu, kesicinin 50 amper değerine sahip olması durumunda, besleme kablosu kablolarının 50 amper veya daha yüksek bir değere ayarlanması gerektiği anlamına gelir. Bununla birlikte, besleme için uzun mesafe koşusu varsa, voltaj düşüşünü hesaba katmak için bir sonraki büyük tel boyutu kullanılmalıdır. Uygulamaya bağlı olarak tel tiplerini ve tel boyutlarını listeleyen bir kablo boyutu çizelgesi kullanarak kablo büyüklüğünü belirleyin. Grafiği sadece ilk tahmin için kullanın. Yine, tüm sistem tasarımı yerel elektrik kurallarına uygun olmalıdır.