Son zamanlarda sitede, taşınabilir jeneratörlerle kilitleme kitlerinin kullanıldığı bazı sorular vardı.
Bu, bana alakalı görünen aşağıdaki öğeleri bulduğum 702 numaralı NEC'nin Opsiyonel Bekleme Sistemleri'ni (ki bu çok çaba gerektirmediği için) okumama ilham verdi .
NEC 2008
702.5 Kapasite ve Derecelendirme.
(B) Sistem Kapasitesi.
(1) Manuel Transfer Ekipmanları. Manuel transfer ekipmanı kullanıldığında, isteğe bağlı bir bekleme sistemi, bir defada çalıştırılması amaçlanan tüm ekipmanların temini için yeterli kapasiteye ve dereceye sahip olmalıdır. İsteğe bağlı bekleme sistemi kullanıcısının sisteme bağlı yükü seçmesine izin verilmelidir.
Yani bir kilitleme durumunda, jeneratörün tüm evi veya sadece kullanıcının çalıştırmak istediği eşyaları (herhangi bir zamanda değişebilecek) tedarik etmek için derecelendirilmesi gerekir mi?
702.6 Transfer Ekipmanı. Transfer ekipmanı, amaçlanan kullanıma uygun olmalı ve transfer ekipmanının herhangi bir işleminde normal ve alternatif tedarik kaynaklarının yanlışlıkla birbirine bağlanmasını önleyecek şekilde tasarlanmalı ve kurulmalıdır.
Düzgün takılmış bir kilitleme bu gereksinimi karşılıyor gibi görünüyor, bu yüzden burada önleyecek bir şey yok. Ancak, bu bölümde konut sistemlerinde kilitlemelerin kullanılmasına izin vermeyecek bir istisna vardır.
İstisna: Bakım ve gözetim koşullarının sadece kalifiye personelin kuruluma hizmet vermesini sağlaması ve normal beslemenin kilitlenebilir bir ayırma aracıyla veya normal besleme iletkenlerinin bağlantısı kesilmesiyle fiziksel olarak izole edilmesi durumunda, aktarma ekipmanı olmayan portatif bir jeneratörün geçici olarak bağlanmasına izin verilecektir.
Aklımda, bu cümle " bakım ve gözetim koşullarının sadece kalifiye personelin tesise hizmet vermesini sağladığı ". Konut paneline bir kilitlemenin kurulamayacağı anlamına gelir, çünkü ev sahibinin kuruluma hizmet vermesini önlemenin bir yolu yoktur.
Kilitler ev sahipleri için ucuz ve kolay bir çözüm mü, yoksa konut koşullarında kullanılamıyor mu?
Güncelleme
Ben de bu ilginç yanıtı buldum bu parçacığı üzerinde, Elektrik Yüklenici Ağ Forum . Bu tür cihazlar yapan bir şirketin temsilcisinden geliyor gibi görünüyor.
Bu temelde cihazın NEC uyumlu olduğunu söylüyor çünkü cihaz değil, transfer ekipmanı olan kullanıcı.
Bu yarı ilişkili, NEC'deki eldeki soru ile ilgili olmayan kısmı da buldum.
408.36 Aşırı Akım Koruması.
(D) Geri Beslenen Cihazlar. Sahaya monte edilmiş topraklanmamış besleme iletkenlerini sonlandırmak için geri beslenen ve kullanılan fiş tipi aşırı akım koruma cihazları veya fiş tipi ana pabuç tertibatları, cihazı cihazdan ayırmak için bir çekme dışında bir ek bağlantı elemanı ile yerine sabitlenmelidir. panel üzerinde montaj araçları.
Bu, bir kesiciden geri besleme yapıyorsanız, kesiciyi bir şekilde yerine takmanız gerekeceği anlamına gelir.
Temporary connection of a portable generatortransfer ekipmanlarının burada bile kullanılmayabileceği anlamına geliyor. Taşınabilir jeneratörler iyi ... taşınabilir. Uygun transfer ekipmanı kurarsam, bence bu geçici bir kurulum değil, bekleme durumunda duran bir jeneratörün çoğunlukla kalıcı bir kurulumu. Bununla birlikte, kulağa izin verilmediği gibi, ana hizmet hattını transfer ekipmanı olmadan mevcut bir kutuya manuel olarak atlayarak kalifiye olmayan bir DIY'er için.