Klima sigortası, kolayca yenisiyle değiştirilebilen bir sarf malzemesidir. Ancak, servis verilebilir bir parçayı takmadan önce devredeki kritik akım artışının nedenini öğrenmelisiniz. Aksi takdirde, klimanın yeni sigortası, cihazı açtıktan hemen sonra atacaktır. Koruyucu parçanın nerede olduğunu ve evde nasıl değiştirileceğini bulmaya değer.
Sigorta ataması
Sigortaların ayırt edici bir özelliği, bölünmüş sistem radyo bileşenlerinin hasardan tam olarak korunmasını garanti edememeleridir. Bunun nedeni, eylemsiz elemanlar olmalarıdır. Bu parçalar, aşırı yüksek akımların neden olduğu yangın ve daha ciddi kazaları önlemek için tasarlanmıştır.
İç elemanlar seramik veya cam bir kapsül içine yerleştirilmiştir. İçinden yalnızca belirli bir büyüklükte bir akımın geçebileceği bir metal tel içerir. Akım izin verilen değeri aşarsa tel erir ve elektrik devresi açılır. teşekkürler
Bu, kabloları ve klima kartını korur.
Amperajda ani bir artış, kısa devre veya başka sebeplerden kaynaklanabilir.
Tükenmişlik nedenleri
Çoğu zaman, bir bölmeli sistemde soğutucu akışkan değiştirildikten sonra bir eleman arızalanır. Belirtilerden biri, bölünmüş sistemin kontrol paneline yanıt vermemesidir. Klima açıldığında, karakteristik bir ses sinyali yayar - bir tıklama. Değilse, fişin servis verilebilirliğini ve sigortanın bütünlüğünü kontrol etmelisiniz.
Klima açıldığında sigortanın atmasının birkaç nedeni vardır:
- Yanmış varistör. Voltaj değiştiğinde direnci değiştiren devrenin koruyucu bir elemanıdır. Voltaj dalgalanmalarında, yıldırım düşmesinde, 220 V yerine 380 V aşırı voltajda varistör yanar. Nötr yandığında veya bağlantısı kesildiğinde artan voltaj gelebilir. Varistörü değiştirmek için bir havya ve havya becerilerine ihtiyacınız olacak.
- Kısa devre. Kompresör sargılarında, yerleşik tahliye pompasında veya fan motorunda oluşabilir.
- Anahtarlama güç kaynağının elemanlarının bozulması: diyotlar ve diyot köprüleri, güç anahtarı, mikro devreler.
- Yanlış kablo bağlantısı. Kablolamanın doğru konumu ile kompresör akımını ölçün.
Her şeyden önce, bir devreyi teşhis ederken koruyucu bir elemanın yanmasının listelenen nedenlerini dikkate almak önemlidir.
yer
Klima sigortası, güç kaynağı kartında bulunur. Ana güç kablosunun takılı olduğu yere göre gezinmek en iyisidir. Bundan önce kasayı çıkarmanız ve kontrol panosunu bulmanız gerekiyor. Yanında bir transformatör var. Burada bir detay aramanız gerekiyor. Koruyucu eleman, iç ve dış ünitelerde bulunabilir.
Sigortayı her blokta bulunan şemaya göre bulabilirsiniz. Parça, aralarında dalgalı bir çizginin çizildiği iki boş daire ile işaretlenmiştir.
Koruyucu bir eleman nereden alınır
Koruyucu bir öğeyi radyo pazarından, elektrik satış noktasından veya bir donanım mağazasından satın alabilirsiniz. Birkaç tür koruyucu eleman vardır:
- Sıkıştırma çenelerine yerleştirilmiş ve çalıştırma sırasında döküntülerin saçılmasını önleyen plastik bir kapakla yukarıdan korunmuştur.
- Bazen lehim uçları olan parçalar kullanılır - bunlar daha azdır, ancak lehimleme yoluyla geleneksel olanlarla değiştirilmesi daha kolaydır.
Bir sigorta satın alırken, parçanın boyutunu dikkate alın. İzin verilen voltaj eski parçanınkiyle aynı olmalıdır.
Sigorta yerine bir hata
Koruyucu elemanın derecesini tabanında veya panoda - kurulum yerinde bulabilirsiniz. Çoğu zaman, ikinci yanmış sigortadan sonra, tamirciler bir "hata" kurar - güvenlik elemanının yerini alan telden bir jumper.
Tek bir bakır çekirdekten bir böcek üretilebilir. İnce versiyonlar bile onlarca amperlik bir açma akımına sahiptir. Aynı zamanda, klimadaki standart sigorta 3-6 A için tasarlanmıştır. Bu nedenle, split sistemlerin panoları genellikle bir hata kurduktan sonra yanar. Bu gibi durumlar aşağıdaki arızalarla karakterize edilir:
- tahta izlerinin yanması;
- trafo sargılarının kırılması;
- kalan sargı elemanlarının arızası;
- röle kontaklarının yapışması;
- diyot köprülerinin yanması;
- rölenin yanması.
Bu arızalar oldukça maliyetli olmaktadır. Transformatörü geri sarmak, röleyi değiştirmek, yeni radyo parçaları satın almak vb. gereklidir. Bu nedenle, sigortayı değiştirirken, eski elemanda veya kartın kendisinde belirtilen akıma sahip bir parça seçmelisiniz.
Sigorta nasıl değiştirilir
Yanmış elemanın içinde, tutucuda açık bir jumper görebilirsiniz. Parçanın nerede olduğunu bilerek, bozuk bir sigortayı değiştirmek oldukça basittir.
Bölünmüş bir sistemde yanmış bir sigortayı değiştirme prosedürü birkaç aşamada gerçekleştirilir. İlk olarak, eski koruyucu elemanlar kurulumdan çıkarılır. Servis kolaylığı açısından kontrol edilirler. Arızalı bir sigorta tespit edildikten sonra yenisiyle değiştirilir.
Sıralama:
- Koruyucu elemanı değiştirmeden önce arızalı cihazın enerjisini kesin. Bunu yapmak için, elektriği split sisteme ileten santraldeki makineyi kapatın.
- Güvenlik elemanlarının yerini bulmak için güç kaynağındaki kapıyı dikkatlice çıkarın.
- Sigortayı çıkardıktan sonra kontrol edin. Hasarlı olup olmadığını belirlemek önemlidir. Dışarıdan görünmezlerse, parça bir multimetre veya voltmetre ile kontrol edilir.
- Tüm veriler, arızalı sigortalar nedeniyle bölünmüş sistemin çalışmadığını gösteriyorsa, arızalı elemanların çıkarılması ve özelliklerinin belirlenmesi önerilir. Parçaları yalnızca aynı özelliklere sahip bileşenlerle değiştirin. Klimanın modeline bağlı olarak 3,15-45 A amper için tasarlanmış sigortalar.
- Yeni sigortaların montajı cımbızla yapılır. Kurulumdan sonra, split sistemin tüm bileşenleri monte edilir.
Yeni bir sigorta takıldıktan sonra klima, test çalıştırması için şebekeye bağlanır. Bölünmüş sistem rutin modda çalışıyorsa, parçanın değiştirilmesi doğru şekilde gerçekleştirildi.
Eski eleman sadece aynı özelliklere sahip bir parça ile değiştirilebilir. Bu önemlidir, çünkü farklı cihaz modelleri, farklı amperajlar için tasarlanmış koruyucu bileşenlere sahip olabilir. Yeni bir koruyucu eleman takarken, yaklaşık özelliklere göre değerini "rastgele" seçmek kabul edilemez.
Sigorta, öncelikle cihazın elemanlarını ateşten korumak için tasarlanmıştır. Pano elemanlarının zarar görmesini engelleyemeyebilir. Yeni bir koruyucu eleman taktıktan sonra, bölünmüş sistem belirli şikayetlerle çalışmaya başlarsa, bazı düğümlerin arızalanması veya terminallerin kaynaklanması mümkündür. Bu durumda, servis merkezine başvurmak daha iyidir.