Model 4046, değişken voltaj ve akım büyüklüklerini bir toprak veya pasif yük döngüsüne gerekirse sürekli olarak maksimum güçte indüklemek için çok kademeli bir kuplaj transformatörünün
primerini çalıştırmak için kullanılan, frekans ayarlanabilir anahtar modu akım enjeksiyon kaynağıdır .
Tipik olarak toprak test döngüsü / devresi, topraktaki
bir toprak
yoldan uzak bir toprak şebekesine bağlanan test altındaki toprak ızgarasından oluşur . Döngüyü tamamlamak için
topraktan izole edilmiş bir dönüş bağlantı yolu, genellikle ‘hizmet dışı’ besleyici veya
ayrı bir enjeksiyon hattı da kullanılır. Test akımı,
döngüye
sokulan Model 4047C Kuplaj Transformatörünün sekonder sargısı ile döngü etrafında tahrik edilir .
40Hz ila 70Hz arasındaki frekanslar
, arka plan hat
frekansı ile etkileşimi önlemek için 4046 tarafından seçici olarak üretilebilir .
Toprak döngüsü etrafına enjekte edilen akımın ürettiği voltaj düşüşleri
, mevcut enjeksiyon test
frekansına sabitlenmiş bir frekans seçici multimetre ile ölçülür .
Test ortamı üzerinde ölçülebilir sonuçlar, 4025E veya 4031 frekans seçimli
multimetre ile şekillendirilebilir . Hem 4025E hem de 4031 ve 4046 Enjeksiyon sistemi, konum ayrımı
ve faz senkronizasyonu için kullanılan ve
mevcut split ölçümler sırasında faz referans kablolaması ihtiyacını serbest bırakan ve aynı zamanda operatörün
en iyisini seçebilmesi için göreceli konumlandırma bilgisi sağlayan bir GPS fonksiyonuna sahiptir. karşılıklı bağlanma / indüksiyondan kaçınmak için EPR testleri sırasındaki potansiyel ölçüm hattı.