İlk olarak, soğutma hava kurutucusunun sistem konfigürasyonu prensibi
Soğutulan basınçlı hava kurutucusu, soğutmayı soğutma yoluyla azaltır, böylece sıkıştırılmış havadaki su buharı damlacıklara dönüşür, böylece nem içeriğinin azaltılması amaçlanır. Yoğunlaştırılmış damlacıklar kurutucudan otomatik bir drenaj sistemi ile çıkar.
Doymuş su buharı ile sıkıştırılmış hava, kurutucunun ön soğutucusuna girer. Ön soğutma cihazında, gelen sıcak hava soğutulur ve önce soğutulur, sistem üzerindeki yük azaltılır (bu işlem ön soğutmadır). Önceden soğutulmuş hava evaporatöre girer. Burada, havadan çıkan ısı soğutucu tarafından emilir ve önceden ayarlanmış bir sıcaklığa (2 ila 7 ° C) soğutulur. Hava soğutulduktan sonra, bir buhar ayırıcısı ile havadan ayrılan ve bir otomatik drenaj yoluyla havadan boşaltılan su buharı damlacıkları oluşturur. Buhar ayırıcısından ayrıldıktan sonra, soğuk hava ön soğutucunun kabuğuna girer. Giriş sıcak hava ısı değişimine maruz kalır ve kurutucuyu giriş havasından yaklaşık 10 ° C'ye ısıtıldıktan sonra bırakır. Bu yeniden ısıtma, dış çıkış havası hattının ve aşağı akış hattının sekonder yoğunlaşmasını önler ve aynı zamanda hava enerjisini de arttırır, bu da ekipmanı iyileştirir. Ayrıca, sıkıştırılmış hava kurutucudan geçtikten sonra 3 μm veya daha fazla katı toz filtrelenmiştir ve hava kaynağının kalitesinin temiz ve kuru olması gerekmektedir.
Ikinci, mikro ısı rejenerasyonu adsorpsiyon hava kurutucu çalışma prensibi
Mikro-termal rejenerasyon adsorpsiyon kurutucu ikiz kulelerin alternatif çalışmasını benimser. Sıkıştırılmış hava, kurutucunun (A) kulesine valf (1A) (1B kapalı) içinden girer ve gaz, adsorbanın benzersiz adsorpsiyon etkisi altında kurutulur ve kurutulur. Bitmiş gaz, valf 5A (5B) içinden geçer. Kapalı) Kullanım yerine kadar, kuru gaz kaynağının yaklaşık% 5'i ısıtıcı tarafından ısıtılır ve daha sonra vana 4B'den (4A kapalı) kuleye B geçirilir. Belirli bir süre boyunca ısıtıldıktan sonra adsorban, rejenere ve durdu. Isıtma sonrasında, desikatör kulesinin B adsorban yatağını soğutmak için soğuk üfleme aşamasına girer (bir sonraki döngü için hazırlanır) ve ardından susturucudan atmosfere boşalır, ikinci yarıya geçmeden önce valfi 2B kapatır. döngüsünü ve iki kule gövdesini yapmak için valfi 1B açar. Basınç eşitlendikten sonra, anahtarlama tamamlanır (gaz basıncının sabit kullanımının garanti edilmesi ve kurutucunun darbe şokundan kaçınılması). Aynı zamanda, çalışma döngüsünün ikinci yarısında (kurutucu B kulesinin çalışması ve kurutucunun A kulesinin yenilenmesi) başlatılır ve akış ilk yarı döngüye benzerdir.
Üçüncü olarak, kombine hava kurutucu çalışır:
Kombinasyon kurutucusu, dondurarak kurutma makinesini ve adsorpsiyon kurutucuyu bir araya getirmek için makul olur. Kurutucu tarafından işlenen hava ön soğutucudan geçmez ve kurutucunun ayırıcısından boşaltıldıktan sonra adsorpsiyon kurutucuya doğrudan girer. Bu sırada, kurutma havasının sıcaklığı yaklaşık 2 ° C-5 ° C'dir ve çiy noktası yaklaşık 5 ° C'dir. Bu zamanda, adsorpsiyon kurutucu, derin bir adsorpsiyon gerçekleştirmeye devam eder ve adsorpsiyon kurutucunun sıcaklığı ne kadar düşük olursa, çiğlenme noktası o kadar iyidir. Bu nedenle, birleşik kurutucu daha kararlı bir basınç çiğ noktası elde edebilir. Adsorpsiyon kurutucuya girmeden önce, suyun bir kısmı soğuk kurutucu tarafından uzaklaştırılmış, bu da adsorpsiyon kurutucunun iş yükünü azaltmaktadır. Bu nedenle, adsorpsiyon kurutucu daha uzun bir süre için değiştirilebilir, böylece hava tüketimini azaltır.