Merkezi klima, geniş odalarda hava parametrelerini düzenleyen iklim sisteminin ana parçasıdır. Ofislerde, kapalı stadyumlarda, üretim salonlarında, otellerde konforlu koşulları sağlamak için kurulurlar. Merkezi klima sistemi her odaya taze hava sağlar. Mikro iklimin son düzenlemesi, fan coil üniteleri (bölünmüş sistemin iç ünitesinin analogları) tarafından gerçekleştirilir.
İklim biriminin çalışma prensibi
- Merkezi klima, hava girişi ve hazırlanmasını sağlayan çok bölümlü bir ünitedir.
- Chiller, soğutucu akışkanın (su, glikol karışımı) sıcaklığını düşüren bir soğutma ünitesidir.
- Fan coil ünitesi, ısıtma veya soğutma için odalara kurulan bir ısı eşanjörüdür.
- Kanal sistemi - hava kütlelerini hareket ettirmek için kullanılır.
Merkezi klimanın çalışma prensibi:
- Çalışan fanlar dışarıdaki havayı sisteme çeker.
- Temizleme, kontaminasyonun ve safsızlıkların %90'a kadar çıkarıldığı filtre cihazlarıyla gerçekleştirilir.
- Hazırlanan hava kütlesi belirtilen parametrelere göre nemlendirilir veya kurutulur.
- Şartlandırılmış hava, dallanmış bir hava kanalı sistemi aracılığıyla servis yapılan tesislere yönlendirilir.
- Bir sirkülasyonlu merkezi klima, besleme ve egzoz havasını farklı oranlarda karıştırır. Kombinasyon, dış hava işleme için enerji tüketimini azaltır.
Klima sistemi, duvarda bulunan otomatik kontrol paneli ile kontrol edilir. Mikroişlemciler sıcaklık ayarını, mod değişikliğini, fan hızını, kompresör çalışmasını kontrol eder.
Sistem tasarımı
- Fan bölümü. Amaç - atmosferik havanın alınmasını ve şartlandırılmış alanlara beslenmesini sağlamak. Cihazlar santrifüj tiptedir.
- Soğutma bölümü. İçinde su veya freonun dolaştığı bakır borulardan oluşan bir ısı eşanjörü. İlk durumda, dış soğuk kaynağı bir soğutucudur. Soğutucu akışkan olarak freon kullanıldığında, modül yoğuşma ünitesine bağlanır.
- Filtreleme bölümü. Modülün işlevi enjekte edilen havayı temizlemektir. Klima iki grup filtre kullanır: birincil ve ikincil. İlk aşamada EU1-EU3 sınıfı cihazlarla temizlenir ve tozun %60'a kadar çıkarılması sağlanır. İkinci aşama, kirliliğin %90'ını tutan EU5-EU6 ince filtrelerinin kullanılmasıdır. Yakalama elemanları, contalı bir çerçeveye monte edilir. Merkezi klima üniteleri sentetik pileli, torbalı, absorpsiyonlu, koku giderici filtrelerle donatılmıştır.
- Isıtma bölümü. Yapısal olarak bir soğutma modülüne benzer (tüplerden oluşur). Su, buhar veya elektrikli ısıtıcı ile tamamlayın.
- Nemlendirme bölümü. Modül, bir nozullu bir buharlı nemlendirici veya püskürtme odasıdır. Geçen hava ince su süspansiyonu ile doyurulur.Nemin ekipmanın diğer bölümlerine girmesini önlemek için bölümden sonra bir damla tutucu monte edilir.
- Ses emme bölümü. Gürültü yoğunluğunu azaltmak için ses emici plakalar kurulur. Birkaç kat mineral yün veya fiberglastan yapılırlar. Plakalar fanları boğuyor.
Kurulumun boyutları ve her bölüm gerekli kapasiteye bağlıdır. Birim ağırlığı 50 ila 500 kg.
Özellikler ve Uygulamalar
Merkezi klima otonom değildir, ünitenin çalışması için dışarıdan soğuk ve ısı temini gereklidir. Sağlanması, soğutucudan gelen su, ısıtma sistemine (kazan) bağlantı pahasına gerçekleştirilir. Alışveriş merkezlerine ve endüstriyel tesislere hizmet veren iklim ekipmanları, saatte 500 ila 120 bin metreküp arasında yüksek verimlilikle öne çıkıyor. Güçlü ekipman, enerji verimliliği göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Isı geri kazanımı, sistemin verimini artırmanızı sağlar. Klimalar, soğutma grupları veya yoğuşma üniteleri ile birlikte çalışır. Merkezi klima birkaç oda için tasarlanmıştır, güç eksikliği varsa iki ünite kurulur.
Uygulama alanı
- ofis merkezleri;
- tıbbi kurumlar;
- konser salonları;
- yemek üretimi;
- ilaç firmaları;
- alışveriş merkezleri.
Avantajlar ve dezavantajlar
Merkezi klimaların diğer iklim teknolojisi türlerine göre bir takım avantajları vardır:
- Tüm bina için çalışan merkezi bir birim, her odadaki split sistemlerden daha ucuzdur. İlk maliyetler, klimanın çalışması için küçük bir elektrik tüketimi ile telafi edilir.
- Güç kayıpları minimum düzeydeyken uzun iletişim hatlarının kurulumuna izin verilir.
- Klima sisteminin bir ana ünitesinin bakım ve onarımı daha az zaman alır ve daha az maliyetlidir.
- Klimalar teknik odalara veya çatıya kurulur. İç mekanı bozmazlar, yer kaplamazlar. Fanların gürültüsü çalışanları ve ziyaretçileri rahatsız etmez.
- Sistem, büyük hacimlerde havayı soğutma veya ısıtma yeteneğine sahiptir.
- Merkezi klimalar bir dizi sorunu çözmek için tasarlanmıştır. Ekipman sıcaklığı düşürür, ısıtır, temizler, nemlendirir ve hava kütlelerini dağıtır.
Dezavantajları
- Davlumbazların kurulumunu, hava kanallarının döşenmesini gerektiren karmaşık bir kurulum şeması.
- Önemli boyutlar alan gerektirir.
- Yüksek ekipman maliyeti.
Merkezi klima çeşitleri
İç düzenlemeye bağlı olarak, birimler birkaç türe ayrılır:
- Doğrudan akış. Sistem sadece dış havayı kullanır. Toz, zehirli buharlar, mikroorganizmalar ile hava kirliliğinin arttığı binalarda klimalar kurulur. Doğrudan akışlı ekipmanın dezavantajı, ısıtma ve soğutma için büyük kapasitelerin harcanmasıdır.
- Devridaim. Besleme ve egzoz havası karışımı kanallarda dolaşır. Devridaim tam veya kısmi olabilir. Tesislerden gelen hava temizlenir, nemlendirilir veya kurutulur ve ardından geri gönderilir. Seçenek, tehlikeli emisyonları olmayan odalar için uygundur.
- Kurtarma ekipmanı. Klimalar, dış havayı kısmen ısıtmak için egzoz havasının ısısını kullanır. Özel ısı eşanjörlerinde (reküperatörler) sıcaklık değiştirilir veya hava kütleleri karıştırılır. Sistem daha az enerji tüketimi sağlar.
Merkezi klimalar, iklim kontrol ekipmanlarının verimli ve güvenilir bir versiyonudur. Ortalama maliyetleri 200-250 bin ruble. Çok odalı binalara hizmet verirken, bu maliyetler haklı çıkar.