Günümüzde enerji kaynağı olmadan hiçbir ekipman yapamaz. Kural olarak, evlerimizde kurulu elektrik şebekelerinden aldığımız elektriktir. Elektrik ağı ile cihaz arasındaki aracı, cihazın bir fiş kullanılarak bağlandığı sokettir.
Bu makale elektrikli soba için priz gibi bir şeyden bahsedecek. Özelliklerini ve kategorilerini, nasıl seçileceğini, bağlantı planlarını, kurulum standartlarını ve gerekirse bir yere nasıl taşıyacağını dikkate alacağız.
Özellikleri:
Ciddi bir yüke dayanabilen bir güç konektörü, genellikle bir tür güçlü ev aletini, örneğin bir elektrikli sobayı çalıştırmak için kullanılır. Bu çözüm, sıradan ev prizlerinden önemli ölçüde daha yüksek nominal akım değerlerini geçebilmesi açısından basit bir 220 prizden farklıdır.
Genellikle, böyle bir elemanı tek fazlı bir ağa bağlamak için, uygun kesite sahip sıfır, toprak ve faz kablolarını içeren özel bir 3 çekirdekli tel kullanılır. Basit soketler, 10-16 amperlik bir bölgedeki bir akım için ve dikkate alınan versiyonda ihtiyaç duyulanlar için tasarlanmıştır - 25, 32 ve 40 A. Yani, böyle bir akım kontaklarını bile ısıtmaz, bu da zamanla aşınmaya ve yıpranmaya yol açmaz.
Normal bir priz gibi artırılmış güce sahip bir çözüm aşağıdaki bileşenlere sahiptir:
- çalışma bölümü;
- vidalar;
- estetik ve koruyucu bir işlevi yerine getiren dekoratif kaplama.
Üç öğeden yalnızca dahili mekanizma normal soketten farklı olacaktır. Sökerken, elektrik akımının prize takılan fişe aktarılmasına izin veren güç kablosunu ve çıkış tipi kontakları bağlamak için içeride özel giriş tipi terminallerin olduğu anlaşılacaktır.
Çeşitler
Güç tipi prizlerin farklı olduğu söylenmelidir. Genellikle birkaç kritere göre sınıflandırılırlar.
Amaç
Amaca göre farklılık gösteren birkaç tür çıkış vardır.
- Topraklanmamış konektör . Böyle bir çözüm, elektrikli sobaları bağlamak için teknik olarak en basit elektrik prizi türü olacaktır. Genellikle topraklama korumasına sahip olmayan bir fiş ile birlikte kullanılır.
- Yerleşik topraklama prizi . Pimler için deliklere ek olarak, benzer bir çözümde ayrıca F kategorisinde özel bir fiş pimi vardır. Benzer çözümler de vardır, ancak yanlarda kontaklar vardır. Bu seçenek, fişlerin güç tipi kontaklara temas ettiği andan önce bile topraklama kontaklarına bağlantıyı sağlar.
- Koruyucu panjurlu konektörler . Bu tür varyantlarda, güç tipi kontaklar için delikler basitçe plastik plakalarla kapatılır. Kepenkler, çatal pimleri her iki kontağa aynı anda dokunduğunda açılabilir.
- Ejektörlü soket . Gövdede, ilgili tuşa basılarak tetiklenen fişi çıkarmak için özel bir cihaz vardır.
- Zamanlayıcı konektörü . Burada çıkışı bağlantı ve bağlantı kesme zamanı için basitçe programlayabilirsiniz.
- RCD çözümleri . Bu tür seçenekler, ciddi güvenlik risklerinin olduğu yerlerde mükemmel bir çözüm olacaktır.
Operasyon zamanı
Kontakların çalışma süresi ve güvenilirliği, üreticinin cihazı maksimum açma ve kapama sayısı açısından belirlediği değere bağlı olacaktır. Priz yüksek kalitede ise, yüz binlerce açma ve kapama döngüsüne dayanabilir.
Kurulum tekniği
Bu kritere göre elektrik prizleri kapalı ve açık olarak ikiye ayrılır. İkinci seçenek, ilgili kablolamada kullanılır ve doğrudan duvara bir kapak plakası olarak monte edilir. Tipik olarak, bu tür kablolama, sundurmalarda, ahşap evlerde, sokakta vb.
Kurulum kapalıysa, güç konektörü soketi keser. O zaman kablolar da duvarın içinde olacaktır. En yaygın olarak kabul edilen ve çoğu konut binasında yapılan ikinci yöntemdir.
Dış etkilere karşı direnç
Genellikle bu an, her ürün üzerinde belirtilen işaretlerle tanınır. Genellikle özel bir alfabetik koddan, yani IP harflerinden ve çeşitli sayılardan oluşur. Harfler, penetrasyona karşı korumanın varlığını ve 0'dan 8'e kadar olan sayıları - bu korumanın derecesini gösterir.
Seçim yaparken aşağıdaki faktörlere dikkat etmelisiniz:
- yaylı bir temas mekanizmasının varlığı - cihazın bir çift temas pençesine sahip olması daha iyidir;
- kenetleme kategorisi - bir kural olarak, çift veya hızlı kenetlemeli tasarım olabilir;
- çatal deliğinin çapı - Avrupa standardına göre boyutu 4,8 milimetre olmalıdır, Sovyet sonrası ülkelerde bu rakam 4 milimetredir.
Nasıl seçilir?
Şimdi bir fırını monte etmek veya bir elektrikli soba bağlamak için böyle bir prizin nasıl seçildiğinden bahsedelim. Seçim yaparken izin verilen akım değeri önemlidir.
Daha önce de belirtildiği gibi, en yaygın prizler 10 veya 16 amper olarak derecelendirilmiştir. Ancak, yüksek güçlü bir cihazı kendi ellerinizle mutfaktaki benzer bir prize bağlarsanız, kontaklar çok ısınır ve ardından ateşleme meydana gelir.
Maksimum yük akımı için çıkış seçmek daha iyidir . 7 kW'a kadar güç tüketimi göstergesi olan söz konusu ekipman türleri söz konusu olduğunda, 32 amperlik bir nominal akım için tasarlanmış, ancak kısa bir süre için 40 amperde izin verilen bir yüke sahip standart bir "priz" setine sahip olmanız gerekecektir.
Mutfaktaki cihazlar 7 kW'dan fazla tüketirse, priz için gösterge 63 ampere yükselir.
Seçim açısından bir sonraki nokta, fazların sayısıdır. Tek fazlı bağlantı, ev aletleri için standarttır. Daha sonra topraklanmış veya topraklanmamış 2 kutuplu bir fiş kullanılır. Zaman zaman, 3. kontak kullanılır - cihazın metal kasasını toprağa göre sıfır potansiyele bağlayan topraklama.
Bağlantı şemaları
Genellikle tüm elektrikli sobalar, bir prizin zaten bağlı olduğu mağazalarda bulunur, ancak bu durumda, kendiniz bağlamanız gerekir. Bilgiye sahipseniz bu sorun olmayacak.
Öncelikle, elektrikli ocağın nasıl çalıştırılacağını anlamanız gerekir, çünkü tek fazlı ve üç fazlı bağlantı şemaları farklı olacaktır. Burada elektrikli fırınların hem 220 voltluk bir prizden hem de 380 V'luk bir prizden çalışabileceğini anlamak önemlidir .
En yaygın olanı 1 fazlı bir bağlantı şeması olacaktır , bu yüzden önce onu ele alacağız. Fişler daha sonra kontağın bir faz kablosu, biri daha sıfır ve geri kalanı koruyucu olmak üzere 3 çıkışa sahip olacaktır.
Soket zaten takılmışsa, belirtilen kabloların her birini bulmalı ve fişte bulunan kabloları gerekli kontaklara bağlamalısınız.
Soket henüz bağlanmamışsa, soldaki en uç terminal faz, sağdaki uç sıfır ve kalan seçenek koruyucu bir kablo olacaktır.
Bir sonraki adım, söz konusu tekniği bağlamaktır. Deneyimi az olan bir kişi için 6 kişi kafa karıştırıcı olabilir, ancak bu konuda karmaşık bir şey yoktur. Faz iletkenini bağlamak için 1–3 ve L1 - L3 olarak işaretlenmiş kontaklar gereklidir. Tek fazlı ise, belirtilen terminaller arasına bir jumper takılmalı ve bir faz kablosu takılmalıdır. Bazı üreticiler, jumper takılı cihazlar tedarik etmektedir.
4–5 ve N1 - N2 işaretli kontaklar, cihazın sıfır çıkışlarının kontaklarıdır. Ayrıca aralarında bir jumper bulunmalıdır ve belirtilen tipte kablo herhangi bir kontağa kolayca takılabilir. PE tanımlı olan, koruyucu kablo içindir. Bütün bunlar yapıldığında, tek fazlı bir ağ durumunda kendi elinizle bağlantı tamamlanmış sayılır.
Üç fazlı bağlantının nasıl doğru yapılacağını görelim. Çıkışın söz konusu amaç için kurulumu biraz farklı olacaktır. Fişte ve prizde 5 adet kontak olacaktır. Ve bu durumda, 1 tel koruyucu, 1 - sıfır ve 3 fazlı olacaktır. Daha sonra ikincisi birbiriyle bulunan kontaklara bağlanacak, nötr tel kontağı üstte ve koruyucu olanı için aşağıda yer alacaktır.
Faz kabloları fişten 1–3 veya L1 - L3 pinlerine bağlanmalıdır. Burada önemli bir nokta var - eğer üretici 1-3 veya L1-L3 terminalleri arasına jumper taktıysa, bunlar sökülmelidir. Ya da kısa devre garanti edilir. Koruyucu ve nötr tel, önceki versiyonda olduğu gibi bağlanmalıdır.
Kurulum kuralları
Elektrik işini bir prizle gerçekleştirme işlemi herhangi bir özel zorluk yaratmaz. Temel elektrik mühendisliği bilgisine sahip olmak ve aletlerle çalışabilmek gereklidir.
Kurulum birkaç adım içerir.
- Öncelikle mutfağa giden güç kaynağını kesmeniz ve şebekedeki voltajı sıfıra indirmeniz gerekir. Bunu yapmak için daireyi veya ev sayacını kapatın.
- Şimdi konektörü monte etmek için bir yer seçmeniz gerekiyor . Burada mümkün olduğunca uygun olması için yapmalısınız. Kombine veya herhangi bir soketin elektrikli cihazın arkasında menteşeli bir panelin üstünde veya arkasında bulunması daha iyi olacaktır. Bunu sobanın yanında da yapabilirsiniz.
- Tel döşeme. İlk olarak , doğru güç tipi kablosunu seçin . Bunun için, brülörlerin tüm güçlerinin ve ısıtma için yüzeylerin toplamının ve fırının dahil olacak voltaja bölünmesi gereken bir formül kullanılır. Bu hesaplamalardan elde ettiğimiz sonuç, tam yükte güç kablosundan geçen akım miktarı olacaktır. Ancak genellikle söz konusu durumlarda, 4 mm kesitli 3 çekirdekli bir kablo kullanılır. Bu sınırlama, 7 kW veya 32 amperden fazla olmayan toplam güç tüketiminin bir sonucudur.
- Koruyucu ekipmanların montajı . Bu, güç kategorisinin bir devre kesicisidir. Tam yükte maksimum hat voltajına karşılık gelecek 32 amperlik bir çözüme ihtiyacımız var.
- Sobayı doğrudan bağlamadan önce, gerekli aletleri her zaman el altında olacak şekilde hazırlamanız gerekir - bir bıçak, bir tornavida, bir fiş, soketin kendisi ve pense.
- Şimdi doğrudan mutfak prizinin kurulumuna gidiyoruz. Öncelikle , arkadaki panelde bulunan böyle bir tekniğin konektörüne erişmeniz gerekir . Bağlantı tipi kablolamadaki kontakları gevşetmek için cıvataları söküyoruz. Teli temizliyoruz ve damarları kesiyoruz. Şimdi kontaklı kablolar. Kırmızının faz, sarı zemin, mavinin sıfır olduğu söylenmelidir.
- Kabloların çıkarılması . İlk önce fiş konektörünü açıyoruz, montaj cıvatasını sökerek kasanın üst kısmını çıkarıyoruz. Aşağıda terminalleri olan temas tipi yüzeyleri görebilirsiniz. Elektrikli ocağı terk eden 3 telin terminallere bağlanması gerekir.
- Şimdi prizi kuruyoruz. Mutfak prizi aşağıdaki şekilde monte edilir:
- yerleştirileceği yeri işaretliyoruz;
- bir zımba kullanarak duvarda delikler açın;
- telleri bağlarız - bağlantı elemanlarını gevşetiriz, her bir çekirdek gerekli kelepçeye bağlanır;
- şimdi soket panelini işaretli yere koyup cıvatalarla sabitliyoruz.
- Devre kesicinin bağlantısı . Kurulum yeri, gerekirse hızlı bir şekilde kapatılabilecek şekilde seçilmelidir. Kurulum yaklaşık 7-10 dakika sürecektir. Öncelikle, bu makineyi tutacak tabanı - özel bir DIN rayı kurmanız ve ayrıca gerekli iletkenleri bağlamanız gerekir. Daha doğrusu, sadece bir faz iletkeni. İlk olarak, kablo kılıfını temizlemek için bir bıçak kullanın ve kırmızı bir tel bulun. Kesilerek açılmalı ve uçları temizlenmelidir. Devre kesici üzerinde bulunan bağlantı planına göre kabloları kontaklara bağlarız.
32 amperlik bir devre kesici kurulumunda önemli bir nokta, soyulmuş kabloların belirli bir uzunlukta olması gerektiğidir. Bu tür damarlar temas grubundan sıyrılmamalıdır. Makine bağlandığında, sıfır konumuna ayarlanmalı, ardından iletken, kontrol kutusuna yerleştirilen elektrik sayacına açılmalıdır.
Onu başka bir yere nasıl taşıyabilirim?
Genellikle mutfakta onarım çalışmaları veya yeniden düzenleme yapılırken, elektrikli soba için prizin aktarılması gerekir. Genellikle tek bir priz olduğu düşünülürse, tüm ekipmanlar bulunduğu yere bağlanacaktır ve elektrikle çalışan soba ve pişirme panelini başka hiçbir yere kuramayız.
Bir elektrik prizinin yerini değiştirmek için birkaç yöntem vardır. Bazıları son derece basit ve güvenlidir, bazıları karmaşıktır ve her zaman güvenli değildir, bu nedenle belirli bilgi ve beceriler gerektirirler.
Basitçe yapılabilecekleri fazla karmaşıklaştırmamak için en basit çözümleri düşünmeye çalışalım.
- Bir ocağı veya elektrikli ocağı hareket ettirmenin en kolay yolu bir uzatma kablosu kullanmaktır . Burada her şey son derece basit olacak - uzatma kablosunu prize takıyoruz ve konektörü ihtiyacımız olan ekipmanın bulunduğu yere getiriyoruz. Bu yöntem basit ve ekonomiktir. Ancak 3 fazlı bağlantının kullanıldığı bir uzatma kablosu bulmak her zaman mümkün değildir. Ve böyle bir bağlantıya çok güvenilir denemez. Ayrıca bu yapıya mekanik hasar verme riski de artar, çünkü tel genellikle yere serilir veya mobilyaların içinden geçer. Genel olarak, bu durumda bir fayda vardır, ancak yeterli dezavantajları da vardır.
- Elektrikli soba için güç kablosunu panodan değiştirmek . Bu yöntemin maksimum güvenilirliği vardır, ancak burada maliyetler maksimum olacaktır, çünkü gerekli kabloyu belirli bir uzunlukta satın almalı, tekrar döşemelisiniz, vb. Ve genellikle bu tür kabloların gizli ve dahili olmasını istersiniz, bu da duvarı kırmanız gerektiği anlamına gelir. Avantajları ve dezavantajları da var.
- Muhtemelen, en uygun olan, aynı zamanda ekipmanın yeni konumuna döşenmesi olan kablonun basit bir uzantısı olacaktır . Genel olarak, karmaşık bir şey olmayacak, kablonun döşenmesi yukarıda açıklanan adımları tekrarlayacaktır. Bu yöntem, yukarıda açıklanan iki yöntemin avantajlarını birleştirir ve pratikte hiçbir dezavantajı yoktur. Güvenli, güvenilir, çok pahalı değil ve mutfak aletlerinizin yeni yerlerinde uzun süre iyi performans göstermesini sağlayacak.
Elektrikli soba için bir elektrik prizinin doğru şekilde nasıl taşınacağı hakkında bilgi için aşağıdaki videoya bakın.