Neredeyse ısıtma ve iklimlendirmenin başlangıcından beri kanatlı borulu ısı değişim bobinlerinde havayı soğutmak ve ısıtmak için su kullanılmıştır. Sıvının donması ve sonuçta ortaya çıkan bobin hasarı da aynı süredir. Çoğu zaman önlenebilir olan sistematik bir sorundur.
Bu yazımızda, kışın donmuş çatlak serpantini önlemenize yardımcı olacak birkaç ipucunu listeledik.
1. Ünite kışın çalışmıyorsa, serpantin çatlamasını önlemek için sistemdeki tüm su boşaltılmalıdır.
2. Elektrik kesintisi veya elektrik bakımı gibi acil durumlarda, sisteme dışarıdan hava girmemesini sağlamak için hava damperi derhal kapatılmalıdır. Bobinden sıvı pompalanmıyor ve AHU içindeki sıcaklığın düşmesi buz oluşumuna neden olabilir. AHU içindeki sıcaklık 5 ℃'nin üzerinde kalmalıdır.
3. Temizleme Bobini ve su filtresi düzenli olarak. Boru hattına sıkışan nesneler, zayıf su dolaşımına neden olur. Bobin tüpünde sıvı kapanı, donma durumu mevcut olduğunda bobin hasarına neden olur.
4. Uygun olmayan kontrol sistemi tasarımı. Bazı kontrol sistemleri, iç sıcaklık kontrol cihazına bağlı olarak fan hızını değil, yalnızca su vanasının açılmasını ayarlar. Fan kontrolünün olmaması, zayıf su sirkülasyonu ve yüksek hava hacmi ile sonuçlanır, bu da bataryada donmuş suya neden olur. (Bobindeki standart su hızı 0,6~1,6m/s'de kontrol edilmelidir)
Basıncın oluştuğu bobinin devresi ve bu devredeki en zayıf nokta. Kapsamlı testler, başarısızlığın tüp başlığında veya genişleyen kıvrımda şişkin bir alan olarak görüneceğini göstermiştir. Çoğu durumda, yırtılacak alandır.
Donmuş bobinden kaynaklanan basınç hesaplaması için lütfen aşağıya bakın.
P=ε×E Kg/cm2
ε = Artan Hacim (Durum: 1 atmosfer basıncı, 0℃, 1 kg su hacmi)
ε = 1÷0.9167＝1.0909 (%9 Hacim artışı)
E= Gerilimdeki elastisite modülü (Buz = 2800 Kg/cm2)
P=ε×E=(1.0909-1)×2800=254.5 Kg/cm2
Ters basınç, bir bobinde donma hasarının nedenidir. Sıvı hattının donmasından kaynaklanan bobin hasarı, buz oluşumu sırasında üretilen aşırı basınçla ilgilidir. Bu buzu içeren alan, yalnızca bu ek basıncı, ısı eşanjörü hasarına ve ardından arızaya neden olan bir sınıra ulaşana kadar kaldırabilir.
Klima santrali kış koruması ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, bugün Airwoods ile iletişime geçin! Ticari ve endüstriyel pazarlar için yenilikçi HVAC ürünleri ve bina hava kalitesi çözümleri sunan lider küresel tedarikçiyiz. Taahhüdümüz, müşterilerimize en iyi ürün ve hizmetleri uygun fiyata sunmak ve daha iyi bir yaşam ortamı yaratmaktır.
Gönderim zamanı: 13 Ocak-2021