Alev Duyucu Gözü, Metal Kasa
UV hücreleri
UV hücreleri, alev sensörü olarak bir vakum tüpü içerir.
UVZ 780 (aralıklı çalışma için) ve UVZE 780 (sürekli çalışma için).
UVZ 780, algılamak için bir MMG 8xx, TMG 740-3 veya SGU 930 (i) kontrol kutusu ile birlikte kullanılır.
gaz alevleri veya çift yakıtlı brülörler. Esas olarak UV tüpünün kendisini içerir (yapım: Sylvania) ve
3 farklı hassasiyette mevcuttur:
Tüm vakum tüplerinde olduğu gibi, bir UV hücresinin birkaç yüz voltluk bir çalışma voltajına ihtiyacı vardır. UV hücresi kendisi bir cam tüp içinde kapatılmış iki elektrot (birbirinden elektriksel olarak yalıtılmış) içerir. özel bir gazla doldurulur. Tüp, çalışma voltajı ile besleniyorsa, hala aralarında akım geçmez. iki elektrot. Ancak UV radyasyonu sağlanır sağlanmaz gaz direnci düşer, tüp «Ateşler» ve bir elektrik akımı bir elektrottan diğerine akabilir (birkaç mikro amper). Besleme voltajı çok yüksek olursa, UV tüpü de herhangi bir UV radyasyonu olmadan tutuşacaktır. sağlanan ("kırılma" voltajı olarak bilinir). Genellikle, güvenli çalışmaya izin veren çalışma voltajı ve geçiş voltajı arasında bir fark vardır.
Yaşlanma süreci, UV tüpünün ömrü boyunca geçiş voltajının düşmesi ve çalışma voltajına yaklaşır. Çok yakınsa, UV tüpü UV olmadan bile tutuşacaktır. radyasyon. Bu, ön temizleme sırasında tespit edilecektir. başında kaçak ışık kontrolü her çalışma döngüsü. Ama eğer geçiş gerilimi operasyon seviyesine gelirse bir çalışma döngüsü sırasında voltaj, UV tüpü alevin sönüp sönmeyeceğini algılamaz ve yakıt valfi açık kalacaktı! Bu en tehlikeli durumdan kaçınılmalıdır. Bu, aşağıdaki prosedürle gerçekleştirilebilir: ön temizleme sırasında. kaçak ışık kontrolü, UV tüp normalden daha yüksek bir besleme voltajıyla (test voltajı) beslenecektir. Eğer kırılma voltaj zaten normal besleme voltajına yakınsa, UV tüpü ateşlenir ve brülör başıboş ışık nedeniyle başlamaz. Bu özellik, UV alevine uygun tüm Satronic kontrollerinde standarttır. tespit etme. Bir UV hücresinin tipik ömrü yakl. 5-10.000 saat.
Bahsedilen bu UV test özelliği, brülörün çalıştırılması sırasında yalnızca bir kez yapıldığından,
sürekli çalışma modundaki brülörler için uygundur. Orada daha sofistike bir test yapılır.
mekanizma. Çalışma sırasında her dört dakikada bir TME 780 bir "kontrol sinyali" gönderir ve bu deklanşörü etkinleştirir. Obtüratör UVZE 780'in (uçtan ve yandan) görüş alanlarını yakl. bir sn. bu TME 780 bu süre zarfında alev sinyalinin kaybolup kaybolmadığını kontrol eder; değilse, UV tüpünün içinde olduğu anlamına gelir Yaşlanma nedeniyle kendiliğinden tutuşma durumu. Tabii ki, TME 780 amplifikatörünün içindeki alev rölesi köprülenmiştir. bu süre boyunca, aksi takdirde TME 780 bir güvenlik kapatmasına gider. Bu ek özellik sayesinde hem UVZE hem de TME 780 dikkat çekici derecede daha sofistikedir. ve bu nedenle normal UVZ ve TMG kombinasyonundan daha pahalıdır.