DOP'ın RS-485 portundan birden fazla cihaz ile haberleşmek için dikkat edilmesi gereken işlemler aşağıda sıralanmıştır. Örneğin DOP-B07S411 ekranın COM-2 portunu kullanarak iki adet 14SS2 PLC ile haberleşeceğimizi varsayalım.
RS-232 üzerinden birden fazla cihaz ile seri olarak haberleşemezsiniz.
RS-485 üzerinden birden fazla cihaz ile haberleşirken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta iki cihazın istasyon numaralarının birbirinden farklı olması gerektiğidir.
Bu durumda biz
1. PLC'nin istasyon numarasını 1
2. PLC'nin istasyon numarasını 2 yapmamız gerekir.
Biri 3 diğeri 4 de olabilirdi. Bizim için önemli olan haberleşilecek cihazların istasyon numaralarının bir birinden farklı olması yeterlidir.
PLC istasyon numarası PLC programının en üst satırına M1002 bağlı olarak MOV K1 D1121
datasına veri yazarak sağlanır. D1121 datasına hangi sayı taşınırsa o PLC'nin istasyon numarası o olur.
Peki bu ayarları DOPSoft'ta nasıl yapacağız.
Seçenekler, Haberleşme ayarları, COM-2'ye geldiğimizde aşağıdaki gibi bir ekran gelir önümüze. Bu kısımda haberleşme tipi ve protokolü girdikten sonra son olarak haberleşeceğimiz PLC'nin istasyon numarasını gireriz.
Eklenti:
plc istasyon no.png
Peki biz ikinci PLC'nin istasyon numarasını nereye gireceğiz.
2. PLC'nin istasyon numarası 2.PLC'yi ilgilendirecek elementlerin adres kısmında düzenlenir. Haberleşme ayarlarında ikinci PLC ile ilgili bir ayar yapılmaz. Yapılması gereken ayar aşağıdaki gibidir. Örneğin bir buton koyduğumuzu ve bu butonun 2. PLC'deki M0'ı tetikleyeceğini düşünelim.
Eklenti:
element istasyon.png
Bu şekilde aynı COM port üzerinden RS-485 olarak birden fazla cihaz ile haberleşebilirsiniz.