AC kontaktörler, NO (Normalde Açık) ana kontağı, üç kutuplu ve ark söndürme odasına sahip elektromanyetik kontaktördür.
Bileşenleri şunlardan oluşur: Bobin, kısa devre halkası, statik demir çekirdek, hareketli demir çekirdek, hareketli kontak, statik kontak, yardımcı NO (normalde açık) kontağı, yardımcı NC (normalde kapalı) kontağı, basınç yayı levhası, reaksiyon yayı tampon yayı, ark söndürme odası ve kapaktan oluşur. AC kontaktörler genellikle aşağıdaki gibi görünmektedir.
Elektromanyetik sistem: Bobin, statik demir çekirdek ve hareketli demir çekirdek içerir.
Kontak sistemi: Ana konakları ve yardımcı kontakları içerir. Ana kontak, saha büyük bir akımın geçmesine izin verir ve ana devreyi bağlama ve kesme rolünü oynar. Genellikle, ana kontağın izin verdiği maksimum akım ( yani, nominal akım), kontaktörün teknik parametrelerinden biridir. Yardımcı kontaklarıdan yalnızca küçük akımları geçmesine izin verilir ve genellikle kontrol devrelerinde kullanılır.
AC kontaktörlerinin ana kontakları genellikle NO (normalde açık) ve yardımcı kontakları NC (normalde kapalı) dır. Daha küçük anma akımına sahip kontaktörün dört yardımcı kontağı vardır; daha büyük anma akımına sahip bir kontaktörün altı yardımcı kontağı vardır.
NO ve NC, elektromanyetik sisteme enerji verilmeden önceki kontakların durumunu ifade eder. Yani NO kontağı, bobine enerji verilmediğinde, hareketli ve statik kontaklarının açık durumda olduğu ve enerji verildikten sonra bobinin kapatıldığı anlamına gelir. NC kontağı, bobine enerji verilmediğinde hareketli ve statik kontaklarının kapalı olduğunu ve bobine enerji verildiğinde bağlantısının kesildiği anlamına gelir.
Ark söndürme cihazının işlevi, ana kontak çalıştığında arkı hızla kesmektir. Hızlıca kesilmezse, ana kontakta temas yanması ve ark işlemi gerçekleşir. Bu nedenle, ark söndürme ızgaraları kullanılır.
AC kontaktörün çalışma prensibi yapısı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Bobine enerji verildiğinde, demir çekirdek mıknatıslanır, armatürü aşağı doğru çekerek normalde kapalı kontağı açar ve normalde açık kontağı kapatır. Bobinin enerjisi kesildiğinde manyetik kuvvet kaybolur. Reaksiyon yayının etkisi altında, kontaklar eski haline geri döner.