Hava destek sistemi. Sadece karmaşık hakkında 2019
Hava destek sistemi. Sadece karmaşık hakkında.
Hava desteği nedir? Resmi terimden: bariyerden önce hava basıncının yükselmesi, vb. çene azaltır. Her halükarda hemen anlayamadım. Anlamak zorundaydım. Belirli bir yerde, genellikle merdivenlerde, alarm tetiklendiğinde, caddeden gelen havayı yakalamaya çalışan bir fan monte edilir (basıncı arttırın). Hava kaynağı fanları genellikle çok güçlüdür ve tüm performans aralığında güç sınırlamaları olmadan çalışabilirler. Aslına bakarsanız, her şey bir hava takviyesi sistemidir.Onun görevi, tahliye yolları olan bazı bölgelerde hava basıncının diğer odalardan daha fazla olmasını sağlamaktır.Bu sayede, havadaki duman bu bölgelere nüfuz etmeyecek ve insanların güvenli bir yere taşınmasını ya da yanan binadan çıkmasını önlemeyecektir.
Hava tedarikinin hesaplanması en kötü senaryoya göre gerçekleştirilir. Yangın, tahrip olmuş pencereler, açık kapılar ve kaldırma şaftları ile güçlü bir rüzgar hızında gerçekleşecektir.
Besleme havası fanını takarken aşağıdakileri dikkate alın:
- yer (odanın veya merdivenin en üst seviyesi);
- Tahliye yolları üzerindeki aşırı basınç 150 Pa'yı geçmemelidir (kapıların açılmasına müdahale etmemek için);
- Minimum basınç 20 Pa'dan az olmamalıdır;
- hidrolik direnç;
- Hava girişinin yeri binanın rüzgar tarafına yerleştirilmiştir.
Ateşle karşılaşmayan insanlarÇoğu durumda önlemler, duman tahliye sistemleri ve hava bastırmalarından şüphelenmez. Bu arada, çoğu insan yangın sırasında karbon monoksit ile boğulma ve zehirlenmeden tam olarak ölür. Duman anında yayılır ve binanın en uzak köşelerine nüfuz eder. Unutmayın, ocakta bir şey yandıysa, apartman dairesinde kokusu hissedilir. Benzer şekilde karbon monoksit ile! Her yere büyük bir hızla nüfuz eder, ama hoş olmayan kokulardan farklıdır. Karbon monoksit tehlikelidir. Konsantrasyonu normu aştığında, uzayda yeterince yansıtamaz ve gezinemezsiniz. Sigara içilen bir odadan çıkıp bir yer bulamazsınız. Duman ve zehirlenmenin feci sonuçlarından kaçınmak için duman tahliye sistemleri oluşturulmaktadır.
SP 7.13130.2013 kurallarına ve FZ-123 duman tahliye sistemlerinin yönetmeliklerine uygun olarak:
- koridorlar;
- salonlar;
- merdiven;
- bodrum;
- tünel;
Doğal ışık olmadan tüm tehlikeli yerlerde.
Bir yangın alarmı tetiklendiğinde, her zamanki gibiHavalandırma engellenir, çünkü yangının gelişimine katkıda bulunur. Duman tahliye sistemi, duman ve karbon monoksiti binalardan uzaklaştırır ve insanların hayatta kalma olasılığını artırır. Bu nedenle, duman ve klima sisteminin işlevselliği farklıdır. Ve en önemlisi, tamamen farklı teknik özellikler. Duman egzoz sistemleri daha güçlüdür. Onlardan önce mümkün olan en kısa sürede tüm kirli havayı binalardan uzaklaştırmak görevidir. Hesaplamalar SP 7.13130.2013 paragraf 7'ye uygun olarak yapılır. Yanma ürünlerinin çıkarılmasına ek olarak, duman tahliye sistemi fazla ısıyı ortadan kaldırır. Odalar (yangın bölgeleri) arasında duman ve karbon monoksit yayılmasını önler. Tahliye yollarının yanı sıra itfaiyecilerin talimatlarının temizlenmesi amaçlanmaktadır. Böylece, duman egzoz sistemi besleme ve egzoz olarak ayrılır. Her zaman birlikte kullanılırlar (ayrı kullanım düzenlemelerle yasaklanmıştır), dolayısıyla bölüm keyfi ve detaylı bir incelemeye değmez.
Sigara içilmeyen havalandırma şunlardan oluşur:
- fan;
- hava kanalı;
- duman egzoz valfleri;
- hava geri-up sistemi.
Hava destek sistemi. Sadece karmaşık hakkında 2019
Related news
Hava destek sistemi. Sadece karmaşık hakkında