Kuruluma Hazırlama
|TEHLİKE|


ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Rakor plakasının monte edildiği kablolar veya kablo kanalları için delik açmayın ya da delmeyin veya UPS'e yakın delik açmayın ya da delmeyin.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
- İki sinyal kablosunu UPS üzerindeki ekrandan çıkarın ve ön kapıyı çıkarın.
- Önceden kurulu güç modülleri olmayan UPS için: Güç modüllerini alt raftan başlayarak takın.
- Boş güç modülü rafının her iki tarafındaki vidayı çıkarın.
- Güç modülünü rafın üzerine itin.
- Vidayı rafın her iki tarafına tekrar takın.
- Akü kapağını çıkarın.
- Önceden kurulmuş akü modüllerini akü terminallerinin önünden ayırın.
- Modüler bir akü kabini ile kurulum için: Üst plakayı çıkarın:
- Vidaları sökün ve üst kapağın ön tarafını yukarı doğru yatırın.
- Üst kapağı çıkarmak için öne doğru kaydırın. Üst kapağın arkasındaki prizler, UPS'in arka tarafındaki yuvalardan ayrılmalıdır.
- Bitişik modüler akü kabini ile kurulum için: Sol taraftaki paneli ve plakayı çıkarın. Plakayı atın.
- Bakım bypass kabinli veya basitleştirilmiş 1 + 1 paralel kurulumlu kurulum için: Sağ taraftaki paneli çıkarın. Sağ taraftaki paneli muhafaza edin.
- Kablo kanalını UPS'in arkasından çıkarın.
- Üst ya da alt rakor plakasını kablo kanalından çıkarın.
- Üst ya da alt rakor plakasındaki güç kabloları/kanalları için delikler açın. Varsa, kablo kanallarını (ürünle verilmez) takın.
- Üst veya alt rakor plakasını kablo kanalının üzerine tekrar takın.
- Kablo kanalını UPS'e takın. Kablo kanalının ters konumda monte edildiğinden emin olun.