Günümüz jeneratör pazarında bilim ve teknolojinin gelişmesi ile yüksek parametreli, yüksek kapasiteli jeneratörler ortaya çıkıyor
Sonsuz bir akış halinde, jeneratörler de daha fazla su soğutması için tasarlanmıştır. Donanımlı jeneratörler için
iç soguk su sistemleri ile su kalite kontrol önlemleri vazgeçilmezdir.
Yüksek voltajlı elektrik alanında soğutma ortamı olarak iç soğutma suyu olarak, kalite gereklilikleri, emniyetli
ve jeneratörün ekonomik çalışması. Soğukta jeneratör suyu kalitesi aşağıdaki teknik gereksinimleri karşılamalıdır:
① jeneratör bobini kısa devresini önlemek için yeterli yalıtım (yani daha düşük iletkenlik).
② jeneratör bakır tel üzerinde ve soğuk su sistemi korozif değildir.
③ jeneratör bobin aşırı sıcaklık, böylece yalıtım eskime ve başarısızlık sonuçlanan, soğutma etkisini azaltmak için boş kablo içinde kirli jeneratör kirli suyun kirliliğe izin vermeyin.
Jeneratörde soğuk su kalitesini kontrol etmenin birçok yolu vardır. Küçük üniteler için 125MW'dan küçük kapasite
genelde bakır korozyon önleyicisini kullanın ve su kalite kontrol gereksinimlerini karşılamak için soğuk suyun sık değiştirilmesi,
büyük ünite ise soğuk su işlemesi için küçük karışık yataklı bypasslı jeneratördür. Eski yavaşlayabilir
bakır çubuk korozyonu, ancak bakır kompleks korozyon inhibitörü oluşumu nedeniyle bakır kanal çökebilir;
ikincisi soğuk suyun iletkenliğini azaltabilir, ancak jeneratörün bakır çubuğunun korozyonunu engelleyemez.
Jeneratörün iç soğutma suyu sistemi kalitesi arasında çok yakın bir ilişki olduğuna dikkati çeken,
jeneratörün yalıtım performansı ve bakır çubuğun korozyon hızı. Su kalitesi kontrolünün
Dahili soğutma suyu sisteminin önlemleri jeneratörün çalışma durumunu doğrudan etkileyebilir, bu yüzden Starlight hatırlatır
Herkes soğuk su sistemi içinde jeneratörün su kalitesi kontrolünde iyi bir iş çıkarıyor.