Buhar ve Kızgın Su Kazanları Ön Hazırlık
Buhar ve Kızgın Su Kazanları
Periyodik Kontrol Öncesi Yapılması Gereken Hazırlıklar Talimatı
1
Öncelikle testin sağlıklı bir biçimde yapılabilmesi için kazan soğuk olmalıdır. Kazan ön kapağı açılmalı ve kazan ısıtma yüzeyleri temizlenmelidir.
2
Emniyet ventilleri kör flanş ya da flanşlar arasına en az 2mm kalınlığında sac parça konularak körlenmelidir. Buhar çıkış hattı flanşlar arasına en az 2mm kalınlığında sac parça konularak körlenmelidir.
3
Kazan boşaltma (blöf) vanası kapatılmalıdır. Kazan su seviye gösterge vanaları kapatılmalıdır. (çalışma basıncının 1,5 katında kaçırmamalıdır.) Kazan patlama kapağı açılmamalı ve kazan arka duman sandığı temizlenmelidir.
4
Kazan tamamen su ile doldurulmalıdır. Firma kontrol sırasında yardımcı personel (operatör) ve gerekli ekipmanları hazır bulundurmalıdır.
5
Periyodik kontrol sırasında denetçi uzmanlar tarafından istenilen talimatlara önemle uyulmalıdır.
Not: Yukarıda belirtilen hazırlıkların test öncesinden yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde zaman ve işgücü kaybı söz konusu olacaktır. Bu amaçla zamanında yapılmayan hazırlıklardan dolayı test yapılamayıp başka bir güne ertelenecek olursa ilave olarak servis ücreti alınacaktır.