Evime nasıl ek elektrik prizleri ekleyebilirim?
Daha fazla elektrik prizleri nasıl kurulur?
Elektrik işleri çok dikkatli olunmalıdır. Elektrikli cihazlar yerel bina kodlarına uygun olarak kurulmalıdır. Hasarı önlemek için tüketici ünitesini veya sigorta kutusunu kapatın. Devre kesiciyi kapatın ve mümkünse sabitleyin. Üzerinde çalıştığınızı göstermek için cihazı işaretleyin. Gizli boru veya kablo yoksa, montaj kutusunu yerine sabitleyin.
Bir kutuyu sağlam bir duvara monte etmek için alçıdan ve tuğlaya temiz bir girintiye ihtiyaç vardır. Korumak için Dünya Çekirdeğini yeşil veya sarı manşonla örtün. Ardından, içi boş bir ses dinleyerek çekiç sapınızla duvara dokunun. Delikleri işaretlerken, delip doldururken kutuyu yerinde tutun. İşe başlamadan önce engelleri kontrol edin.
Bir ped testere veya alçı testeresi takmak için nakavtını çıkarın. Aşınmış bir soket, yüz plakasını tahrip eden bir darbe veya aşırı ısınarak yok edilebilir. Sorun ele alınana kadar yeniden eklemekten kaçının. Hiçbiri olmadığında ekstra bir sokete ihtiyaç duyduğunuz zamanlar olabilir. Bir halka devresini birleştirmenin en hızlı ve en uygun yolu bir mahmuz kablosu kullanmaktır, ancak başka bir sokete takılamaz.
Bir mahmuz, bir mahmuza zaten bağlanan veya güçlendiren bir soketten yönlendirilemez. Ekstra fiş, devrenin zemin alanında 100 metrekarelik bir artışa neden olmamalıdır. IEE kablolama düzenlemeleri, ana devre başına sınırsız sayıda soket çıkışına izin verir. Ancak, her devrenin zemin alanı sınırlıdır. 30/32 amp halka devresi 100 metrekareye kadar uzanabilir ve 30/32 amper sağlayabilir.
Büyük bir eviniz varsa ve bir duvardan farklı bir odaya kadar uzatmak istiyorsanız, ayrı bir devreye ihtiyacınız olacak. İlk olarak, devreyi izole edin, ardından geçerli soketi kontrol etmek için bir voltaj test cihazı kullanın. Metal yüz plakalarınız varsa, yüz plakası ile montaj kutusu arasına 1,5 mm2 toprak çekirdek kablosu bağlayın. Metal montaj kutularına sahip kauçuk grometler kullanın, çünkü metal kesikleri çevreleyen keskin kenarlar aralarında sıkışıp kalırsa gelen tellere zarar verebilir. Kablonun dış kaplamasının çıkarılması, kavşak kutusuna birkaç milimetre uzatması gereken çekirdeği ortaya çıkarır. Spur kablosunun çekirdeklerini bu sırayla terminallere bağlayın: yaşamak için yaşa, nötr -nötr ve Dünya'ya Dünya'ya. Gücü açmadan önce, çıplak zemin çekirdeklerine yeşil veya sarı kılıf ekleyin.
Soketler?
Bir soketi değiştirmek veya tek bir soketi çift sokete dönüştürmek, her ikisi de basit görevlerdir. Soketler yüzeye yerleştirilebilir veya duvarla aynı hizada olabilir. Yüzeye monte edilmiş kablolama daha basit olsa da (bir montaj kutusu basitçe duvara sabitlenmiş olsa da, tel yerleştirilir ve daha sonra yüz plakası uygulanır), yıkanmış kablolama güzel görünür ve yüzeyden daha az kararsız hasara eğilimlidir- monte edilmiş kablolama.
İlk ve ilk, güvenlik çok önemlidir.
Kişisel güvenliğinizi sağlamak için elektrik ürünleri yerel bina düzenlemelerine uygun olmalıdır. Herhangi bir şüpheniz varsa veya yasalarca gerekiyorsa, bir elektriksel kendi kendine sertifika programının üyesi olan nitelikli bir profesyonelin tavsiyesini arayın. İnternette veya yerel yönetiminiz aracılığıyla ek bilgilere erişilebilir. Elektrik güvenliği söz konusu olduğunda asla şans almayın. Herhangi bir elektrik işini yapmadan önce almanız gereken güvenlik önlemleri aşağıdadır:
- Hasarı önlemek için Tüketici Birimi / Sigorta Kutusu'ndaki ana gücü kapatın. İzole etmek için üzerinde çalışmak istediğiniz devreden devre sigortasını çıkarın. Kaybetmemek için bunu cebinizde tutun.
- Alternatif olarak, devre kesiciyi kapatın ve mümkünse kilitleyin - devre üzerinde çalıştığınızı belirtmek için üniteye bir bildirim yerleştirin.
- Aydınlatma devreleri için bir soket test cihazı veya voltaj test cihazı / metre ile devrenin tamamen ölü olduğundan emin olun.
Tek bir yıkama soketinden çift yıkama sokete kadar
Soket yıkanmışsa, yüzeye yerleştirilmiş bir çift soketle değiştirmek son derece basittir. Bu amaç için belirli bir soket dönüşüm kutuları vardır veya bu örnekte gösterildiği gibi normal bir çift soket kullanabilir ve delip duvara bağlayabilirsiniz. Soketin takılmasını sağlamak için, eski kutuyu çıkarmanız ve daha sonra daha ayrıntılı olarak ele alacağımız yenisi için daha büyük bir girinti oluşturmanız gerekecektir. Görev için gerekli araçlar ve malzemeler şunları içerir:
- Tornavida
- Soket test cihazı
- Boru ve kablo dedektörü
- Duvarlık bitleri ile çekiç aksiyon tatbikatı
- Tel striptizciler
- Yeni çift soket
- Duvar Tapaları ve Vidalar
- Gerekirse yeşil / sarı kılıf
İlk ve ilk, güvenlik çok önemlidir.
Kablo, yeni soketin terminallerine süzülmeden ulaşacak kadar uzun değilse, onu soketten çıkarma cazibesine karşı koyun. İş için özel olarak geliştirilmiş bir kıvrım veya terminal bloğu kullanarak taze kısa bir kablo takın. Bununla birlikte, bunu sadece montaj kutusu içinde yeterli alan varsa yapın; Tüm elektrik bağlantıları görünür olmalı ve montaj kutusunun arkasındaki duvara gömülmemelidir.
- Devre izolasyonu yapılmalıdır. Hala hayatta olmadığından emin olmak için bir soket test cihazıyla ikinci bir kontrol olun. Yüz plakasını ve kabloları tek soket montaj kutusunun terminallerinden, yüz plakasındaki vidaları sökün. Dünya çekirdeğini çıplak olduğunu keşfederseniz, onu korumak için yeşil veya sarı kılıfla örtün.
- Kabloları, takılan yeni yüzey montaj kutusundaki kesimden geçirin. Ardından, bir kalem kullanarak, duvardaki sabitleme deliklerinin yerlerini belirtin. Kutuyu çıkarın, gizli borular veya kablolar için inceleyin ve ardından arkasındaki duvardaki deliği delin ve kapatın.
- Yeni kutuyu yerine vidalayarak takın ve ardından yukarıdaki 3. adımda belirtilen adımları izleyerek kabloları terminallere bağlayın. Eski yüz plakasını yenisiyle değiştirin. Uygun şekilde kablolu olduğundan emin olmak için soket test cihazını kullanarak soketi kontrol edin.
Katı duvarlara temizleme sabitlemek iyi bir fikirdir.
Alçıdan ve kutunun arkasındaki tuğlaya temiz bir girinti, sağlam bir duvarda bir kutu monte ederken gereklidir. Tozlu emek olduğu için eldivenler ve güvenlik gözlükleri kullanılmalıdır.
Görev için aşağıdaki araçlara ve malzemelere ihtiyacınız olacak:
- Kalemler için koruyucu eldivenler
- Güvenlik için Goggles
- Borular ve kablolar için dedektör
- Çekiç eylem matkabı kullanarak duvar bitleriyle delme
- Destekleme için kulüp çekiç
- Tornavida
- Kablolar için striptizciler
- Soketler için test cihazı
- Montaj Kutusu
- Yapışan bant
- Plastikten yapılmış duvar fişleri
- Yuvarlak kafalı vidalar
Sabitlemeler saplama duvarı ile aynı hizada
Bir saplama duvarına bir soketi takarken, kurulumu mümkün olduğunca kolay hale getirmek için bir boşluk sabitleme kutusunu kullanmak en iyisidir. Bu uyum, bir duvarın yüzüne dayanan bir flanşa ve sıva tahtasının arkasına doğru iten yaylı veya dönen pabuçları içerir ve bağlantı kurarken yerleştirme açısından daha fazla esneklik sağlar.
Saplama duvarı ile aynı hizada olan armatürler
- Gizli borular veya kablolar olup olmadığını kontrol edin ve her şey yolunda ise, montaj kutusunu yerine sabitleyin. Duvara anahatlarını çizmeden önce bir ruh seviyesini kullanarak nesnenin yatayliğini kontrol edin. Montaj kutusunun derinliğinden biraz daha büyük bir derinliğe bir duvar biti ve bir çekiç eylem matkabı kullanarak montaj kutusunun şeklinin içinde bir dizi delik açın. Alternatif olarak, bir soket şablonunuz varsa, kullanabilirsiniz. Derinlik durmasını matkap üzerine ayarlayın veya derinlik kılavuzu olarak hizmet etmek için bir parça maskeleme bandı sarın.
- Sıkılmış deliklerin dibine kadar kesildiğinden emin olarak bir destek ve kulüp çekiç kullanarak sıva ve duvarları çıkarın. Tüm kiri temizleyin ve kutunun düzgün oturduğundan emin olun.
- Sabitleme noktalarının yerlerini işaretlerken ve delinmiş ve delikleri doldururken kutuyu yerinde tutun. Kutuyu bağlamadan önce, kablonun geçmesi için bir kanal yapın. Bundan sonra devreyi ayırın ve son bağlantıları "Kırık bir soketin değiştirilmesi" başlıklı bölümde açıklandığı gibi tamamlayın. Yüz plakasını takın ve kablolamanın uygun çalışma siparişinde olduğundan emin olmak için bir soket test cihazı kullanın.
Görev için aşağıdaki araçlara ve malzemelere ihtiyacınız olacak:
- Saplamaların bulucu
- Ruh derecesi
- Kalem
- Borular ve kablolar için dedektör
- Tornavida
- Bir ped testere veya alçı testeresi iki farklı testere türüdür.
- Kablolar için striptizciler
- Soketler için test cihazı
- Boşluklar için sabitleme kutusu
Çekiç sapınızla duvara hafifçe dokunarak ve içi boş sesin değişmesini dinleyerek çerçevelemeyi kontrol edin. İşe başlamadan önce engelleri kontrol edin. Devam etmeden önce, kutunun deliğe sıkıca oturduğundan emin olun. Kablonun delikten yönlendirilmesini sağlayarak kutuyu yeniden soktu.
- Yeni anahtarı veya soketi kurmak istediğiniz konumu belirleyin. Bir saplama bulucu kullanarak, projeye başlamadan önce yolda herhangi bir yapı olmadığından emin olun. Uygun araçlara sahip olmasanız bile, çekiç sapınızla duvara hafifçe dokunarak ve çerçeveye dokunurken içi boş sesin değişmesini dinleyerek çerçevelemeyi kontrol edebilirsiniz. Yatay olduğunu doğrulamak için bir ruh seviyesiyle kontrol ederken kutuyu yerinde tutmaya devam edin ve sonra etrafına kalemle bir daire çizin.
- Gizli boru veya kablo olmadığından emin olmak için alanı inceleyin, daha sonra bir ped testere veya alçı testerenin bıçağının yerleştirilebilmesi için çapraz olarak zıt köşelerde anahattan bir tornavida bastırın ve bükün. Oluşturduğunuz kutunun şeklini takip ederek, deliklerden dışa doğru keserek alçı tahtasının atık parçasını çıkarın.
- İzlemeden önce kutunun deliğe sıkıca oturduğundan emin olun. Knockout'u kutudan çıkarın ve bir kenara koyun. Kablonun delikten yönlendirilmesini sağlayarak kutuyu tekrar deliğe itin.
- Darlatma pabuçlarını içeri itmek veya çevirmek, alçı tahtasının arka yüzünü güvenli bir şekilde sürüklemelerini sağlayacaktır. Kabloları bağlayın ve ardından yüz plakasını devre kartına takın. Bir soket test cihazı, soketin düzgün bir şekilde bağlanmasını sağlamak için kullanılabilir.
Aşınmış bir soketi değiştirme
Bir soketin, yüz plakasını kıran bir darbe veya yanmaya neden olan aşırı ısınma da dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle hasar görmesi mümkündür. Sorun yanıyorsa, büyük olasılıkla soketin aşırı yüklenmesi veya her ikisi de yaygın nedenler olan bir fişte gevşek bir bağlantıdan kaynaklanmaktadır. Sorun çözülene kadar yeniden eklemekten kaçının, aksi takdirde aynı şey bir kez daha olur. Tek soketleri çiftlere değiştirerek bir odadaki soket sayısını artırabilmenize rağmen, şu anda bulunmayan bir yerde ek bir sokete ihtiyaç duyduğunuz durumlar olabilir. Bu durumda bir halka devresinden bir mahmuz eklenmesi gerekecektir. Mevcut bir soket veya uygun bir halka devresinin kablo çalışmasına bağlanan bir bağlantı kutusu, bu cihaza güç vermek için kullanılabilir. Devre bir RCD cihazı tarafından korunmalıdır.
- Devre izolasyonu yapılmalıdır. Hala hayatta olmadığından emin olmak için bir soket test cihazıyla ikinci bir kontrol olun. Soket yüz plakasını sökerek ve duvardan uzaklaştırarak duvardan çıkarın. Değiştirmelerin iyi uymadığı takdirde vidaları saklayın.
- Fesih vidalarını devre dışı bırakın ve kablo çekirdekleri serbest bırakılacaktır. Yalıtım ısı ile hasar görmüşse, çekirdekleri kesin ve yalıtımın uçlarını çıkarın. Dünya çekirdeğini çıplak olduğunu keşfederseniz, onu korumak için yeşil veya sarı kılıfla örtün.
- Yeni yüz plakasını bir kılavuz olarak kullanarak, her çekirdeği ilgili terminaline bağlayın: kırmızı çekirdek veya çekirdeklerin canlı terminali, siyah çekirdeğin nötr terminali ve toprak çekirdeğinin toprak terminali. Terminal vidalarını aşağı doğru sıkın. Yüz plakasını yenisiyle değiştirin. Yeni vidalar eski kutuya sığmazsa, orijinal vidalar kullanılmalıdır. Uygun şekilde kablolu olduğundan emin olmak için soket test cihazını kullanarak soketi kontrol edin.
Bir halka devresine nasıl mahmuz eklenir (resimlerle)
Mevcut bir sokete bağlantı vermek için bir mahmuz kablosu kullanmak, bir halka devresine katılmanın en hızlı ve en uygun yöntemidir - ancak başka bir sokete bağlanamaz. IEE kablolama düzenlemelerinde bunun için son derece kesin gereksinimler vardır. Zaten bir mahmuza bağlı veya şu anda bir mahmuza güç sağlayan bir soketten bir mahmuz çalıştırmasına izin verilmez. Ve ilave soket, devre tarafından hizmet verilen 100 metrekareyi aşan zemin alanında bir artışa neden olmayacaktır. Çalışmak istediğiniz soketin, bu konuda herhangi bir soruda olması durumunda bir halka devresinin bir parçası olup olmadığını belirlemek için eğitimli bir elektrikçi gerekecektir. Mevcut bir soketten bir mahmuzun genişletilmesine alternatif olarak, ana devre çizgisine bağlı 3 terminal, 30 amp kavşak kutusu bunun yerine mahmuz çalıştırmak için kullanılabilir. Ancak, aynı kuralların uygulanması nedeniyle, herhangi bir şüpheniz varsa, eğitimli bir elektrikçiye danışın.
Uygun soketi seçmek
Devreyi izole ettikten sonra gücün tüketici ünitesinde kapatıldığını iki kez kontrol etmek için bir soket test cihazı kullanın. Bundan sonra, bir mahmuz çalıştırmak istediğiniz soketten yüz plakasını çıkarın. Montaj kutusuna giren kablo sayısını sayın: Bir tel zaten bir mahmuzda olduğunu gösterir; Üç kablo, zaten her iki durumda da bir mahmuz ekleyemeyeceğiniz bir mahmuz sağladığını gösterir - bunun yerine başka bir soket deneyin. Aramanız gereken, içine iki kablo gelen bir soket. Ancak, bir mahmuz eklemeye devam etmeden önce, öncelikle bunun bir halka devresi olduğundan emin olmalısınız. Siyah çekirdekleri ayırın ve güç hala kapalıyken, işlevselliklerini kontrol etmek için bir süreklilik test cihazı kullanın. Süreklilik test cihazı devrede bir mola olmadığını gösterirse bir halka devresidir ve devrenin zemin alanı 100 metrekareyi geçmiyorsa bir mahmuz ekleyebilirsiniz. Mevcut bir soketten bir mahmuzun genişletilmesine alternatif olarak, ana devre çizgisine bağlı 3 terminal, 30 amp kavşak kutusu bunun yerine mahmuz çalıştırmak için kullanılabilir. Bununla birlikte, aynı kurallar uygulanır, bu nedenle kabloyu en yakın sokete kadar takip edin ve uyumluluğu sağlamak için yukarıda listelenen prosedürleri gerçekleştirin.
Mevcut zemin alanınızı dikkate alın.
Bununla birlikte, IEE kablolama düzenlemelerinin tüketici ünitenizden akan her ana devrede sonsuz sayıda soket çıkışına sahip olmanıza izin vermesine rağmen, her devrenin sağlayabileceği taban alanı miktarı üzerinde sınırlamalar vardır. 30/32 amperlık halka devresi maksimum 100 metrekarelik kapsama alanına sahiptir ve maksimum 30/32 amper sağlayabilir. Bununla birlikte, mutfaklara ve yardımcı odalara hizmet veren halka devrelerinin genellikle en yüksek yüklü olduğu için, bunları mümkün olduğu kadar diğer odalara genişletmekten kaçınmak tercih edilir. Tüketici biriminizin sigorta kapağı, evinizde listelenen her devre tarafından kapsanan odaların adlarına sahip olmalıdır; Bununla birlikte, devreyi izole ederek ve operasyonel olup olmadıklarını doğrulamak için her bir soketini test ederek bunu iki kez kontrol edebilirsiniz. Devrenin boyutunu belirlediğiniz anda, servis ettiği oda sayısını ölçebilir ve toplam zemin alanını hesaplayabilirsiniz. Büyük bir eviniz varsa ve farklı bir odada bir soketi beslemek için bir duvardan bir mahmuz koymak istiyorsanız, izin verilen maksimum gücü aşacağınızı keşfedebilirsiniz. Bu durumda, mahmuzun ayrı bir devreden çalıştırmanız gerekir.
Enerji tasarrufu - artık boş zaman yok
Akıllı bir çoklu soket adaptöründe, bir birincil soket ve bir dizi destekleyici soket vardır. Adaptör, ana sokete bağlı cihazın kapatıldığını fark ettiğinde, destekleyici soketleri otomatik olarak kapatır - enerji maliyetlerinden para tasarrufu sağlar. Ana cihazı açar açmaz, yardımcı soketler otomatik olarak tekrar açılır.
Bir soketten bir mahmuz nasıl çalıştırılacağına bir örnek
Önce yeni soketinizi takın, ardından kurulumu tamamlamak için yeni çıkıştan eski sokete 2,5 mm iki çukur ve toprak kablosu bağlayın.
İş için Araçlar ve Malzemeler:
- Sürekli test (süreklilik test cihazı)
- Yan kesiciler, bir binanın yanını kesmek için kullanılan bir tür araçtır.
- Tel striptizciler telleri bir tel tezgahından çıkarmak için kullanılır.
- Tornavida
- Soket test cihazları soketleri test etmek için kullanılır.
- 2 parça kauçuk gromets
- Yeşil ve sarı renk şemasına sahip kollar
Bir konektörü kullanarak bir kavşak kutusuna bir mahmuz nasıl bağlanır
Önce mahmuz soketi takın ve ardından diyagramda gösterildiği gibi ana devre kablosuna bağlanacağı yere 2,5 mm2 iki çekirdekli ve toprak kablosunu çalıştırın. Kavşak kutusu, mümkünse bağlı olduğu devreyle aynı amperlere sahip olmalıdır.
- Önce devre izolasyonu yapılmalı, ardından mevcut soketin arızalı olmamasını sağlamak için bir voltaj test cihazı testi yapılmalıdır.
- Yüz plakasını yeni soketten çıkarın, kabloyu kauçuk bir gromet aracılığıyla montaj kutusuna besleyin ve kablonun çekirdeklerini yeni soketin yüz plakasındaki terminallere bağlayın. Yeni telin açıkta kalan toprak çekirdeğini yeşil veya sarı manşonla sarmayı unutmayın, ardından güvenli bir bağlantı sağlamak için terminal vidalarını sıkın.
- Kabloyu çıkarın ve mevcut soketteki prosedürü tekrarlayın.
- Metal yüz plakalarınız varsa, 1,5 mm2 kablodan kısa bir toprak çekirdeği parçası kesin ve yüz plakasının toprak terminalleri ile montaj kutusu arasında çalıştırın. Metal yüz plakalarınız yoksa, bunun yerine 1,5 mm2 kablo kullanabilirsiniz.
- Yüz plakalarını tekrar takın ve güç kablosunu yeniden bağlayın. Son olarak, bir soket test cihazının yardımıyla, yeni soketinizin düzgün bir şekilde kablolu olduğundan emin olun.
En önemli öneri
Uygun soket terminallerine bağlandığınızı kontrol edin - bu terminallerin yeri markadan markaya değişir. Ayrıca, yeni soketinizle birlikte gelebilecek herhangi bir çalışma talimatını gözden geçirmek için zaman ayırın. Metal montaj kutuları kullanıyorsanız, metal kesimleri çevreleyen keskin kenarlar, aralarında yakalanırsa gelen telin hasar görmesine neden olacağından, lastik grometler kullanmanız gerekir.
- Devrenin fiziksel bir izolasyonunu yapın ve hasar görmemesini sağlamak için bir soket test cihazı ile doğrulayın.
- Yüz plakasını yeni soketten çıkarın, kabloyu kauçuk bir gromet aracılığıyla montaj kutusuna besleyin ve kablonun çekirdeklerini yeni soketin yüz plakasındaki terminallere bağlayın. Yeni telin açıkta kalan toprak çekirdeğini yeşil veya sarı manşonla sarmayı unutmayın, ardından güvenli bir bağlantı sağlamak için terminal vidalarını sıkın.
- Yüz plakası metalden yapılmışsa, 1.5 mm2 kablodan kısa bir toprak çekirdeği kesin ve yüz plakasının toprak terminalleri ile montaj kutusu arasında çalıştırın. Yüz plakası metalden yapılmıyorsa, 1.5 mm2 kablodan kısa bir toprak çekirdeği kesin ve yüz plakasının toprak terminalleri ile montaj kutusu arasında çalıştırın. Yüz plakasını yenisiyle değiştirin.
- Bundan sonra, kavşak kutusunun tabanını komşu bir kirişin kenarına veya yerine sabitlemek için kirişler arasına çivilenmiş bir tabana vidalayın. Ana kablonun kesme uçları daha sonra uzandıktan sonra ulaşabilecek.
- Kabloyu keserek ve dış kaplamayı soyarak çıkarın (ancak birkaç mm'yi kavşak kutusuna uzattığından emin olun). Çekirdeklerin uçlarının açığa çıkmasını ve bunların kavşak kutusunun terminallerine bağlı olmasını sağlayın. Daha sonra mahmuz kablasının çekirdeklerini karşılık gelen terminallere bağlayın - yaşamak için yaşa, nötr -nötr ve Dünya'ya Dünya - canlı, nötr ve toprak. Çıplak zemin çekirdeklerine yeşil veya sarı manşon uygulamayı hatırlamak önemlidir.
- Kutunun kapağını değiştirmeden ve gücü açmadan önce terminal vidalarının güvenli bir şekilde sabitlendiğini kontrol edin. Son adımda, soketin düzgün bir şekilde kablolu olduğundan emin olmak için bir soket test cihazı kullanın.
Son olarak, neden daha fazla elektrik soketi koymuyorsunuz?
- Elektrik işleri çok dikkatli olunmalıdır.
- Elektrikli cihazlar yerel bina kodlarına uygun olarak kurulmalıdır.
- Hasarı önlemek için tüketici ünitesini veya sigorta kutusunu kapatın.
- Devre kesiciyi kapatın ve mümkünse sabitleyin. Üzerinde çalıştığınızı göstermek için cihazı işaretleyin.
- Gizli boru veya kablo yoksa, montaj kutusunu yerine sabitleyin.
- Bir kutuyu sağlam bir duvara monte etmek için alçıdan ve tuğlaya temiz bir girintiye ihtiyaç vardır.
- Delikleri işaretlerken, delip doldururken kutuyu yerinde tutun.
- Hiçbiri olmadığında ekstra bir sokete ihtiyaç duyduğunuz zamanlar olabilir.
- Bir halka devresini birleştirmenin en hızlı ve en uygun yolu bir mahmuz kablosu kullanmaktır, ancak başka bir sokete takılamaz.
- Bir mahmuz, bir mahmuza zaten bağlanan veya güçlendiren bir soketten yönlendirilemez.
- Ekstra fiş, devrenin zemin alanında 100 metrekarelik bir artışa neden olmamalıdır.
- IEE kablolama düzenlemeleri, ana devre başına sınırsız sayıda soket çıkışına izin verir.
- Ancak, her devrenin zemin alanı sınırlıdır.
- 30/32 amp halka devresi 100 metrekareye kadar uzanabilir ve 30/32 amper sağlayabilir.
- Büyük bir eviniz varsa ve bir duvardan farklı bir odaya kadar uzatmak istiyorsanız, ayrı bir devreye ihtiyacınız olacak.
- İlk olarak, devreyi izole edin, ardından geçerli soketi kontrol etmek için bir voltaj test cihazı kullanın.
- Metal yüz plakalarınız varsa, yüz plakası ile montaj kutusu arasına 1,5 mm2 toprak çekirdek kablosu bağlayın.
- Kablonun dış kaplamasının çıkarılması, kavşak kutusuna birkaç milimetre uzatması gereken çekirdeği ortaya çıkarır.
- Spur kablosunun çekirdeklerini bu sırayla terminallere bağlayın: yaşamak için yaşa, nötr -nötr ve Dünya'ya Dünya'ya.
- Gücü açmadan önce, çıplak zemin çekirdeklerine yeşil veya sarı kılıf ekleyin.
Tarafından yazılmıştır
BrookPad Takım