Kazanı terk eden buhar içerisinde su parçacıkları içerebilir ve bu, kazandan su taşınmasına sebep olabilir. 'Islak' buhar daha düşük verimlilik, erezyon ve korozyon da dahil olmak üzere proseste arızalara ve bir takım bakım sorunlarına neden olabileceğinden buhar sisteminde oldukça önemli bir problemdir. Buhar seperatörleri, nemi buhar akışından verimli bir şekilde ayırmak için tasarlanmış ürünlerdir. Doğru seçilmiş bir buhar seperatörü, buharın kuruluğunu %99'a kadar arttırabilir.
Note: Genel olarak, mevcut bir tesise ana boru hattıyla aynı çapta bir buhar seperatörü kullanılması tavsiye edilir. Seperatörün altında toplanan kondens, bir kondenstop yardımı ile boşaltılmalıdır.
Vira buhar seperatörleri dikey olarak kullanılan Vorteks tip buhar seperatörleridir. Bu tip buhar seperatörü, buharı ve su zerreciklerini ayırmak için sıvı ve gazın özgül ağırlıklarındaki farktan yararlanarak santrifüj kuvvetini kullanmaktadır. Bu durumda, buhar bir spiral akış içine kanalize edilir, bu da daha yoğun olan yoğuşma damlacıklarının akıştan ayrılması ve ayırıcının iç duvarından aşağı dopru akmasına neden olur. Yerçekimi daha sonra kondensatı boşaltmak için bir kondenstopun yerleştirildiği seperatörün altına doğru çeker.
Buhar Seperatörü Uygulama Alanları;
• Buhar kazanı çıkış hattına
• Kontrol cihazları öncesine (Kontrol Vanaları, Buhar Sayaçları vb)
• Buhar türbinleri girişinde
• Isıtma bataryaları ve kurutucuların önüne
• Mutfak cihazları ve çamaşır makineleri önüne
• Pres makinalarının önüne
• Sterilizatörlerin önüne
• Boya makinaları önüne
Avantajları;
• Vorteks ayrıştırma dizaynı, kanatçıklı tip separatöre göre erozyona karşı daha dayanıklıdır.
• Karbon çeliği ve paslanmaz çelik konstruksiyon tipleri mevcut.
• Hareketli parça mevcut değil.