Arayüz kablosu bağlantısı, durum ışığının altındadır. Bir tarafında kabloyu çıkarmak için basılması gereken bir kilitleme kolu bulunan standart bir konektördür.
ACC2 Dekoder, yedek 20 A otomotiv sigortaları ve sigorta sökme aletiyle gönderilir. Bunlar yalnızca dekoder çıkış modüllerinde yedek olarak kullanılmak üzere gönderilir. Saha kablolarında akım korumasını artırır. Yedekler, otomotiv parçası satan birçok mağazadan temin edilebilir.
Değiştirilebilir PCU (Güç Kontrol Ünitesi) panosunda yalnızca bir vida bulunur ve gerekirse değiştirilebilir. Pano doğrudan arka yüzeye takılır. Bu pano, tüm dekoder çıkış modülleri tarafından kullanılan bileşenleri içerir ve durum LED’i kartta güç olup olmadığını ve çalışıp çalışmadığını belirtir.
Kayar kilit, dekoder çıkış modüllerinin yerlerine oturmasını sağlar. Açık olduğunda, arayüze giden güç kesilir ve turuncu bir gösterge görünür. Kayar kilit açık olduğunda kontrol ünitesi çalışmaz ve Durum LED'i mevcut durumu bildirmek için turuncu yanıp söner.
Yıldırım ve dalgalanmalara karşı koruma sağlamak için ağır şartlara dayanıklı topraklama kulağı sunulur.Bu bağlantı, yalnızca ekipman güvenliği içindir.Her zaman ağır bakır bir kablo ile kontrol ünitesinden en az 2,5 m (8') mesafede toprağa gömülmüş onaylı bir topraklama tertibatına bağlanmalıdır ve çift-kablo hattından olabildiğinde uzakta olmalıdır.
Genellikle topraklama tertibatı, tamamen toprağa gömülü 2,5 m (8') bakır kaplı çelik bir çubuk veya 2,5 m (8') x 100 mm (4") genişliğinde bakır bir levha (ya da her ikisini de) veya yerel yasalar tarafından onaylanan benzer bir topraklama tertibatını içerir.
Ana AC gücü topraklama kablosunu bu kulağa bağlamayın. ACC2, transformatör kablo haznesi içinde güvenli bir topraklama bağlantısı sunar.
Dekoder kablo hatları, her 12 dekoderde veya 300 m’de (1.000') bir ilave topraklama da gerektirir. ICD dekoderlerinde, toprağa bağlantı için çıplak bakır kablo ile dahili akım koruması sunulur. Yüksek oranda yıldırım düşen alanlarda daha sık yerleştirin.
Dekoder topraklaması, kontrol ünitesi ile aynı teknik özellikleri karşılamalıdır: tamamen toprağa gömülü 2,5 m (8') bakır kaplı çelik bir çubuk veya 2,5 m (8') x 100 mm (4") genişliğinde bakır bir levha, çift-kablo hattına doğru açılarda ve çift-kablo hattından en az 2,5 m (8') uzağa yerleştirilmelidir.
Kabinin sol üst köşesindeki Güç Kaynağı Panosu, oldukça önemli bir bileşendir ve harici sensörler, Pompa/Ana Vana çıkışları, Ortak kablo bağlantıları ve daha fazlası için bağlantılar içerir.Ayrıca, Güç Kaynağı Panosunu gerekirse kolayca yedeğiyle değiştirebilirsiniz.Panoyu sabitlemek için üç kapak vidası (2 numara, Philips) kullanılır.İki adet modüler kablo fişi, panoyu kontrol ünitesine bağlar.
Debi Sensörü bağlantılarında DC voltaj ve polarite vardır.Bir DC debi ölçeri bağlarken sensörden gelen pozitif ucun kırmızı terminale ve negatif sensörün siyah terminale bağlandığını doğrulayın.
Güç Kaynağı Panosunda üç adet debi sensörü girişi vardır. Opsiyonel A2C-F3 debi genişleme modülü ile üç adet debi sensörü girişi eklenerek maksimum altı adet debi sensörü girişi elde edilir.
Güç olduğunu ve kontrol ünitesinin doğru çalıştığını belirten Durum Işığı yeşildir. Işık turuncu yanıyorsa bir sorun vardır.
Sabit turuncu ışık, Güç Kaynağı Panosunun kendisinde bir sorun olduğunu belirtir.
Yanıp sönen turuncu ışık, iki kayar kilitten birinin açık olduğunu belirtir. Her iki kayar kilitte kapalı konumda olmadan kontrol ünitesi çalışmaz.
Programlama portu, dekoderlerde istasyon numaralarını programlamak için kullanılır. ICD dekoderler, çalışmadan önce programlanmalıdır. En kolay şekilde çalışmak için arayüzü ters çevirin, Dekoder menüsüne gidin ve Dekoder Programla seçeneğini belirleyin. Dekoderin mavi ve kırmızı kablolarını takın (hangisinin nereye takıldığı fark etmez) ve istasyon numaralarını seçmek için menüyü kullanarak dekoderi programlayın.