Bağlantı kutusundaki teller nasıl bağlanır
- Kablo
Küçük bir elektrikçi olduğunu ve kablolamayı kendi evinizde veya dairenizde monte etmeye veya değiştirmeye karar verdiğinizi varsayalım. Ancak, klemens kutusundaki kabloları basit bir kıvrımla birleştirmekten başka bir yol bilmiyorsanız, kendinizi bu malzemeye alıştırmanızı öneririz. Sonuçta, kontakların güvenilir bağlantısı için birçok yöntem vardır: kaynak, lehimleme, sıkma ve elektrik konnektörlerinin kullanımı. Seçeneklerin her biri doğru ve yerinde uygulanmalıdır.
Lehim ve kaynak telleri
Düzenleyici dokümanlarda ortaya konan modern gereksinimler (ПУЭ), yalıtım yöntemine bakılmaksızın, elektrik kablolarının normal bükümlerle birleştirilmesini yasaklamaktadır. Ancak bükülmüş iletkenler lehimlenirse veya lehimlenirse, kontak güvenilir olacak ve tüm kurallara uyacaktır.
Desoldering kullanarak bağlantı kutusundaki kabloların akım taşıyan parçalarını nasıl bağlayacağımıza bakalım:
- Yalıtım tellerini yaklaşık 3 cm mesafede çıkarın ve ince zımpara kağıdı ile sıyırın.
- Kabloları birbiriyle sıkıca pense ile bükün.
- Reçine ve lehim kullanarak (PIC 61 sınıfı uygundur), bileşiği dikkatlice yapıştırın, böylece erimiş kalay teller arasındaki boşluğa akar.
- Bağlantıyı shrink boruyla yalıtın veya yapışkan bantla sarın.
Not. Bakır lehimleme zor değildir, ancak oksitlenmiş alüminyum bazen asit ile muamele edilmelidir.
Tellerin kaynak ile bağlantısı aynı şekilde gerçekleştirilir, sadece bir lehim demiri yerine, bir karbon elektrodlu bir aparat kullanılır. İçinde akışın döküleceği, cihazın ağa takıldığı ve küçük bir top şeklindeki bir akıntı oluşana kadar elektrot büküme karşı bastırıldığı özel bir girinti yapılır.
Bu yöntemin avantajı, bağlantının dayanıklılığı ve terminal kutusunda çok bölmeli dahil olmak üzere farklı bölümlerin kablolarını bağlama kabiliyetinde yatmaktadır. Güvenilirliği nedeniyle, bağlantı farklı güçteki güç hatlarında başarıyla kullanılmıştır, ancak bazı dezavantajları vardır:
- alüminyum ile bakır iletkenleri lehimleyemez veya kaynak yapamazsınız;
- Bu bağlantı kalıcıdır ve yeni şema altında yeniden işleme durumunda, temas eden alanların ısırılması gerekir.
Yardım. Düşük voltajlı ağlar, örneğin telefon kabloları ve radyo çıkışları kurulurken kontakların lehimlenmesi sıklıkla kullanılır.
Sıkma yöntemi
Bu durumda, bağlantı kutusundaki tellerin bağlantısının güvenilirliği, teller, alüminyum veya bakır ile aynı metalden yapılmış olan manşonlar vasıtasıyla sağlanır. Çalışmayı gerçekleştirmek için fotoğrafta gösterilen özel baskı maşalarına da ihtiyacınız vardır.
Not. Bazı sözde-elektrikçiler kabul edilemez olan geleneksel pense ile gömlekleri kıvırma pratiği yaparlar. Temasların doğru şekilde sabitlenmesi sadece kene tarafından yapılır.
Şimdi elektrik kablolarını kutuya şu şekilde nasıl bağlayabilirsiniz?
- Telleri yukarıda açıklandığı gibi sonlandırın ve bükün.
- Manşonun bükülmüş uçlarını takın (çap olarak seçilmeli ve sıkılmalı).
- Astarın iki yerde pense ile sıkılması.
- Sokağa bağlantı kutuları takılırsa, bağlantı sıkılık sağlayarak ısı büzülmesiyle yalıtılır. Tesislerde PVC yalıtım bandı kullanabilirsiniz.
Bu birleştirme çeşidi kaynak olarak aynı artıları ve eksileri vardır: farklı kesitlerin kablolarını ve kablo sayısını bağlamak mümkündür, ancak farklı metallerden kontakları bağlamak mümkün değildir.
Bağlantı terminalleri kullanımı
Hızlı kablo bağlantısı için terminaller 2 tiptir:
- vida kelepçeleri ped şeklinde;
- Wago kendinden sıkmalı konektörler
Terminal cihazlarını kullanarak elektrik kablolarının birleştirilmesi teknolojisi oldukça basittir. Teller sadece 1 cm çıplak olmalı ve klipslerin içine sokulmalıdır. İlk durumda, iletkenler vidalarla, ikinci olarak - kollarla veya otomatik mandallarla sabitlenir. Bu arada, mandal terminalleri tek kullanımlıktır ve kollar tekrar tekrar kullanılır.
Vidalı klemenslerin faydalarını sıralıyoruz:
- Hızlı ve güvenilir yerleştirme.
- Bakır kablolamayı alüminyuma bağlayabilme.
- Sökülebilir bağlantı sağlayın.
- Ek izolasyona gerek yoktur.
Pedlerin dezavantajlarının büyüklükleri belirtilebilir. Birkaç anahtar veya prizden gelen geniş bir tel birikimiyle, vida konnektörünün terminal kutusunun içine girmediği görülür. İkinci moment: Tek damarlı kablolar sorunsuz olarak sabitlenir, ancak telli kablolar vidalarla düzleştirilir, bu da iyi değildir. Bu nedenle, bu uçlar ön-kalay için daha iyidir.
Aynı kesitli 4 telden bağlanabilen Wago kelepçeleri, vida terminalleri ile aynı avantajlara sahiptir, ancak daha az yer kaplar. Bu durumda, tüm bağlantı kutusunun kapatılması işlemi, elektrik tesisatı kurulumu için çok uygun olan yaklaşık 5 dakika sürer. Kendiniz için yargıç: Çıplak uç, durana kadar kelepçeye kelepçenin içine sokulmalı ve hepsi bu kadar.
Yardım. Benzer cihazlar genellikle internet kablolarını ve diğer düşük voltajlı ağları döşemek için kullanılır.
Çeşitli Çinli üreticilerin ucuz ürünleri piyasada olduğundan, kendinden sıkılan klemensler şüpheli bir üne kavuşmuştur. Gerçek şu ki düşük kaliteli konektörlerde temas zamanla zayıflar ve aşırı ısınarak erimesine neden olur. Eğer orijinal Wago ürünlerini satın aldıysanız, o zaman sorun olmayacaktır, diğer durumlarda sadece aydınlatma kablolarını kliplerle (güç anahtarları, avizeler vb.) Riske sokmamak ve bağlamak daha iyidir. Soketlere kablolama başka bir şekilde gerçekleştirir.
Kendinden kelepçeli terminaller nasıl kullanılır, usta onun videosunda anlatacak:
Plastik kapaklar
PPE kısaltması yalıtım klipsini bağlamak içindir. Çelik yayın anotlanmış bir kaplama ile yerleştirildiği koni şeklindeki plastik bir kapaktır.
Ürünü kullanma teknolojisi şöyledir:
- Bağlı kablolardan 2-3 cm mesafede yalıtımı sökün.
- Kabloları bir pakette toplayın ve duruncaya kadar kapağa yerleştirin.
- Sağır kısmının yanından bir çaba harcayarak, elinizi iki ila üç tur çevirin. Bir yay ile sabitlenen geleneksel bir bükümün içinde.
Bu klipsler sökme işlemi sırasında yayın zarar görmemesi şartıyla hızlı ve tekrar kullanılabilir. Yardımları sayesinde kutudaki bağlantı oldukça hızlı yapılır, izolasyona ihtiyaç duymaz ve fazla yer kaplamaz.
Önemli bir nokta. PPE kapağının güvenilir ve dayanıklı bir temas sağlaması için, bağlanacak olan tellerin toplam enine kesitine uygun çapa göre seçilmelidir. Doğru seçim için tabloyu kullanın:
Terminal kutusunda bulunan kabloların çeşitli şekillerde nasıl bağlanacağı ile ilgili bilgiler, kapaklar da dahil olmak üzere, videoda açıklanmaktadır:
Sonuç
Şimdi, bağlantı kutusundaki kişileri birbirine bağlamanın tüm yollarını bilmek, en iyi seçeneği seçebilir ve başarıyla uygulayabilirsiniz. Son olarak, iletkenlerin, dişler sağ tarafa doğru büküldüğü ve somuna doğru bastırıldığı zaman, cıvatalanmış bir başka eski iletken yönteminden bahsetmiştik. Ancak, bu seçenek, güvenilir ve EMP'ye karşılık gelmesine rağmen, rahatsızlık ve hantal bağlantı nedeniyle pratik olarak kullanılmamaktadır.
Bağlantı kutusundaki teller nasıl bağlanır
Bağlantı kutusundaki tellerin bağlantısı özellikle dikkat gerektirir. İşin ne kadar iyi yapıldığına, sadece elektrikli cihazların güvenilir çalışmasına değil, aynı zamanda odanın güvenliğine de bağlıdır.
Bağlantı kutusu
Elektrik panosundaki teller bir dairenin veya evin ayrı odalarına dağıtılır. Ve her odada genellikle bir değil, ancak birkaç bağlantı noktası (soketler ve anahtarlar) vardır. İletkenlerin yerleştirilmesinin standartlaştırılması ve konsantrasyonlarının tek bir yerde toplanması için bağlantı kutuları kullanılır (diğer adları “terminal kutuları” veya “dallanma kutuları”). Kutular, tüm alıcı cihazlardan gelen konsantre kablolardır.
Kutunun içindeki kablolar düzensiz bir şekilde döşenmez, ancak Elektrik Tesisatı Kurallarında (ПУЭ) belirtilen net kurallara uygun olarak yerleştirilmez. PUE'nin gerekliliklerine göre, kutudaki ve kablolardaki tüm kablo bağlantıları sadece bağlantı kutusunun içinde yapılır. İletkenler, duvarın üst kısmı boyunca yönlendirilir, ancak tavandan 15 santimetreden daha yakın değildir. Kablo şube bölgesine ulaştığında, dikey olarak tamamen aşağı iner. Bağlantı kutusu şube noktasında bulunur. İçindeki bağlantılar mevcut şemaya göre yapılır.
Terminal kutuları kurulum tipine göre sınıflandırılmıştır. İç bağlantı kutuları ve harici olanlar var. Duvara gömme montajlı kutular için bir niş sağlar. Yüzeyde, sadece kaplama malzemesiyle aynı hizada monte edilen bir kapak bulunmaktadır. Dekoratif panellerle kaplama yapılabilmektedir. Duvarların veya diğer şartların kalınlığı iç bağlantı kutusunu takmaya izin vermiyorsa, doğrudan duvara sabitlenir.
Dağıtım kutusu dikdörtgen veya yuvarlak olabilir. Sonuçların sayısı genellikle dörttür, ancak bazı durumlarda ek sonuçlar vardır. Her çıkış, oluklu hortumu sabitlemek için bir bağlantı parçası veya diş ile donatılmıştır. Böyle bir hortum veya plastik borunun varlığı, tellerin döşenmesi ve değiştirilmesi işlemini büyük ölçüde kolaylaştırır. Kabloları değiştirmek için hortum veya boruyu bağlantı kutusundan ve tüketiciden ayırmak yeterlidir ve ardından dışarı çekiniz. İletkenleri değiştirdikten sonra hortum yerine geri döner. Teller oluk içinde yer alıyorsa, çok daha zahmetli olan alçı tabakasını kırmanız gerekecektir.
Elektrik dağıtım kutularının kullanımı aşağıdaki olumlu sonuçlara sahiptir:
- Elektrik tedarik sisteminin sürdürülebilirliği artıyor. Tüm bağlantılara kolayca erişilebildiğinden, hasarlı bir alan bulmak çok daha kolaydır.
- Kusurların büyük çoğunluğu eklemlerde bulunur. Tüm bileşikler tek bir yerde yoğunlaştığından, önleyici muayenelerin yapılması daha kolaydır.
- Bağlantı kutuları sayesinde yangın güvenliği derecesini arttırır.
- Bağlantı kutularının kullanımı para tasarrufu sağlar ve kablo döşenirken işçilik maliyetlerini azaltır.
Teller bağlantı yöntemleri
Bağlantı kutusuna telleri bağlamak için birçok seçenek vardır. Belirli bir yöntemin seçimi, aşağıdaki faktörlere bağlıdır:
- tellerin yapıldığı malzeme (çelik, bakır, alüminyum);
- çevresel koşullar (sokak / oda, karada veya suda çalışma, vb.);
- tel sayısı;
- kesit kesitinin tesadüf veya uyuşmazlığı.
Belirtilen parametreler dikkate alınarak en uygun teknik seçilir.
Bir bağlantı kutusuna tellerin bağlanması için aşağıdaki yöntemler kullanılır:
- klemensler;
- yay terminalleri Wago;
- kendinden yalıtım klipsleri (PPE veya plastik kapaklar);
- büküm;
- sıkma kollu;
- lehimleme;
- "Somunlar";
- cıvatalı bağlantılar.
Aşağıda bu yöntemlerin her birinin özelliklerini ele alıyoruz.
Klemensler
Terminaller, iç kısmı pirinç manşon içeren plastikten yapılmış cihazlardır. Manşonun her iki tarafında vida vardır.
Kabloları birbirine bağlamak için, terminal bloğunun her iki tarafında, iletkeni takın ve vidalarla sıkıca sabitleyin. Bu yerleştirme yöntemi, aydınlatma kutularının, prizlerin ve anahtarların montajı sırasında ve bağlantı kutularında en yaygın olanıdır.
Dikkat edin! Terminal bloklarının girişleri, kendileri için amaçlanan çekirdeklerin kesitine bağlı olarak çap bakımından farklılık gösterir.
- klemenslerin düşük maliyeti;
- basitlik ve kurulum kolaylığı;
- iletken sabitleme güvenilirliği;
- Bakır ve alüminyum gibi düşük uyumlu malzemelerin birleştirilmesi olasılığı.
- Pedlerin satışında sunulan ürünler, genellikle ürün reddedilmeye zorlanırken zorlanırken bulunan düşük kaliteli ürünlerdir.
- Sadece iki kabloya izin verilir.
- Terminal şeritleri alüminyum veya telli kablolar için uygun değildir, çünkü alüminyum kırılgandır ve telli iletken telleri çok incedir.
- Yöntem, güvenilir olmasına rağmen, örneğin lehimleme gibi daha iyi bir bağlantı elde edilebilir.
Wago terminalleri
Wago'nun yaylı terminal blokları, kabloları bağlarken kullanılan en popüler cihazlardan biridir.
Standart klemenslerin aksine, Wago'da kaplin vidalarla değil, özel bir mekanizma ile gerçekleştirilir. Cihaz, bütünlüğünü korurken, iletkeni sabitlemenizi sağlayan bir manivela ile donatılmıştır. Wago kullanmadan önce yalıtım tabakasını çıkarın. Ardından, iletkenler ayakkabı deliğine gönderilir.
Dikkat edin! Tek kullanımlık ve yeniden kullanılabilir pedler piyasada mevcuttur. Tek kullanımlık tutturucular, sadece bir kez kullanılabileceklerini ve telin değiştirilmesi durumunda pedlerin kullanılamaz hale geldiğini ima eder. Yeniden kullanılabilir terminaller daha pahalıdır, ancak kolayca çıkarılıp amaçlanan kullanım amaçları için yeniden kullanılabilirler.
Wago yaylı ayakkabıların avantajları:
- Her iki iletkenin bir metal ve benzeri olmayan malzemelerden bağlanması mümkündür.
- Çoklu damarları (üç veya daha fazla) yerleştirme olasılığı vardır.
- Telli iletkenleri sabitlerken ince damarların kırılması söz konusu değildir.
- Pedler küçük boyutludur.
- Pedlerle çalışmak çok zaman almaz, süreç emek yoğun değildir.
- Montaj yüksek kalitede.
- Delik, elektrik ağının çalışmasını kontrol etmek için gösterge tornavidası için bir deliğe sahiptir.
Wago'nun bir dezavantajı var - ürünlerin yüksek maliyeti.
Kendinden Yalıtım Kelepçeleri (PPE)
Kendinden yalıtılmış bir klips (veya bir yalıtım klipsi), içinde telin sabitlenmesi için özel bir yay bulunan plastik bir kapaktır.
KKD'nin avantajları aşağıdaki özellikleri içerir:
- Düşük maliyet
- Ürünler yanmaz plastikten yapılmıştır, bu nedenle, bağlantıda elektrik kablolarının kendiliğinden tutuşması tehlikesi yoktur.
- Kolay kurulum.
- Renk fazını, sıfırı ve zemini renklendirmenizi sağlayan çok çeşitli renk tonları.
KKD'nin dezavantajları sayılabilir:
- düşük montaj ve yalıtım nitelikleri;
- Alüminyum ve bakır iletkenleri bağlamak için kullanılamaması.
Kol sıkma
Bağlantı kutusundaki tellerin manşonların yardımıyla bağlanması, yüksek kaliteli bağlantılar sağlayan bir yöntem olarak kabul edilir. Tekniğin özü, sıyrılan damarların özel bir tüp (manşon) içine yerleştirilmesinden oluşur, bu daha sonra sıkma ile basınç testine tabi tutulur. Daha sonra, kılıf, shrink boru veya sıradan elektrik bandı kullanılan yalıtım malzemesi ile muamele edilir. Teller, borunun her iki ucundan veya sadece bir kenardan eklenebilir. İlk durumda, mafsal, manşonun orta kısmında yer alacaktır, ikinci durumda, göbeklerin toplam enine kesitinin, manşonun kesitinden daha fazla olmaması gereklidir.
- Bağlantı, yüksek kaliteli ve güvenilir bir yalıtımdır.
- Kollular için makul fiyatlar.
- Manşon çıkarıldıktan sonra değiştirilemez - bu tek seferlik bir eklentidir.
- Bağlantı, özel aletlerin (sıkma pensesi, boru kesici) kullanımını gerektirecektir.
- Alüminyum ve bakır tellerin sıkılması sadece özel olarak tasarlanmış bir manşon yardımıyla mümkündür.
- İş emek yoğun.
lehimleme
Lehimleme ile bağlantı mümkün olan en yüksek kalite olarak kabul edilir. Takmadan önce iletkenleri iyice temizleyin. Daha sonra, çıplak uçlar, erimiş lehim ile işlenir, bundan sonra teller banyoya daldırılır. Çekirdekler soğuduklarında, bunlara yalıtım malzemesi (cambrik veya yalıtım bandı) uygulanır.
Dikkat edin! Soğutma işlemi, soğuk havada gerçekleşmemelidir, çünkü çok hızlı soğutma sonucunda, malzeme, iletkenlerin sabitlenmesini önemli ölçüde bozacak olan mikro çatlaklarla kaplanacaktır.
Daha önce de belirtildiği gibi lehimin ana avantajı, bağlantının eşsiz kalitesidir.
- İhtiyaç duyulan becerilerin yanı sıra uzmanlık gerektiren araçlara ihtiyaç vardır.
- İş, önemli işçilik maliyetleri gerektirir.
- Bağlantı tek parça, bir kerelik.
- EIR'de ayrıntılı olarak boyanan lehimin kullanılmasıyla ilgili kısıtlamalar vardır.
- Zamanla, lehimin direnci artar ve bu da voltaj ve elektriksel iletkenlik kaybını etkiler.
Böylece, yerleştirme güvenilirliğine rağmen, uzmanlar nadiren lehimleme yaparlar.
Lehimleme yerine kaynak bazen kullanılır. Bu yöntemin özü, lehimleme durumunda olduğu gibidir. Tek fark, farklı becerilere olan gereksinim, yani kaynak makinesiyle çalışma yeteneği.
büküm
Bağlama kutusundaki tellerin en ilkel yöntem - büküm - kullanılarak bağlanması, önemli sınırlamalar nedeniyle daha az sıklıkla kullanılır: zayıf bağ kalitesi ve alüminyum ve bakır iletkenlerin birleştirilmesinin imkansızlığı. Bununla birlikte, burkulma hâlâ bazen bulunabilir, çünkü uygulama kolaylığı ve finansal maliyetlerin eksikliği nedeniyle caziptir. Çoğu zaman, geçici elektrik tesisatı döşenirken büküm uygulanır. Kembrik yalıtım malzemesi olarak tavsiye edilir.
Dikkat edin! Ahşap binalarda olduğu gibi yüksek neme sahip odalarda büküm yapılmasına izin verilmez.
Somun tipi kelepçe
"Nutlet", iki plaka ve köşelerde dört cıvatalı bir kablo kelepçesidir. İzolasyon tellere bağlanmadan önce çıkarılır. Daha sonra iletkenler plakaya sabitlenir ve bir karbolit kılıfla kaplanır.
- Düşük maliyet
- "Somun" takmak çok karmaşık değildir.
- Belki benzer olmayan malzemelerin (alüminyum ve bakır) bağlantısı.
- Yüksek kaliteli izolasyon.
- Bağlar zamanla zayıflar ve düzenli olarak sıkılması gerekir.
- Bağlantının aşırı boyutlarından dolayı bağlantı kutusuna monte etmek için "Nutlet" en iyi yol değildir.
Cıvatalı derz
Cıvatalama, iletkenleri birbirine kenetlemek için çok basit ama etkili bir yoldur. İşi gerçekleştirmek için sadece bir cıvata, üç rondela ve bir somuna ihtiyaç olacaktır. Bağlantı kutusunda bir cıvata bulunan tellerin bağlantı şeması aşağıda gösterilmiştir.
Bir rondela bir cıvata ipliği üzerine gerdirilir. Ayrıca damar yarası (daha önce izolasyonu kaldırmak gerekir). Bundan sonra, iplik ikinci bir yıkayıcı ve başka bir damarla döşenir. Sonunda somuna karşı basılan üçüncü yıkayıcıyı yerleştirin. Bağlantı yalıtım malzemesiyle kaplanmalıdır.
Cıvatalı bağlantı aşağıdaki avantajlara sahiptir:
- Düşük maliyet;
- uygulama kolaylığı;
- ürünleri bakır ve alüminyumdan bağlama imkanı.
İletkenlerin cıvatalanması dezavantajları:
- Yetersiz kalite sabitleme.
- Çok miktarda yalıtım malzemesi alacaktır.
- Cıvata çok büyük ve bağlantı kutusuna sığamayabilir.
Diğer problemleri çözme
Telli kabloları bağlamak için bir dizi özellik vardır.
Çoklu teller bağlayın
Yukarıda iki kişiyi bağlamak için seçenekler göz önünde bulunduruldu. Bir çok kişinin bağlantısından bahsediyorsak, aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapmanız önerilir (öncelik sırasına göre - en iyi yoldan en kötüye):
- Wago klemensleri;
- sıkma kollu;
- lehimleme;
- bükme;
- yalıtım bandı.
Belirtilen şekillerde kenetlenme kuralları, avantajları ve dezavantajları yukarıda tartışılmıştır.
Yerleştirme farklı bölümlerle yaşadı
Bağlantı kutusundaki eşitsiz kesite sahip iletkenleri birleştirmek için standart terminal bloklarına sahip olmanıza rağmen Wago terminal bloklarına ihtiyacınız vardır. Bu seçenek daha ucuz olacaktır. Aynı zamanda çekirdekleri bir vida veya kolla sıkıca sabitlemek gereklidir.
Dikkat edin! Teller sadece farklı bölümler değil, aynı zamanda farklı metallerden yapılmışsa, içinde oksidatif süreçleri önlemek için özel bir bileşim bulunan özel pedlere ihtiyacınız olacaktır. Bu pedler Wago menzilinde mevcuttur.
Farklı bölümleri olan damarlar sabitlenerek ve lehimlenerek yapılabilir.
Çok çekirdekli ve tek çekirdekli iletkenler yerleştirme
Bir ve birçok damarlı iletkenlerin birliği, diğerleriyle aynı şekilde gerçekleştirilir. Bu bağlamda, yukarıdaki yöntemlerden herhangi birini seçebilirsiniz, ancak en öncelikli lehimleme veya terminallerdir (tercihen Wago).
Arazi ve sudaki iş sırası
Çok nadir değil, toprak altında veya su altında elektrik kablolarının döşenmesine ihtiyaç vardır. Bu koşullarda elektrik işinin performans özelliklerine kısaca değinelim.
Örneğin, dalgıç pompa takarken teller suya serilebilir. Bu durumda lehim teli sonlandırmaları gereklidir. Daha sonra, bileşik yalıtım malzemesi (sıcak eriyik yapıştırıcı) ile muamele edilir ve ısı büzülmesi üstte bekletilir. Teknolojinin gözetilmesiyle, eklem çok güvenilir ve güvenli olacaktır. Bununla birlikte, ihmalin yapılmasına izin verilmeli ve dava kısa bir devre ile sona erecektir.
Zemindeki kablolama, yukarıda açıklandığı şekilde korunur, ancak güvenli bir bağlantı elde etmek için daha gelişmiş bir teknik kullanabilirsiniz. Kablonun uçları bir terminal bloğu ile sıkıştırılmalı ve silikon bağlantı kutusu silikon ile doldurulmalıdır. Kemirgenlerin sabotaj eylemlerini önlemek için yeraltı yolunun güçlü bir kutuya veya boruya yerleştirilmesi tavsiye edilir. Hasarlı kablo uçları en iyi şekilde kavramalara bağlanır.
Temel bağlantı şemaları
Yukarıda, bağlantı kutusundaki tellerin nasıl bağlanacağını biraz ayrıntılı olarak anlattık. Bununla birlikte, klemens kutusundaki tellerin bağlantısı sınırlı değildir. Telleri soket ve anahtarlarla bağlamak da gereklidir.
Prizler
Bir grup çıkış genellikle bağımsız bir hatta tahsis edilir. Kutunun içinde her biri kendi rengi olan üç tel vardır. Kahverengi genellikle bir fazdır, mavi sıfırdır ve yeşil-sarı öğütülür. Bazı durumlarda diğer renkler kullanılır. Örneğin, faz kırmızı, sıfır mavi, dünya yeşildir.
Teller döşemeden önce tam uzunlukta uzanır ve aynı uzunlukta olacak şekilde kesilir. Her ihtimale karşı 10-12 santimetre stok gerekir. İletkenlerin bağlantısı, yukarıda açıklanan yollardan biriyle gerçekleştirilir.
Eğer sadece bir çift tel varsa (topraklamanın olmadığı yerlerde), nötr ve faz hakkında konuşuyoruz. İletkenler aynı renkte ise, öncelikle bir multimetre kullanarak fazı bulmanız gerekir. Kolaylık için, faz telini bant veya işaretleyici ile işaretlemek daha iyidir.
Tek tuşlu anahtarın bağlanması
Bir anahtar durumunda, ayrıca üç grup vardır, ancak bağlantı biraz farklıdır. Üç giriş vardır: terminal kutusundan veya elektrik panosundan, aydınlatma cihazından, anahtardan. Faz teli anahtar düğmesine bağlanmıştır. Şalter kablosunun çıkışından lambaya gönderilir. Bu durumda, aydınlatma cihazı sadece anahtarın kapalı kontakları ile çalışacaktır.
İki düğmeli anahtarı bağlayın
İki düğmeli anahtarlarda, şema biraz daha karmaşıktır. Üç çekirdekli bir kablo, iki grup aydınlatma aygıtına hizmet veren anahtara gitmelidir (topraklama kullanılmıyorsa). Anahtarın ortak kontağına bir iletken atanır, kalan ikisi düğmelerin çıkışına yönlendirilir. Faz, anahtarın ortak kontağı ile birleştirilir. Girişten çıkan sıfır kablolar ve iki grup aydınlatma cihazı bağlanmıştır. Aydınlatma cihazlarından gelen faz kabloları ve anahtardaki iki iletken çift olarak birleştirilir: biri anahtardan lambalardan birinin fazına, diğeri ise anahtardan diğer lambaya.
Bağlantı kutusundaki elektrik kablolarının bağlanması
Elektrik, modern yaşamda bu kadar aşinadır ki, onsuz nasıl yönetileceğini hayal etmek neredeyse imkansızdır. Eti elle yıkayabiliyorsanız ya da taşlayabiliyorsanız, televizyon, bilgisayar, kömürdeki cep telefonu, demir gibi çalışmayacaktır. Her evdeki elektrik bir zorunluluktur ve orada dış ağlardan teller ile sağlanır. Her dairenin veya müstakil evin girişinde, iç elektrik tesisatı kablolarının çalıştığı bir bağlantı kutusu vardır.
Bağlantı kutusu ihtiyacı
Her şeyden önce, bağlantı kutuları yangın güvenliği sağlar. Yangının meydana gelmesi açısından en büyük tehlike tellerin birleşimidir. Yetersiz sıkı temaslı yerlerdeki yüksek direnç nedeniyle, duvardaki yanıcı maddelerle temas ettiğinde yangına neden olabilecek bu yerde kabloların ısınması meydana gelir.
Bağlantı kutusu, tellerin birleşmesini izole ederek yangın riskini ortadan kaldırır.
Ek olarak, bağlantı kutusu fonksiyonel bir rol oynar. İçinde gizlenen kablo bağlantılarına erişim, her bir telin duvarda, kablo onarımı sırasında duvar süslemesini bozarak açılması gereken derin oluklarda gizlendiğinden çok daha basit ve kullanışlı olmaktadır.
Ve harici bağlantı kutusu bile duvardan yapışan kablo demetine kıyasla estetik görünüyor.
Kablolama yöntemleri
Elektrik Tesisatının Montajı İçin Özel Kurallar (PES), elektrik iletkenlerinin kaynak, lehimleme, sıkma veya vida ve cıvata kelepçeleri ile doğru şekilde bağlanmasını düzenler.
Kurallar en yaygın bağlantı yöntemini belirtmez - bükme. Doğru bükme, kötü lehim bağlantısından daha güvenilir olmasına rağmen. Bağlantı yönteminin seçimi birkaç faktöre bağlıdır:
- bağlantı malzemeleri. Bu alüminyum, bakır veya bunların bir kombinasyonu olabilir;
- Bağlantıdaki tel sayısı. Sadece iki değil, aynı zamanda üç, dört ve daha fazla kablo bağlanması mümkündür;
- devredeki yük;
- bölüm ve damar sayısı.
büküm bağlayın
Böyle bir bağlantı yapmak için, tellerin uçlarını kesmeniz, dikkatlice pense ile bükmeniz ve bükülme yerini yalıtmanız gerekir. Çok basit ve maddi olmayan maliyetler. Ancak böyle bir bağlantı malzemenin artık elastik deformasyonuna bağlı olarak zamanla zayıflar ve dolayısıyla bileşikteki direnç artar ve temas tahribata ve ateşe ısınmaya başlar. Bu nedenle, hiçbir durumda kabloları, örneğin ahşap bir evde yanıcı taban üzerinde bir bükülme ile döşemelisiniz. Ve bir başka yasaklama - neme karşı zayıf koruma, yüksek neme sahip odalarda böyle bir bağlantının yapılmasına izin vermez.
Bu şekilde, farklı malzemeler, tek damarlı ve 3 A'dan fazla bir akımda telli kabloların bağlanması kesinlikle yasaktır.
Yüksek kaliteli bir bükülme yapmak için, 80 mm kablo uzunluğuna kadar olan kablolardan yalıtımı kaldırmak, bunların birbirine dik olarak katlanması, bunlardan iki tanesi varsa, üç veya daha fazla ise paralel olarak bükülmeli ve sıkıca bükülmelidir. Tellerin kalan uçları, tellerin malzemesinin birbirine birleştirilmesi gibi, bir niperi olan bir vida hareketi ile çıkarılmalıdır. Bitmiş bükümün toplam uzunluğu, tellerin en az on ve tercihen onbeş çapları olmalıdır.
Yalıtım için özel kapaklar veya ısıyla daralan makaron (cambrik) kullanılıyorsa, bükülmeden önce kabloya takılırlar. Isıyla daralan tüpü iki kez koymak ve yalıtım bandını en az üç katmana koymak tavsiye edilir. Hangi yalıtım malzemesi seçilirse, onu nemden ve sünmeden korumak için kendi yalıtım kablolarını da ele geçirmelidir.
Lehim veya kaynak eklem
Bu yöntem, üretilebilirlik ve güvenilirlik bir kombinasyonu için en iyisidir, ancak yüksek kaliteli bağlantılar yapmak için bazı beceriler gerektirir.
Lehimlemeden önce, teller iyice yalıtılmalı ve oksitlenmeli, gerekirse kalaylanmalı ve akı ve lehimle kaplı basit bir büküm ile sıkıca bükülmemelidir. Lehim, bakır ve alüminyum telleri uygun akı ve lehimle bağlamak için kullanılabilir. Aktif asit akısını, bağlantıyı keserken, çıplak tellerde kalacak şekilde kullanamazsınız. Kavşağı her zamanki şekilde izole eder.
İnkar edilemez avantajları ile, bu yöntem oldukça önemli dezavantajları vardır:
- İşteki becerilere duyulan ihtiyaç, sürecin karmaşıklığı;
- özel araçların kullanımı;
- kalıcı bağlantı, yani onarım için tamamen kaldırılmalıdır;
- elektriksel iletkenliği bozan ve şebekedeki voltaj kaybını artıran bağlantıdaki direnç süresiyle artar.
Kaynak, lehimden çok daha güvenilir bir birleştirme yöntemidir, ancak günlük hayatta çok daha az yaygın olan bireysel koruyucu ekipman ve kaynak becerilerine sahip bir kaynak makinesine de ihtiyacınız vardır. Elektrik işini bir kır evinde yapmanız gerekmedikçe, invertör tipi bir kaynak makinesinin satın alınması ekonomik olarak doğrulanacaktır. Kaynak invertörleri küçük boyutludur, düşük güç tüketimi ile çok çeşitli kaynak akımı kontrolüne sahiptir ve kararlı ark yakma sağlar. Bakır tellerin kaynağı için geleneksel parmak pillerinden karbon-bakır elektrotlar veya karbon çubuklar kullanılır.
Kaynağa hazırlık, sadece büküm yoğunluğunda farklıdır ve iki çekirdeğin serbest uçları, daha çok eklemde olsa bile, bir eriyik topunun oluşmasını kolaylaştırmak için birbirine paralel hale getirilir ve birbirlerine paralel olarak preslenir. Daha sonra bükme, kaynak kelepçesine (sıradan eski pense) yerleştirilir ve telin uçları, iki ila üç saniye boyunca ana büküme bir karbon elektrot ile kaynaklanır, böylece yalıtım erimez. Soğutulduktan sonra kaynak yeri normal şekilde izole edilir.
Genellikle doğal soğutma için beklememenin, ancak yükleme işlemini hızlandırmak için soğuk su kullanmanın cazibesi vardır. Ancak soğuk su, malzemenin içinde doğal olarak bağlantı kalitesini etkileyen mikro çatlaklara neden olur.
Basınç testi
Elektrik kablolarının bağlanması için bu yöntemle, özel boru biçimli kılıflar veya uçlar kullanılır. Endüstri, 2.5 ila 240 mm² kesitli kablolar için manşon üretir ve belirli bir bağlantı için doğru konektörü seçmek çok önemlidir. İşi gerçekleştirmek için özel bir araç gerektirir. Mekanik, elektrik veya hidrolik pres pres veya kelepçe olabilir.
Uygun bir manşon seçerek ve aleti ayarlayarak, kabloların yalıtımını sökün, uçları temizleyin ve üzerine bir kuvars-jelly jelly macunu sürün, konektörü takın ve bastırın. Araç basitse, o zaman birbirinden belirli bir mesafede birkaç azaltma yapmanız gerekir. İyi bir alet kullanarak, manşonu bir defada sıkıştırabilirsiniz. Sonunda, her zamanki ortak izolasyon gerçekleştirilir.
Bağlanan teller, konektörün karşıt kenarlarından sokularak eklemlerinin manşonun yaklaşık olarak ortasında yer almasını sağlar. Her iki telin bir tarafa yerleştirilmesi uygundur ve tüm tellerin toplam kesit alanı, manşonun enine kesitinden daha az olmalıdır. Yüksek kaliteli kurulum ve güvenilir yalıtım - bunlar sıkma işleminin olumlu yönleridir. Ama olumsuz noktalar var:
- Manşon basınç testi sırasında deforme olur ve tekrarlanan kullanımı imkansızdır;
- astarın sıkılması, uzunluğunun ayarlanması ve telin yalıtımının giderilmesi için özel bir araç ihtiyacı;
- Bakır ve alüminyum tellerin bağlantısının sıkılması için yeterince nadir bir özel manşete ihtiyaç vardır;
- elektrik tesisatı kurulumu için oldukça fazla zaman.
İzolasyon Klipslerini Bağlama (PPE)
Kelepçe, spiral bir koni içine yuvarlanmış kare çelik telli bir kapaktır. Alüminyum teller için, koni, çıplak uçların oksitlenmesini önleyen özel bir macun ile doldurulur. Kesit alanına göre KKD'nin boyutunu doğru olarak seçin ve bağlı iletkenlerin sayısı, paket üzerindeki bilgilerin klipsli olmasına izin verecektir.
Telleri bağlamak için, uçları, kapağın derinliğinden biraz daha az bir mesafede, bir araya getirilmiş, hafifçe bükülmüş ve kapak üstün üzerine sarılmıştır. Bu çalışma, yayların kenarları tarafından yapıldığı ve dönüşlerinin telleri birbirine sıkıca bastırdığı için, oksit tellerden tellerin çıkarılması gerekli değildir.
Bu tür konnektörlerin kullanımı teknolojik olarak ilerlemiştir, sadece telleri bağlamakla kalmaz, aynı zamanda kavşağı yalıtmazlar, ancak lehim ile büküldüğünde olduğu gibi temas alanını sağlamamışlardır. Kapakların parlak renkleri, kablolar renk kodlu değilse sıfır, faz ve topraklama ile kurulumu işaretlemenize yardımcı olur. Dezavantajları şunlardır:
- yayın zamanla kademeli olarak zayıflaması ve sonuç olarak, ağdaki temas direncinde ve voltaj kayıplarında bir artış;
- bağlı tellerin sayısı üzerindeki kısıtlamalar, iki adet 4 mm² kesitli veya dört adet 1.5 mm² kesit alanına sahip olabilirsiniz;
- karma bileşiklerin imkansızlığı.
Cıvatalı bağlantılar
Cıvata bağlantısı basit, güvenilir ve verimli bir yoldur. Sadece küçük bir bölüm, üç rondela ve bir somun kısa bir cıvata sahip olmanız gerekir. Doğru, bu tür bir bağlantıdaki bant çok fazla sürüyor ve bağlantı kutusunda hacimden dolayı kullanılmıyor. Cıvataya bir rondela koyup, soyulmuş teli, başka bir rondelayı (eğer bakır ve alüminyum bağlarlarsa), ikinci teli, yıkayıcıyı sıkın ve somunu sıkıca sıkın.
Vida kelepçeleri
Vidalı kelepçeler hızlı ve düzgün bir şekilde kurulur. Lambaların, anahtarların, prizlerin kablolarına bağlandıklarında yaygın olarak dağıtılırlar. Bağlantıları izole etmek gerekmeden, bakır ve alüminyumu bağlamak için kullanılabilirler.
Vida kelepçelerinin dezavantajları şunları içerir:
- kurulumdan önce sıkma veya propayki telli kablo ihtiyacı;
- Vidaların sıkılması gerektiğinden, bağlantıya ihtiyaç duydukları için, bağlantıların periyodik bakım ihtiyacı.
Somun kelepçe
Bu bağlayıcı form için adlandırılmıştır. Teller için olukların yapıldığı özel plakalara ve köşelerde dört vidaya sahip bir kablo kelepçesidir. Teller temizlenir, plaka altına yerleştirilir ve vidalarla sabitlenir. Sonra karbolik kabuk takıldı. Bu kelepçe ile bakır ve alüminyum bağlayabilirsiniz, yalıtım oldukça güvenilirdir, kurulum işlemi basit ve kolaydır. Temel olarak, bu tip bir yan bağlantı, ortak bir alüminyum yükselticiden dairelere yönlendirmek için kullanılır. Ancak, dişli bağlantıların sıkılmasına ek olarak, başka bir dezavantaj vardır - boyutlar, çünkü "somun" bağlantı kutusuna uymaz.
Klemensler
Bağlantı blokları, soketler ve anahtarlar kurarken bağlantı kutuları kullanılarak bağlantı klemensleri kullanılır. Terminal blokları küçük boyutludur, bir kutuya kolayca sığar. Bir pirinç burç, vidaların her iki taraftan vidalandığı küçük bir plastik kutuya yerleştirilir. Pedlerin uçlarından, soyulmuş damarlar vidalar ile sokulur ve sıkılır. Farklı bölümlerdeki teller için farklı girişli pedler tasarlanmıştır. Böyle bir bağlantının kalitesi yüksektir, kurulum kolaydır, farklı malzemeler bağlayabilirsiniz, ancak aynı zamanda terminal bloklarının önemli dezavantajları vardır:
- sadece iki telin bağlanması;
- Ağ bozulmalarına neden olabilecek pedlerin kendileri kalitesizliği;
- Metalin kırılganlığı nedeniyle temasa zarar vermeyecek şekilde alüminyum ve telli kablolar monte edilirken dikkatli olunmalıdır.
WAGO terminalleri
Yay yalıtımlı klipsleri kullanan bu nispeten yeni tip bağlantı, en güvenilir ve güvenlidir. WAGO terminalleri kullanarak bağlantıların güvenilirliği konusundaki anlaşmazlıklar, piyasadaki taklitlerle veya belirli bir yük için yanlış terminal seçimi ile ilişkilendirilebilir. Uluslararası sertifikalar ve onaylar bu ürünlerin itibarını korur. Onların tek dezavantajı yüksek maliyettir.
Özel bir vidasız yay mekanizması, bağlantıların kurulumunu basit ve hızlı hale getirir. Terminaller, teli kelepçeleyen ve gerektiğinde serbest bırakan özel bir manivela ile tekrar kullanılabilir. Bir seferlik terminaller çekirdeği biraz çaba ile sabitler, ancak üreticilere göre bunu serbest bırakmak imkansızdır.
Kurulum için, sadece tellerin uçlarını soyup klipsin içine sokmanız gerekir.
WAGO terminallerinin avantajları:
- farklı metalleri monte etme imkanı;
- Aynı anda iki telden fazla sabitleme imkanı;
- ince tellerin doğru sabitlenmesi;
- iyi bağlantı kalitesi;
- kompakt boyut.
Bağlantı kutusunda tel bağlantısı
Bağlantı kutusundaki tellerin bağlanması için yukarıdaki tüm yöntemlerden biri olan "somun" ve cıvatalı bağlantı bir nedenden dolayı kullanılmaz - büyük boyutlar. Diğer tüm yöntemler yaşam hakkına sahiptir.
İki noktayı açıklığa kavuşturmaya devam ediyor: büyük (üç, dört, beş) bir kabloyu bağlamak için hangi yöntemin kullanılacağını ve farklı kesitlerin kablolarını bağlamanız gerektiğinde ne yapacağınızı.
WAGO terminalleri veya daha ucuz bir seçenek, farklı enine kesitli terminallerin kablolarını bağlamak için yaygındır. Ancak bağlantı kutusundaki çok sayıda iletken için, kurulum koşullarına ve maliyetine bağlı olarak çeşitli seçenekler kullanabilirsiniz:
Doğal olarak, WAGO terminallerinin kullanılması ve en azından bükümün kullanılması tercih edilir.
Bir çözüm seçerken, öncelikle elektrik ağlarının güvenliğini ve güvenilirliğini sağlamak ve daha sonra dayanıklılık ve maliyet takibini sağlamak gereklidir. Kablo bağlantılarının, nasıl yapıldığına bakılmaksızın, kontrol ve bakım için mevcut olması çok önemlidir.
Bağlantı kutusundaki tellerin bağlanması - kuralları biliyorsanız her şey mümkündür
Bağlantı kutusundaki tellerin bağlanması, birçoğu profesyonellere güvenmeye çalışır, haklı olarak bunu zor ve sorumlu bir iş olarak görür. Gerçekten de, elektrikçi ile ilgili sorunlar kısa devrelere ve telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabilir. Yani, kabloyu çalıştırmak ve telleri kendinize ve vicdanla bağlamak için bir sebep değil mi? Dahası, bu çalışmada özellikle zor bir şey yoktur. Ana şey bağlantı kutusu için bağlantı şemasının neye benzediğini bilmek.
Yeni bir kabloyu bağımsız olarak döşemek veya eski bir kabloyu değiştirmek için bir fırsat varsa, temel kuralları kesinlikle uygulayın. Bu, sonraki çalışmaları kolaylaştıracak ve voltaj altındaki tele girme olasılığına karşı koruma sağlayacaktır. İşin tüm aşamalarını düzenleyen bir düzenleyici belge (Elektrik tesisatı kuralları) vardır. Her birinin elektriği kapalı halde gerçekleştirmenin gerekli olduğunu hatırlatıyoruz! Teller her zaman, duvardaki özel oluklara, istenen tavan seviyesine göre 15 cm yükseklikte yerleştirilmelidir.
Kabloyu sokete veya ana kabloya dik olacak şekilde tamamen dikey olarak anahtarına indirmeniz gerekir. Pencereyi veya kapiyi bypass ederek, yamaçtan 10 cm mesafede paralel bir hat yönlendirin. Kabloyu elektrik kablolaması için özel bir oluklu hortum veya kablo kanalına monte etmek daha iyidir. Bu, hasarlı alanın daha sonra değiştirilmesini büyük ölçüde kolaylaştıracaktır, çünkü son işlem sırasında telin kendisi çimentolanmayacaktır, kolayca çekip yeni bir tane takabilirsiniz. Gerektiğinde, bütün dalların birleşim yerinde bir bağlantı kutusu kurulur, bunlardan birkaç tanesi, bağlantı sayısına bağlı olarak dairede bulunur.
Koşullara bağlı olarak (duvar kalınlığı, onarım aşaması) iki tip kutu kullanabilirsiniz:
- değirmen duvarında gerekli çap ve derinliğin bir deliğinin açıldığı iç kısımlar,
- Duvarın üstüne monte edilen dış mekan.
Tabii ki, tasarım açısından bakıldığında, özellikle bu tür bir bağlantı kutusunun kapağı, kaplama malzemelerinin arkasında saklanabileceğinden, birinci seçenek tercih edilir. Asıl mesele, evdeki elektrikçiyi önceden planlamak, böylece daha sonra, kablolama onarımında anahtar bileşenlerin aranmamasıdır. Tabii ki, gizlemek veya gizlemek zor olacak dış kutular, kendi avantajlarına sahiptir: bir problem durumunda, duvarların son örtüsünü bozmak zorunda kalmayacaksınız. Şekil, boyut ve malzeme açısından, bağlantı kutuları da çok çeşitlidir.
Bağlantı kutusunu monte etme
Şekil ve boyut, genellikle, inşaatçılar tarafından yapılan deliklere veya bu deliklerin yapacağı kesicilerin veya kuronların varlığına bağlı olarak belirlenir. Ana şey, boyutun bağlanacak tel sayısı ile eşleşmesidir. Bu, işin rahatlığını ve kalitesini doğrudan etkiler. Malzeme büyük bir rol oynamamaktadır, piyasadaki tüm seçenekler dayanıklıdır ve seçim öncelikli olarak kişisel tercihler ve finansal imkanlardan kaynaklanmaktadır. Tek önemli nokta - eğer gofroshlang kullandıysanız, bağlantıyı sağlayan kutuyu satın alın.
Neden bağlantı kutularını ihmal etmemelisiniz?
- 1. Elektrik kablolarının onarımını kolaylaştırır, hasarlı bölgeyi bulmaya ve değiştirmeye yardımcı olurlar.
- 2. Çoğu zaman, kablo bağlantıları sistemdeki zayıf yerlere dönüşür ve bazen başarısız olur. Kutuda önleme aşamasında bile daha kolay denetlenirler.
- 3. Yangın güvenliği açısından kutular, yangının önündeki evin istikrarını önemli ölçüde arttırmaktadır.
- 4. Zaman ve paradan tasarruf edin, çünkü onlarsız kabloyu elektrik panelinden her bir çıkışa çekmeniz gerekecektir. Bu arada, web sitemizdeki makalede çok sayıda marka markasını nasıl anlayacağınızı bir bağlantı ile bulabilirsiniz.
Bir bağlantı kutusuna tellerin bağlanması için birkaç yol vardır. Twist uzun yıllar en yaygın seçenek olarak kaldı. Ama şimdi onun güvenilmezliği için kullanılması tavsiye edilmez. Kurallar, bu yöntemin uygun teması sağlamadığını, aşırı ısınmaya yol açtığını ve yangınlara neden olduğunu söyler. Bu yüzden kullanmak ya da kullanmamaya karar verdiniz. Tek damarlı kabloları aşağıdaki gibi doğru şekilde çevirin:
- 1. İzolasyonun her iki ucunu yaklaşık bir santimetre uzunluğuna kadar şeritleyin.
- 2. Uçları birbirine paralel hizalayın. Kılıfın başladığı yerde, parmaklarınızla tutun, gevşek uçları pense ile tutun.
- 3. İnce tellerde, uçların tüm uzunluk boyunca sağlam bir şekilde bağlanması için en az beş tur yapın. En az üç kez kalın büküm.
- 4. Üst büküm elektrik bandıyla koruyun.
Telli kablolar benzer şekilde bağlanır:
- 1. Onları yaklaşık 4 cm uzunluğa kadar şeritleyin.
- 2. Kabloları bu uzunluğun yarısına kadar iletkenlere ayırın.
- 3. Her bir iletken çiftini ayrılmalarının başladığı yere bükün.
- 4. Bükümlü çiftleri bölünmemiş alanlarda sarın, pense ile kapatın.
- 5. Yalıtın.
Bükümün daha modern, etkili ve güvenli bir sürümü - özel montaj kapaklarının kullanımı. Dışa, ucuz tükenmez kalemlerin kapaklarına benziyorlar. Dış tarafı yanıcı olmayan yalıtım malzemesinden ve metalin içinden yapılır. Bu tasarım, kabloları daha güvenli bir şekilde bağlamanıza ve kutu içinde daha az yer kaplamanıza olanak tanır. Bağlantı oldukça basit. Teller kesilir, kendi aralarında bir miktar yemler, kapağa yerleştirilir ve duruncaya kadar sarılır.
Montaj kapaklı kablo bağlantısı
Terminal bloklar işlemi daha da kolaylaştırır. Özel mağazalarda satışta farklı seçenekler var:
- vida - açık ve kapalı tip;
- hızlı montaj için - tek kullanımlık düz yaylı bağlama mekanizması, yeniden kullanılabilir kolları ve oksidasyonu önleyen ve farklı metallerden kabloları bağlamanızı sağlayan elektrikli bir macun ile.
Kullanımı kolay, güvenilir ve dayanıklıdır. Kaliteli bağlantı sağlayın. Özü basittir: soyulmuş bir tel özel bir deliğe sokulur ve bir vida, kol veya yay ile sabitlenir.
Spike, sizden belirli bir zaman ve beceri gerektirecektir, ancak iyi bir sonuç sağlayacaktır. Önceki durumlarda olduğu gibi, teller temizlenmeli, üzerine sıcak bir havya ile rosin sürülmeli, daha sonra ilk yöntemde olduğu gibi bükülmeli ve temas katılaşıncaya kadar büküm üzerine eriyik kalay konmalıdır. Ayrıca, bant sarmak daha iyidir.
Kaynak yöntemi, özel ekipman gerektirir, ancak en güvenilir temas sağlar, çünkü yapılan işin sonucu olarak, tek bir tel elde edilir. Sıralı olarak, süreç şu şekildedir:
- 1. Kişileri temizliyoruz ve onları geleneksel şekilde büküyoruz. Tüm kılıfı çıkarmak önemlidir, üzerinde zımpara kağıdı ile yürüyebilirsiniz.
- 2. Kaynak makinesinin elektrodunun girintisine özel bir kaynak akısı dökün. Cihaz, elbette, elektrik invertörüne ve akıya ihtiyaç duyar - metal tellere uygundur.
- 3. Kaynak makinesini açın, elektrodu kaynak yerine getirin ve top oluşuncaya kadar bekleyin - temas noktası.
- 4. Akı artıkları çıkarın, vernik uygulayın ve yalıtın.
Bağlantı kutusundaki telleri iki farklı şekilde bağlayın. Sıkma, içindeki tel ile aynı malzemeden bir manşon kullanılarak bir bükümün sabitlenmesidir. Manşon ayrıca uygun bir çapta olmalıdır, böylece telin iç kısmını yerleştirdikten sonra minimum boş alan vardır. Kol, soyulmuş ve bükülmüş uçlara konur ve özel pense ile sabitlenir. Geleneksel pense, kaliteli bir bağlantı kuramaz.
Kablo, cıvataların yardımıyla bağlandığında, güvenilirdir, ancak diğer seçeneklerle karşılaştırıldığında karmaşıklığı ve hacimli olması nedeniyle pratik olarak kullanılmaz. Onun için, telin soyulmuş uçlarından, halkalar yapılır, bunlar rondelalarla değiştirilir, bir cıvata ile gerilir ve bir somunla sıkılır. Bütün inşaat yalıtılmıştır.
Yukarıdaki yöntemlerden herhangi birinde telleri kutuya bağlamadan önce, malzemelerin kendileriyle ilgilenelim. Bunlar iki tipe ayrılır: üç fazlı teller, burada bir faz, sıfır ve topraklama ve eski, güçlü - sadece faz ve sıfır bulunur. Sorumlu üreticiler geleneksel olarak geleneksel olarak bu tür kablolar için örgü kullanırlar:
- faz kahverengi / kırmızı
- sıfır - mavi / mavi,
- topraklama sarı-yeşil / siyahdır.
Durumunuzda renkler farklıysa veya tüm kablolar aynı renkte ise, fazı bir multimetre veya özel bir tornavidayla bulun ve kabloları işaretleyin.
Renkli örgü teller
Bu, bağlantı kutusunun içinde en kolay bağlantı seçeneğidir. Buradaki minimum, üç telin varlığıdır: Kalkandan gelen, daha ileri bağlantılar ve çıkışın kendisi için giden. Bu bağlantı kutusunda birçok çıkış varsa, uygun sayıda kablo eklenecektir. Sonuç olarak, tüm fazları, tüm sıfır ve toprak kablolarını birbirine bağlamak gerekir. Onarım durumunda küçük bir tel kaynağı bırakın. Tek düğmeli bir anahtar bağlamanız gerekiyorsa, endişelenmeyin. Burada her şey de oldukça basit:
- 1. Elektrik panelinden gelen kablodan gelen faz, anahtara ve sıfır - lambaya gider.
- 2. Anahtardaki sıfır, armatür fazına bağlanır, daha sonra yalnızca anahtar açık olduğunda yanar.
- 3. Her üç sebep birbiriyle bağlantılıdır.
Şimdi iki anahtarlı anahtarın nasıl yapıldığını anlayacağız. Bu seçenek, öncekilerden daha karmaşıktır, ancak çok fazla değildir. Bağlantı sırası şu şekildedir:
- 1. gelen kablodan Faz anahtarı konur.
- 2. Gelen telden - lambaya sıfır.
- 3. Anahtar kablosundan kalan iki tel, her birini kendi anahtarına bağlar ve armatür ile bağlantılıdır.
Her iki soketten ve anahtardan gelen kabloların bir bağlantı kutusunda toplandığı görülür. Bu durumda, kutuda tutarlı ve güvenilir bir şekilde kablo yapmak için biraz daha sabır ve dikkat göstermeniz gerekir. Kabloları duvarların içine yerleştirme işlemine katılmadıysanız, ilk aşamada, hangisinin neye yol açtığını belirlemek zor olacaktır. Büyük ihtimalle, bu deneysel olarak, soket ve anahtarların çalışabilirliğini dönüşümlü olarak kontrol etmek ve kontrol etmek için gerekli olacaktır. Önemli olarak, güvenlik hakkında unutma!
İşin tamamlanması üzerine, kutuyu deliğe takın, daha önce yapmadıysanız, kapağı kapatın ve elektriği zevkle ve başarı hissiyle kullanın.