Su zemini ısıtma işlemi sırasında ekonomik bir sistemdir, ancak montaj işlemi sırasında zaman alıcı ve pahalı bir işlemdir. Birbiriyle bağlanması ve koordine edilmesi gereken çok sayıda bileşenden oluşur. Öğelerden biri, yerden ısıtma için bir pompadır. Bu, en pahalı değil, en pahalı bileşen değildir, ancak sistemin bir bütün olarak etkinliği ve verimliliği, seçiminin ve kurulumunun doğruluğuna bağlıdır.
Su zeminin ısınması geleneksel ısıtma sisteminden farklıdır, zira hatların uzunluğu en fazla 120 metredir ve boruların çapı genellikle 16-20 mm'dir. Her devrenin birçok dönüşü vardır. Çünkü ısınmanın normal çalışması için zorunlu sirkülasyona ihtiyaç duyulacaktır. Ve normal sıcaklıklar için soğutma sıvısı boruları boyunca yeterli olan su tabanı için pompadır. Ayrıca, sabit bir sıcaklığı korumak için, pompanın birkaç hızı varsa daha iyi olacaktır. Bu tür cihazlar ayarlanabilir olarak adlandırılır ve çalışmaları elle kontrol edilebilir veya bunun için otomasyon kullanılabilir.
Yerden ısıtma için bir pompa seçmek oldukça zor ve hayati bir iştir.
Isıtma sistemlerinde sirkülasyon pompaları monte edilir. Aşırı basınç oluşturmazlar, ancak soğutma sıvısını belli bir hızda itmeliler. Isıya olan gereksinim hava şartlarına bağlı olarak değiştiği için, soğutucunun hareket hızı da değişebilir. Bu nedenle, üç hızlı ayarlanabilir pompaları kurmak daha iyidir.
Satın almadan önce iki ana parametreye karar vermelisiniz: performans (masraf) ve basınç. Soğutucu su olacaksa, pompa performansını aşağıdaki formülle hesaplayın:
Q = 0.86 * Pn / (tpr.t - tobr.)
Birden fazla devre varsa, her birinin akış hızını belirleyin ve ekleyin. Tüm devrelerin maliyetlerinin toplamı ve ünitenin gerekli performansı olacaktır.
Su ısıtma sistemlerinde sıcaklık farkı genellikle 5 oC'dir, devrenin gücü en çok ısıtılan alana bağlıdır, bu nedenle suyu ısıtmalı zeminlerde pompalamayı basitleştirmek için tabloyu kullanabilirsiniz. Ancak, Rusya'nın orta kısmındaki ortalama rakamların hesaplamalarda dikkate alındığını dikkate almak gerekir. Bu nedenle, evinizin en iyi izolasyonu yoksa veya orta bandın kuzey veya güneyi çok fazla yaşıyorsanız, sonucu ayarlamanız (veya kendiniz hesaplamanız) gerekecektir. Genelde, anormal soğuk havalarda bu parametre% 15-20'lik bir marj ile alınır.
Isıtılmış alana bağlı olarak pompanın performansını belirleyen tablo
Pompayı seçen ikinci özellik, oluşturabileceği baskıdır. Borular, rakorlar ve diğer sistem bileşenlerinin hidrolik direncinin üstesinden gelmek için basınç gereklidir. Sistemin direnci boru malzemesine ve çapına bağlıdır. Borunun hidrolik direncinin değeri ilişikteki belgelerde mevcuttur (ortalama verileri kullanabilirsiniz). Ayrıca, vanadaki (1.7), bağlantı elemanlarında ve bağlantı elemanlarında (1.2) ve karıştırma ünitesindeki direncin artışını dikkate alınız (yüksek sıcaklıklı bir boyler kazanı ve bunun için bir faktör 1.3 olması gerekir).
H = (P * L + K) / (1000),
Devredeki gerekli kafayı hesaplamak için, borunun ölçüm cihazının pasaport hidrolik direnci, konturun uzunluğu ile çarpılır. KPa (kilopaskal) cinsinden değeri alın. Bu değer atmosfere aktarılır (pompa kafası atmosferde ölçülür) 100 kPa = 0.1 atm. Bulunan değer, vanaların ve vanaların mevcudiyetine bağlı olarak, ilgili katsayılar ile çarpılmaktadır. Tüm işlemlerden sonra pompanın çalışma noktasını buldunuz.
Grafik özelliklerine göre modeli seçin
Ancak, sıcak zemin için pompanın hesaplanması henüz bitmedi. Şimdi bir model seçmelisin. Bunu yapmak için, beğendiğiniz üreticinin kataloğunda, pompanın özelliklerini bulun. Bir grafik şeklinde sunulmuştur. Bir model seçerek, bulunan işletim noktasının karakteristiğin orta üçte birinde olmasını sağlayın. Üç hız seçeneğini kurarsanız, ikinci hızın modelini seçin - bu yüzden en uygun ve sınırda değil, çalışma modunun ve pompanızın uzun bir süre hizmet vermesini ve soğuk günlerde bile normal bir sıcaklığın sağlanmasını sağlayın.
Parametreleri doğru olarak hesaplayın - hepsi bu değil. Pompa tipini, yapılmakta olduğu malzemeyi ve üreticiyi seçmeniz gerekir. Bu, doğru özelliklerden daha az önemli değildir.
Ev içi kullanım için iki tip ekipman uygundur:
Islak rotorlu pompanın yapısı
Kuru rotorlu pompalar güç ve karşılık gelen boyutlara sahiptir
Tip seçimi basittir: üniteyi ıslak bir rotor ile kuruyoruz. Parametreler hesaplandı. Ancak, pompanın işaretlenmesi ve boyutu (uzunluğu) gibi ayrıntılar da vardır.
Canlı bir ıslak rotorlu pompaya benziyor, “yüksek sesle” çalışıyor, videoya bakın.
Bunlar, iki veya üç basamaklı tiptedir: 25/40, 25 / 60-130 veya 32/80, vb. İlk hane, giriş / çıkış deliklerinin milimetre cinsinden çaplarıdır. Yani, yukarıdaki işaretlemede bağlantı boyutları 25 mm ve 32 mm'dir. İkinci rakam, bu modelin sağladığı kaldırma yüksekliğidir. Yukarıdaki örnekte 4 metre, 6 metre ve 8 metre. Atmosferi tercüme ederseniz 0,4 atm, 0,6 atm, 0,8 atm. Üçüncü rakam, kurulum uzunluğudur, yani tüm cihazın bir ucundan diğerine kadar olan boyutudır. Örneğimizde, bu 130 mm.
Etiketleme sirkülasyon pompalarının yorumlanması
Şimdi davanın malzemesini tanımlarız. Borular doğru seçilirse, hiçbir sorun olmamalıdır: sistem kapalı ve az oksijen var, bu nedenle herhangi bir malzemeden bir montaj montajı mümkün olacak. Ancak oksijen geçirgenliğini hesaba katmazsanız ve bu aktif oksidan sistemde mevcutsa, o zaman dökme demir kutu sisteminizde kontrendikedir. Ardından, kasayı paslanmaz çelik veya polimer ile yerleştirin.
Firmalar gelince. Avrupalı üreticilerden ekipman almak en iyisidir. Su ısıtmalı bir zemin için bir pompa seçerken, tasarruf etmemek daha iyidir: bu elementin ne kadar kararlı çalıştığı, konforunuz ve evin içindeki ısı varlığı. En iyi üne sahip en iyi firmaları seçin. Grundfos ve Wilo Alman kampanyaları kendilerini iyi kanıtladı. Fakat Wilo örneğinde, ürünlerin yapıldığı ülkeye bakmanız gerekiyor: BDT ve Çin pazarlarına gidenler çoğunlukla başarısız oluyor. Yani dikkatli ol.
Dairesel bir pompayı nereye koyduğunuzda, rotoru yatay olmalıdır. Prensip olarak, dikey kurulum mümkündür, ancak seçim yaparken, bu versiyonda gücün yaklaşık% 30'unu kaybedeceğini göz önünde bulundurmak gerekir.
Bir su tabanı sistemine monte edildiğinde, pompa daha çok besleme borusuna yerleştirilir, ancak karıştırma ünitesinden sonra (burada sıcaklık normaldir). Her ne kadar "dönüş çizgisi" içinde ya da karışımın baypasında bulunduğu devreler var. Bazı şemalar iki pompa gerektirir. Bu nedenle, iki katlı bir evde iki bağımsız cihazın kurulması tavsiye edilir: her seviyede bir tane. Bu nedenle, her bir daldaki basıncı düzenlemek daha kolaydır.
Çoğunlukla dolaşım pompası, çaprazlama grubundan sonra besleme borusuna monte edilir.
Sistemi doldururken, içinde hava mevcut olacaktır. Onun varlığı, soğutucunun hareketini engelleyebilir: bir hava kilidi oluşur. Kollektörlerin tümü hava alma kabiliyetine sahip değildir. Bu nedenle, birçok pompanın özel bir tahliye valfi vardır. Bu, ön paneldeki bir oluğa sahip küçük bir disktir. Bir tornavida ile oluğa yaslanın ve diski saat yönünün tersine hafifçe döndürün. Hava dışarı çıkmaya başlar (bir çeşit bulaşığı ikame edin, çünkü yavaş yavaş su hava kabarcıkları ile akmaya başlar). Su kabarcıkları olmadan sürekli bir akışa gittiğinde, vanayı kapatın, sistemi yeniden başlatın ve havayı serbest bırakmak için tekrar deneyin. Bazen, tüm hava temizlenmeden önce, prosedürü birkaç kez tekrarlamak gerekir.
Isı yalıtımlı bir zemin sisteminin bir özelliği daha var. Düşük sıcaklıklı kaynaklar (yoğuşma gazı veya elektrikli buhar kazanları) kullanmıyorsanız, zemin borularına su vermeden önce, dönüş borusundan soğutulmuş buhar kazanda sıcak suya karışır. Tümü, elbette, bireysel elemanlardan birleştirilebilir, ancak koleksiyonda bir pompa karıştırma ünitesi (veya pompa grubu) satın alabilirsiniz. Bunlar farklı bileşimlerden ve buna bağlı olarak fiyatlardan oluşuyor, ancak ana işlevi yerine getiriyorlar: girişte ayarladığınız su sıcaklığını kolektör düğümüne tutuyorlar. Ancak bu cihaz grubunun temeli hala aynı pompadır ve bunu yukarıda hesapladığımız parametrelere göre seçmek gerekir.
Sıradan musluk suyu bir ısı taşıyıcı olarak kullanılırsa, tuzlar yavaş yavaş pervane üzerinde biriktirilir. Su sıcaklığı 55 o C'yi aşarsa işlem aktif hale gelir. Bu nedenle, birçok modelde yerleşik bir termostat bulunur ve su durumu normale dönene kadar cihazı kapatır.
Sıcak bir zemin için pompayı monte ederken, rotorunun yatay olarak yönlendirilmesi gerektiğini unutmayın.
Ama tuz hala biraz biriktiriyor. Isıtma mevsiminde, pompa sürekli olarak çalışırken, özel bir sorun yoktur. Ancak yaz tatilinden sonra sistemi başlattığınızda, pompa genellikle “pompalamaz”. Bu uğultu, ama hiçbir soğutucu hareket yoktur. Bunun nedeni tuzların rotoru tıkaması ve dönmemesidir. El ile (tornavida veya başka bir alet kullanarak) pervaneyi birkaç kez çevirerek sorunu çözmek mümkündür. Eğer rotoru hareket ettirdiyseniz ve pervane birkaç tur attıysa, pompanın çalışma durumunda olduğunu varsayabiliriz. Yerleştirin ve açın. Her şey çalışmalı.
Isıtma için ayarlanabilir pompaları neden seçmeniz gerektiğine bir kez daha bakın, bu videoya bakın.
Sıcak su tabanı için pompa, tüm sistemin verimliliğini sağlayan önemli bir bileşendir. Çünkü performansını ve basıncını doğru hesaplamak çok önemlidir. Hesaplamada zorluklar varsa, profesyonellere dönme mantıklı olabilir, çünkü yeni bir satın almak pahalı bir zevktir (hesaplamalarda bir hata yaptığınız için hiç kimse farklı bir modele geçmeyi kabul etmez).
Sıcak bir zemin için soğutucu sıcaklığını düşüren karıştırma ünitesinin çalışmasını sağlamak için ek bir sirkülasyon pompası gereklidir. Temel olarak, soğutucu akışkanın boru hatları (ilmekleri) boyunca hareket etmesini de sağlar.
Soğutma sıvısı sıcaklığının karıştırma ünitesi tarafından oluşturulmadığı durumda, ancak bir şekilde (RTL-regülasyon, kazan, güneş kolektörü, harici karıştırıcı), o zaman ısıtılmış zeminin kontüründeki pompaya ihtiyaç duyulmamaktadır, ısıtma sisteminde yeterli olacaktır.
Ancak çoğu zaman ısıtmalı zeminler burun karıştırma ünitesiyle oluşturulur.
Yerden ısıtma ünitesinde, radyatör ısıtma sistemleri için de uygun olan geleneksel bir sirkülasyon pompası kullanılmaktadır.
Bu üniteler düşük güç, düşük basınç ve düşük sıvı akışı ile karakterizedir. Buna göre, güç tüketimi ihmal edilebilir (40 - 150 W), işlem sırasındaki gürültü neredeyse yok.
Yerden ısıtma sistemleri (yerden ısıtma için olanlar dahil) için tüm dolaşım pompaları, bir çift sayı ile gösterilir, örneğin, 25/40.
İlk 25, bağlantı dişinin mm cinsinden çapıdır (aksi halde 1 inç). İnç bağlantı - ana karayolları için günlük yaşamda en yaygın olanı, aynı diş çapı, örneğin yerden ısıtma için kollektörler....
İkinci sayı, kafayı dm olarak gösterir. yani 40 - 4 metre su veya 0,4 atm.
25/60 işaretleme daha güçlü bir model demektir - 6 metrelik bir basınç verir.
Isı kaybına, alana, devre sayısına, boru markalarına, boru çapına, ilmeklerin uzunluğuna, sıcaklık farkına bağlı olarak sıcak bir zemin için projede pompa ve markanın gerekli özellikleri belirlenmelidir.
Ancak bir proje edinme, hatta basit hesaplamaları gerçekleştirme, çoğu zaman için zaman, para ve çaba için arzu edilen bir yatırım değildir.
Birçok kişi "şimdi ve hemen", bilmek ister - hangi sıcak bir zemin için seçmek için pompa.
Ama soru zor değil - sadece 25/40 ve 25/60 arasında seçim yapmanız gerekiyor (büyük alanlar için iki veya daha fazla “küçük” pompalama ve karıştırma ünitesini kurmak daha iyidir), - diğer uygun seçeneklerin bulunması zor.
Radyatör sistemini alırsanız, sadeliğinden dolayı, pompa seçimi basitleştirilir. Evin alanına 160 metrekareye kadar. çekecek ve 25/40. 160 - 250 metrekare arasında, - 25/60 vb.
"Çocuk hastalıkları ev kurucuları" - dolaşım pompasını "her ihtimale karşı bir rezervle" kurar. 20'sinin yeterli olduğu yerlerde 80, elektrikte aşırı artış, radyatörlerde ve borularda gürültü oluyorlar.
Yerden ısıtma için bir pompa seçimi neredeyse basit. Kaynak verilerinde daha fazla çeşitlilik olmasına rağmen, hatların uzunluğu 20m ila 140m arasında büyük ölçüde değişebilir, besleme ve geri dönüş sıcaklıklarındaki farklar farklı olabilir, zeminin kendisinin izolasyonundan daha fazla etkilenebilir.
Akış ve geri dönüş arasındaki sıcaklık farkını en aza indirmek için daha verimli bir pompanın kurulması gerekir.
Sıcak zeminler yaratma deneyiminin rehberliğinde, orta iklimde “orta düzeyde yalıtılmış bir binanın” yeterli derecede ısınması için pompa kapasitesinin aşağıdaki gibi olması gerektiği söylenebilir.
yani - 100 metrekarelik bir alan için. Orta şeritli özel ev 1.5 metreküp kapasiteli bir pompaya ihtiyaç duyacaktır. saat birde
Örneğin, akış yaklaşık olarak eşit olarak bölünürse, 7 ısıtma devresi kullanılır, bu durumda her devredeki saatte sadece 0.2 metreküp üzerindedir.
Plaka, 16 mm'lik bir boru kullanarak ısıtılmış bir zeminin konturlarındaki basınç düşüşüne dair yaklaşık veriler gösterir.
Muhtemelen, döngüler 70 - 80 m uzunluğunda döşenmiştir Her devredeki akış, dakikada yaklaşık 3 litredir (0.18 küp / saat), tablaya göre maksimum kafa yaklaşık 2 metredir. Mad.
Bu nedenle, 100m sq için. Bu “orta soğutmalı” alanda, 2 metre su başında 1.5 metreküplük bir akış sağlayacak bir pompaya ihtiyacımız var.
Solar adı verilen Grundfos sirkülasyon pompalarının (Grundfos) özelliklerinin grafiklerini göz önünde bulundurun.
“En genç” 25/40 pompanın 2 metrelik bir basınçta 1,7 m kübik / saat akış hızı sağlayabildiğini görüyoruz. Bunu ikinci hızda yapacak ve saatte 50 watt tüketecek.
100 m2'ye kadar yerden ısıtma için 25/40 pompa seç (12–13 metrekarelik 7 hat) 120 metrekareden fazla. - sırasıyla 160 metrekarelik bir alana 25/50.
Yaklaşık tahminlerle, sıcak bir zemin için uygun bir pompa seçtik.
Ve üretici ne söyleyecek? İşte resmi Grundfos öneri tablosu.
Modern ALPHA modellerini kullanırken, “orantısal basınç” ve “AUTOADAPT” modlarının sadece ısıtmalı zemine uymadığını unutmamak önemlidir - uygun modu ayarlayın.
Eğer ısı kaybı daha büyükse veya ev (sıcak zemin) iyi yalıtılmamışsa, bir pompadan diğerine geçmek için gerekli olan yerden ısıtma alanının değeri alt tarafa kaydırılır... En sıcak katın yalıtım derecesi önemli bir rol oynar.
Bir sıcak zemini doğru şekilde nasıl yalıtılır
Ancak daha doğru değerler sadece termal hesaplama ve ısıtmalı bir zeminin hesaplanmasıyla elde edilebilir. Pek çoğu sadece gereksiz düşünür...
Sirkülasyon pompaları, rotor ekseni yatay konumda olacak şekilde kurulmalıdır. Pompanın boru hattının ne olduğu önemli değildir - yatay, dikey, bir açıda - rotor yatay olmalıdır.
Pompada, hava tahliyesi için bir stoper tarafından kapatılan bir açıklık olabilir.
Dolaşımlı pompaların tipik arızalarından, tıkanma tortuları ayırt edilebilir. Sıcak mevsimde, pompa durduğunda, tuzlar sudan düşer, rotor milini yakalayabilirler. Bu durumda pompanın küçük kapasitesi nedeniyle başlatılamayabilir.
Sirkülasyon pompasını açmaz - ne yapmalı?
Sadece besleme valflerini kapatmak, stoperi açmak ve pervaneyi açmak için kalır, bundan sonra pompa çalışır durumdadır.
Pompa üç yollu bir vana ile ısıtmalı zemin toplayıcı arasında kurulur. Sadece bu durumda tüm yerden ısıtma sistemi çalışacaktır.
Yerden ısıtma için karıştırma düğümü - tasarım
Pompayı radyatör şebekesine ve üç yollu vanaya bağlarsanız, karıştırma ünitesi işlevsel olmayacaktır, yerden ısıtma çalışmaz.
Pompa genellikle kitte bulunan kapak somunları ile flanşlara bağlanır. Bir pompanın montajı genellikle, kurulum doğru yapıldığında, gerekli mesafelerin ortaya çıkması durumunda sorun yaratmaz.
Pompanın etiketlenmesine ve küçük bir ev için zemin ısıtması için orijinal ekipmandaki sabitlemeye dikkat edin.
Isıtmalı zemin sisteminde, karıştırma ünitesinin girişinde ve her bir kolektör devresinde musluklar bulunmaktadır. Ekipmanını değiştirirken soğutma sıvısını pompa karıştırma ünitesinden boşaltın. Ancak radyatör sistemindeki gibi pompanın önüne bir filtre takmak yararlıdır.
Elektrik devresini doğru şekilde monte etmek de önemlidir. Pompanın açılması, yerden ısıtma altında ısıtmaya başlar. Yerden ısıtma çalışırken sürekli çalışır.
Otomatik olarak, - odadaki termostatların komutlarına ve ısı yalıtımlı kattaki sensörlere göre açılabilir. Ayrıca, pompa ek bir acil kapatma rölesi tarafından kontrol edildiğinde de yaygın değildir - besleme manifoldundaki sıcaklık aşıldığında, devre açılır.
Daha fazla bilgi - ısıtmalı su tabanı için boru hattı nasıl seçilir
Günümüzde sıcak zemin sistemleri giderek daha popüler hale geliyor. Hem genel olarak alan ısıtmasında hem de bireysel segmentlerini ısıtmak için kullanılırlar. Dairelerde ve müstakil evlerde üretilen yerden ısıtma sistemlerinin montajı. Sonuçta, sıcak bir yüzey üzerinde yalınayak tokatlamak, her zaman hoş, ama aynı zamanda yararlıdır.
Tasarımları ile yerden ısıtma sistemleri elektrik ve sudır. İkinci seçenek için, tüm sistemin kalbi olan bir sirkülasyon pompasına ihtiyaç vardır.
Sistem aşağıdaki zorunlu bileşenleri içerir:
Bir soğutucu, zeminin altındaki zeminde bulunan geniş bir boru hattı ağından geçer. Isı kaynağı genellikle bir gaz kazanıdır.
Dairelerde, ısıtma için daire yatay yatay kablolama ile konutlarda, yükseltici üzerinden merkezi olarak hareket eden bir ısı kaynağına sahip su tabanlarının kullanımına izin verilmektedir.
Zeminlerin eşit şekilde ısıtılması amacıyla borular, aralarında küçük bir mesafede (100-200 mm) yerleştirilir. Borular arasındaki duvarlar odanın ortasından daha az kaldı. Boru düzeni iki şemaya göre gerçekleştirilir:
Boru hattından geçen, 35-45 derecelik bir sıcaklığa ısıtılan ısı taşıyıcı, sıcaklığı kaybeder. Boru hattının (ilmek) en uygun uzunluğu 120 m'ye kadar olan bir alan 20 m2'ye kadar olan bir alanı kaplamak için yeterlidir. Büyük odalar için birden fazla boru hattı monte edilir. Özel bir kabine yerleştirilen bir kollektör ile paralel olarak ısı kaynağına bağlanırlar. Ayrıca pompaların yanı sıra kapatma ve kontrol düzenleyici ekipmanları (basınç ölçer, termostat, tahliye vanaları, akış sensörleri, hava valfleri) de kurar.
menüye ↑
Cihaz, soğutucunun kapalı bir devrede eşit şekilde yeniden dağıtılmasını sağlar, sistemde sabit bir basınç tutar. Cihazın kullanımı, yerden ısıtma sisteminin verimliliğini önemli ölçüde arttırır ve uzun boru devresinde soğutucu akışkanın durgunluğunu ortadan kaldırır.
Standart cihaz, aslında, aşağıdaki temel elemanlardan oluşan geleneksel bir sirkülasyon pompasıdır:
Yerden ısıtma için cihaz sirkülasyon pompası
Sirkülasyon pompaları, rotor yatay konumda olacak şekilde sabitlenmelidir. Mil dikey olarak yerleştirilirse, güç kaybı% 40'a kadar çıkacaktır.
Su ısıtmalı zemin için bir ünite seçerken belirleyici kriterler, performans ve baskısının göstergeleridir.
Ünitenin performansı saatte metreküp (litre) olarak hesaplanır. Normal modda, 1 saat birim, soğutma suyunu, bir ılık su tabanının tüm sisteminin hacminin 3 katından fazla pompalamalıdır. Ünitenin kapasitesi daha yüksek olmalı, boru döşemesinin ısınma alanı ne kadar büyük olmalıdır. Performans marjı% 15-20 olmalıdır. Bu, ünitenin ömrünü uzatacak ve soğuk dönemde zayıf ısıtma ile ilgili problemleri önleyecektir.
Ünite tarafından üretilen basınç ikinci önemli göstergedir. Soğutucuyu odanın en uzak noktalarına ulaştırmak için boru hattının tüm darboğazlarını ve kıvrımlarını aşmak yeterli olmalıdır. Tahmin edilen performans değişmeden kalmalıdır. Evsel kullanım için genellikle 6 m'ye kadar su sütunu olan bir ünitenin kullanılması yeterlidir.
menüye ↑
Basınç, sistemin tüm elemanlarının hidrolik direncini ortadan kaldırdığından, bu göstergeleri kişisel olarak ele almanız gerekir:
Basıncın hesaplanması için formül aşağıdaki gibidir: H = (PxL + EK) / 1000 burada:
Devrenin uzunluğu, borunun 1 m'lik kısmında hidrolik direncin göstergesiyle çarpılır. Kilo-paskallarda (kPa) elde edilen değer, 100 kPa = 0.1 atm atmosfere transfer edilir. Sonuç, sistemin tüm elemanlarının direnç katsayıları ile çarpılmaktadır. Sonuç, ünitenin çalışma noktası olacaktır.
Yerden ısıtma için hesaplama tablosu sirkülasyon pompası
Daha sonra, modelin kataloguna veya pasaportuna göre, grafiksel olarak gerçekleştirilen bu özelliği bulurlar. Ünitenin düzgün seçilmiş bir modeli için, çalışma noktası grafiğin orta üçte birine yerleştirilmelidir. 3 vitesli bir ünite monte edildiğinde, pompanın seçimi 2. hızda yapılır, bu da pompayı optimum modda çalıştırma olanağını verir.
menüye ↑
Tipik olarak, gerekli birimin seçilmesi montajcılar tarafından yapılır, ancak bireysel olarak yapabilir, bazı hesaplamalar yapmış olabilirsiniz. Onları Q = 0,86xPn / (T p -Tob) formülüne göre yaparız.
Temel ısı kayıpları ve sıcaklıkları referans referans kitaplarından alınmıştır. Böylece, belirli bir devrede soğutucu akışının hacmi tanınır. Soğutma sıvısının akış hızı ve sistemin direnci hakkında bilgi sahibi olmak ve parametreleri üreticinin talimatlarına göre uygulamak, uygun birimi seçebilecektir.
menüye ↑
Sistemdeki dolaşım için gerekli olan teknik parametrelerini hesaplayarak, sistem tipini belirlemek gerekir. Ev kullanımı için iki tip birim kullanılır:
Islak rotorlu üniteler çok büyük bir kapasiteye sahip değildir, ancak bu alanda 400 m2'yi aşmayan bir ılık su zemini sisteminin performansını sağlamak için yeterlidir. Rotor, doğrudan soğutucuda bulunan çark nedeniyle ıslak olarak adlandırılır. Motorun yağlanmasını ve soğutulmasını sağlar. Bu tür cihazların aşağıdaki avantajları vardır:
Kuru rotorlu ünitelerin büyük bir gücü vardır. Rotor bireysel bir hermetik durumda bulunur. Operasyon sırasında periyodik bakım gereklidir (yağlama, temizlik). Operasyonda, kuru rotorlu ünite oldukça gürültülü davranır.
Isı yalıtımlı bir zemin için pompa ve karıştırma düğümü
Su ısıtmalı zemin sisteminin düzenlenmesi için bireysel özel yapımlarda, neredeyse her zaman ıslak rotorlu bir pompanın varyantında dururlar.
menüye ↑
Sıcak bir zemin için bir sirkülasyon pompası seçmek, konut malzemesine ve etiketlemeye dikkat etmeniz gerekir. Tipik olarak, vücudun malzemesi önemli değildir, çünkü doğru boru seçimi ve kapalı bir oksijen sistemi ile biraz serbest bırakılır. Bununla birlikte, oksitleme işlemlerinden korunmak için, paslanmaz çelik gövdeye veya polimerik malzemelere tercih vermek daha iyidir.
Pompa gövdesi üzerinde işaretlemek, örneğin 25 / 60-130 veya 32/80 gibi 2-3 rakamdan oluşur. İlk gösterge giriş / çıkış delikleri milimetre cinsinden, örneğin 25 mm ve 32 mm'dir. İkinci gösterge, bu ünite tarafından sağlanan kaldırma yüksekliğidir. Bizim durumumuzda 6 m, 8 m Metre'yi atmosfere dönüştürürken 0,6 ve 0,8 atm alırız. Üçüncü gösterge cihazın büyüklüğü, montaj uzunluğudur. Örnekte bu şekil 130 mm'dir.
menüye ↑
Sıcak su tabanını monte ederken ünitenin en popüler kurulumu, karıştırma ünitesinden sonra besleme borusu üzerindeki yeridir. Bazen pompa geri dönüşe veya yoğurmanın bypassına konur. İki seviyeli binalar için, iki bağımsız ünite kullanılması tavsiye edilir. Her şubenin basıncını yönetmek daha kolaydır.
Seçilen ünite, nerede monte edilmiş olursa olsun, rotoru yatay konumda olacak şekilde konumlandırılmalıdır. Rotor güç kaybı dikey bir düzenleme ile% 30'a kadar.
menüye ↑
Su zemini ısıtma sistemleri, çalışma sırasındaki verimliliği ile ayırt edilir. Ancak bunların kurulumu pahalı ve zaman alıcı bir olaydır. Tasarım, biri sıcak su tabanı için pompa olan çok sayıda bileşen ve parçadan oluşur.
Yerden ısıtma sistemi karmaşık bir sistemdir. Tüm unsurlarının koordineli bir şekilde çalışması ve amaçlarını yerine getirmesi gerekir. Zemin yüzeyinin ısıtılmasının etkinliği, diğer şeylerin yanı sıra pompanın doğru şekilde çalışmasına bağlıdır.
Odanın büyüklüğüne ve amacına bağlı olarak, boru hatlarının tüm uzunluğu 100 metreye veya daha fazlasına ulaşır. Boruların çapı yaklaşık 20 milimetredir. Boru hattı çok sayıda dönüşle yapılır. Böylece, soğutucu için, akışkan akışının büyük bir direnç kazandığı koşullar yaratılır. Üstesinden gelmek için, yeterli güce sahip yüksek performanslı cihazların kullanılması gerekir. Bu nedenle, ılık su tabanındaki bir pompaya ihtiyacınız olup olmadığından şüphe etmemelisiniz.
Ek olarak, soğutucunun sıcaklığına bağlı olarak, akışkanın boru hattında hareket ettiği hız değişir. Su darbesinden kaçınmak için basınç değerleri düzgün bir şekilde değişmelidir. Pompanın yerden ısıtma sisteminin çalıştığı değişen koşullara anında tepki vermesi gerekir.
Odadaki rahat yaşam koşullarını sağlayabilmek için, ünitenin bağlı olduğu otomatik ekipman kullanılır, çeşitli hızlarda çalışabilmelidir.
Genellikle yerden ısıtma kullanımı için, fotoğraftaki gibi dolaşım pompaları kullanın. Bu birimlerin özellikleri, onlar için gereksinimleri en iyi şekilde karşılar.
İstenilen modeli satın almak için pompanın gücünü yerden ısıtma için doğru olarak nasıl hesaplayacağınızı bilmelisiniz.
Hesaplamalar aşağıdaki formüle göre yapılır:
Q = 0.86 × Ph / (t ° pr.t - t ° obr.), Burada
Q - bir saat kübik metrelerde sıvı akışı;
Ph, devrenin maksimum gücüdür (kW);
t ° pr. t besleme borusundaki suyun sıcaklığıdır;
t ° arr. t - çıkıştaki sıvının sıcaklığı.
Birden fazla devrenin montajı kurulum için tasarlandıysa, o zaman her biriyle ilgili toplam değeri bilmek gereklidir.
Uzmanlara göre, ayrı bir oda için zemin yüzeyi için bağımsız bir ısıtma sistemi donatmak daha iyidir, bunun sonucu olarak termal enerjiyi ekonomik olarak kullanmak mümkündür. Bir odanın amacına bağlı olarak mikro iklimin durumunu düzenlemek ve yapının çalışmasını daha güvenilir hale getirmek mümkün olacaktır.
Giriş ve çıkışta ısıtma devresindeki suyun sıcaklığı arasındaki fark, bir dizi parametreye bağlıdır:
Isıtılmış bir zemin için bir sirkülasyon pompasının nasıl seçileceğini belirlemek için bir başka önemli değer, soğutucu akışının basıncıdır. Sistemdeki suyun hidrolik direncinin üstesinden gelmek için yeterli olmalıdır. Hidrorezistans göstergesi, konturun uzunluğuna, su borularının kesitine, sıvının hareket hızına bağlıdır.
Bir pompa alırken, yukarıda belirtilen parametrelerin ekte yer alan dokümanlarda belirtilmiş olmasına dikkat etmelisiniz.
Soğutma sıvısının basıncını hesaplamak için sistemin kendi kendine düzenlenmesi aşağıdaki formülü kullanır:
H = (P × L + K) / (1000), burada
H istenen değerdir;
Devrenin bir metresinde P - hidro direnci;
L, kontrol sistemleriyle birlikte konturların en uzun uzunluğudur;
K - cihazın önerilen güç yedeğinin oranı.
Tüm veriler bilindikten sonra, en uygun pompa modelinin seçimine devam ederler.
Su döşemeleri için tasarlanan dairesel pompaların tasarım özellikleri güç parametresine bağlıdır.
Yerli tüketiciler aşağıdaki birim modellerini kullanabilirler:
Bu tür cihazların dış boyutları, pervanenin pompa rotoruna yakın konumu nedeniyle, bazen aynı muhafazada yer alması nedeniyle en aza indirgenmiştir. Sıvının elektrik motoruna girmesini önlemek için, tahrik miline aşınmaya dayanıklı ve ağır hizmet tipi kauçuktan yapılmış güvenilir bir yağ keçesi yerleştirilmiştir.
Bazen sirkülasyon pompası için çift hidroproteksiyonun düzenlenmesi sağlanır. Ünite kompakt boyutlara sahip olduğundan, doğrudan ısıtılacak olan odaya monte edilebilir. Üreticiler, 400 "kareye kadar" bir alanda ısıtma yapısının çalışması için yeterli olan gücü garanti eder. Ayrıca okuyun: "Isıtılmış bir zeminin gücü nasıl hesaplanır - teori ve pratik."
Cihazları “ıslak” bir rotorla çalıştırmak için 220 V'luk tek fazlı bir şebeke gerekli olacaktır, üniteler düşük gürültü, yüksek performans ve minimum güç tüketimi ile karakterize edilir. Tamamen kapalı pompa gövdesi hafiftir.
Yukarıdaki özelliklerin tümü dolaşım ünitelerini doğrudan boru hattına monte etmenize izin verir. Yatak yüzeylerine ek montaj gerektirmez. Elektrik çarpması olasılığını ortadan kaldırmak için, muhafaza, elektrik tesisatı ve sargı gibi unsurlar daha fazla koruma sağlar. Rotor sargılarının ve marş motorunun kritik güç seviyelerinde uzun süreli çalışmasının bir sonucu olarak aşırı ısınmasını önlemek için bir termik röle kurulur.
Bu tür cihazlarda, tüm elemanlar ayrı bir pakette bulunur. Yeterince güçlü hidrolik üniteler geniş bir alanın dairelerine veya aynı zamanda birkaç daireye hizmet verebilir. "Kuru" rotorlu cihazlara uyum sağlamak için, teknolojik bir oda tahsis etmek gerekir. Ayrı bir çerçeveye kurulurlar.
Bu tür pompalar önemli bir ağırlığa sahiptir ve yayılan yüksek seviyede gürültü, bunların oturma odalarına yerleştirilmesine izin vermez. Özel hane için nadiren kullanılır. "Kuru" rotorlu su pompaları, büyük tesisler için - endüstriyel ve ticari olarak kullanılır.
Üç fazlı bir motorla tahrik edilirler. Pompalar, elektrikli bileşenler için komple bir koruyucu kit ile donatılmıştır.
Vücudun standart işaretlemesi, ünitenin tüm teknik parametrelerini içermelidir. Üstteki ilk sayı, soğutma sıvısı için boruların montaj çapını gösterir, ikincisi, basıncı gösterir (sıvının yüksekliğe yükselmesi anlamına gelir), üçüncüsü, pompanın çalışma koşulunun uzunluğunu gösterir.
Aşağıdaki göstergeler, şebekedeki salınımların voltajını ve sıklığını gösterir. Daha sonra faz kayması katsayısının büyüklüğü hakkında bilgi vardır. Durumda, borunun enine kesitine bağlı olarak sıvının yükselme yüksekliğine dair veriler olabilir.
Bazı birimler iki motorla donatılmıştır. Bu tasarım özelliği, sarımları aşırı ısıtmadan pik yüklerin üstesinden gelmenizi sağlar. Başarısız ilk motoru da değiştirebilen ikincisi, çalışmaya dahil edilmiştir. Sonuç olarak, yapının aşırı soğukta çözülme olasılığı hariç tutulur.
Sirkülasyon ünitelerinin hem girişte hem de boru hattındaki sıvı çıkışına takılmasına izin verilir. Kurulum sahası genellikle devrenin özelliklerine göre seçilir.
Su çıkışında, sıcaklığı pompalar için tercih edilen girişten çok daha düşüktür. Ancak tüm üniteler, sınırlayıcı çalışma sıcaklığına göre belirli bir güvenlik payı ile üretildiğinden, devrenin sonunda kurulum zorunlu değildir.
Yerden ısıtma sistemi kurmayı planlayan özel konut sahiplerinin birçoğu, “Isıtılmış zemin için sirkülasyon pompası nasıl seçilir?” Sorusuyla ilgileniyor.
Uzmanlar aynı zamanda pompaları "sıcak" katın yapısal elemanları ile birlikte almayı tavsiye ediyorlar. Üniteyi kendi kendine satın alma girişimleri, sistemin verimliliğinde bir düşüşe veya hızlı arızaya neden olabilir. "Sıcak" zemin onarımı için, önemli miktarda mal olacak.
Ancak, böyle bir olasılık yoksa, o zaman ısıtılmış bir zemin için pompanın nasıl hesaplanacağını ve doğru bir şekilde nasıl seçileceğini bilmek istediğiniz modeli seçebilirsiniz. Ayrıca bkz. "Su ısıtmalı bir zeminin nasıl hesaplanacağı - bir uzmandan ipuçları."
Satın almadan önce belirli parametrelere dikkat etmelisiniz:
Doğru yerden ısıtma pompasının nasıl seçileceğine dair bilgi, istediğiniz sistem verimliliğini, güvenilirliğini ve uzun servis ömrünü sağlayacak bir model edinmenize yardımcı olacaktır.
Pompanın ömrünü uzatmak için aşağıdaki kuralları unutmamalısınız:
Yerden ısıtma sisteminin çalıştırılmasının arifesinde, içindeki hava fişlerini çıkarmak gerekir. Bu amaçla su birkaç kez değiştirilir ve özel bir vana monte edilir. Hava tapalarının varlığı akışkanın hareketine engel olur ve otomasyon sürekli olarak dolaşımı dahil etmeye başlar.
Sıcak zemin uzun zamandan beri benzersiz bir fenomen olmayı bırakmış, bugün herkesin kullanımına açıktır, gerekli literatür ve edinilmiş bilgi ile, uzmanların katılımı olmadan kendinizi kurabilirsiniz. Bu sistem popülerlik kazanıyor: Artık sadece özel evlerde değil, dairelerde de monte ediliyor. Yerden ısıtma sistemleri işletim sırasında karlı, ancak kurulumu pahalı. Bu nedenle, tüm bileşenleri doğru bir şekilde seçmek gerekir, bunlardan biri su pompasıdır.
En önemli şey, yetkili bir hesaplama yapmak ve tüm montaj işlerini talimatlara uygun olarak yapmaktır.
Herhangi bir ısıtma sisteminde (özellikle yerden ısıtma sisteminde) bir pompa bulunmalıdır. Sistemde akışkanın dolaşımı için gereklidir. Onun yokluğunda, sıcak ve soğuk sıvıların değişimi olmayacaktır. Su ısıtmanın yapıldığı yerde yoğun ısıtma gerçekleşir, bu da gelecekte ısıtma elemanlarının aşırı ısınmasına, tüm elektriklerin devre dışı kalmasına ve sistemde suyun kaynatılmasına neden olabilir.
Yerden ısıtma sistemleri için pompalar radyatör ısıtması için diğer muadillerinden temel olarak farklı değildir. Bu üniteler su kaldırmak için kullanılamaz, bunun için tasarlanmamıştır. Suyu sisteme sürmek ve düzensiz bir şekilde ısınmasını önlemek için tasarlanmıştır. Sistemdeki küçük artışlar mümkündür, bu gerçeği dikkate alarak pompa seçilmelidir.
Daha sıklıkla, yerden ısıtma sistemi için tüm parçalar ve cihazlar yerden ısıtma sistemi ile birlikte satın alınır.
Bir pompa seçerken, bazı parametrelere dikkat etmeniz gerekir:
İki tip pompa vardır:
İlk tip ünitelerin büyük bir kapasitesi yoktur, ancak özel bir ev ya da yazlık için bu seçenek mükemmel bir şekilde uymaktadır. Çarkın kendisinin motorun yağlanmasını ve soğutulmasını sağladığı için “ıslak” rotor denir.
Bu rotorun ana avantajları şunlardır:
Kuru rotorlu pompalar genellikle endüstriyel tesislerde kullanılır. Temizlik ve yağlama şeklinde sık sık bakım gerektirirler. Oldukça gürültülü çalışırken.
Sıcak bir zemin için pompa basit bir tasarıma sahiptir. Bir ürün çantası ve kasaya bağlı bir rotor veya motordur. Pervane, motor miline bağlanmıştır. Yardımı ile boru hattında akışkanın dolaşımıdır. Ayrı bir ünitenin kullanılması, borularda sabit bir sıcak su akışı için sistemde bir çalışma basıncı oluşturulmasının gerekli olduğu gerçeği ile açıklanmaktadır.
Ek pompa, ikinci bir devrenin veya geniş bir boru döşeme alanının bulunduğu yere monte edilir.
Kurulum sırasında pompanın şaftının yatay olarak monte edilmesi gerektiğini unutmamak gerekir. Dikey şaft düzenlemesi ile verim% 35-40 daha düşük olacaktır. Doğru çalışma için pompa, ısıtma elemanından önce ve kollektörün önüne monte edilmelidir. Bu, rotorun servis ömrünü uzatan daha düşük sıcaklıklarda çalışmasını sağlar. Pompanın ısıtma elemanına montajı havalandırmanın önüne geçilmesini sağlar (pompa havanın tek bir yerde kalmasına izin vermeden suyu itecektir).
Sistemi başlatmadan önce, hava fişi olmadığından emin olun.
Doğru pompayı seçmek, tüm sistemin başarılı bir şekilde çalışmasının anahtarıdır. Sistemin tüm detaylarını seçerken dikkat edilmesi gereken birçok parametre vardır. Sistemin teknik parametrelerini, sıcak bir zemin olacak odanın alanını ve devre içinde olası ısı kaybını bilmeniz gerekir. Bu özellikleri öğrendikten sonra, istediğiniz pompanın seçimini yapmanız gerekir.
İlk (en önemli parametre) pompa performansıdır. Pompa çalışmasında saatte metreküp olarak hesaplanır. Sistemde suyun çalıştırılması ve dolaşımı için yeterli olacak minimum kapasitenin hesaplanması gerekmektedir. Temel kural, pompanın saatte, sistemde olduğundan daha fazla su kullanması gerektiğidir.
Stoktaki% 10-20'lik performansa ilave edilmesi arzu edilir. Bu, tüm sistemin ömrünü bir bütün olarak artıracaktır. Bu nedenle, pompa daha kolay çalışacaktır, çünkü yüksek hızlardaki sürekli çalışma, dahili elemanların hızlı bozulmasına katkıda bulunur. Sistemin gücünü kışın ve soğukta arttırmak için güçteki boşluk gerekir. Pompanın performansı hesaplanırken ve odanın alanı dikkate alınır. Geniş bir alana sahip olarak, ek bir (daha az güçlü) mini pompa takabilirsiniz, böylece ana yük üzerindeki yük yüksek değildir.
İkinci önemli parametre kafadır. Uzun mesafelerin üstesinden gelmek için, boruların kıvrımları ve bükülmeleri büyük bir kafaya sahip bir birim gerektirir. Genellikle "basınç" ve "performans" kavramları birbirinden tamamen farklı olsalar da, kafası karışır. Isıtma sistemindeki akışkanın akış hızı, basıncın büyüklüğüne bağlıdır. Yüksek basınca sahip bir pompa, sistemin en uzak kısımlarında bile sabit bir akışkan dolaşımını sağlayacaktır.
Isıtma sistemlerinde radyatörlerin monte edildiği benzer ürünlerden temel farkları olmayan, ısıtmalı zemin sirkülasyon pompalarının tasarımında kullanılır.
Bazı durumlarda, pompasız su ısıtmalı zemine monte edilir. Ancak bu seçenek başka bir makalede ele alınmıştır.
Sıcak su tabanı için bir sirkülasyon pompası seçerken, ona uygulanan bir işaretin çok iyi bir yardımı olduğunu bilmelisiniz. Model adının hemen altında görünür ve tire ile yazılan iki sayı gibi görünür. Örneğin: 32 - 60.
Birincisi ekin büyüklüğünü, 32 mm (veya 1 ”) gösterir. Genellikle, bir sıcak su tabanı için bir pompa, kurulum / demontajı için parlama somunları ile birlikte tedarik edilir. Bu onların büyüklüğü.
İkincisi, pompanın su sağlayabileceği yükseklik hakkında bilgi verir. Bu durumda, 6.0 m suya eşittir. Mad. (0.6 atm.). Bu göstergenin daha büyük ve daha küçük değerleri için tasarlanmış modeller vardır.
Isıtmalı zeminler ile önceden yapılmış bir CO hesaplaması dikkate alınarak, su tabanı için bir pompa seçilir. Belirtilen parametrelerdeki yükün büyüklüğü hakkındaki bilgiler ürünün gövdesine uygulanır.
Bir ılık su tabanı için pompa, kapasite bakımından farklı olan üç anahtarlama modu ile yapılır (yani pompanın bir saat içinde pompalayabildiği sıvı miktarı).
Üçüncüsü maksimum performans. Bu konumların her birinde, pompa akımı değeri tüketir, bunun değeri plakaya yerleştirilir.
Tasarım gereği, herhangi bir modelin ılık su tabanı için sirkülasyon pompası, görünüş ve kontrol haricinde, birbirinden farklı değildir. En güvenilir olanı Grundpos ve Wilo tarafından üretilen Alman pompaları oldu. İkincisi, değeri daha ekonomiktir. Yukarıda belirtilen pompalar, konutlarda ve özel evlerde kurulan bir dizi haneye aittir.
Ayrıca, endüstriyel kullanım için bir su tabanı için bir pompa var. Ana farkları, iki katına çıkmaları ve somunlarla değil, çapı 50 mm'yi geçen özel flanşlarla sabitlenmesidir.
Termostatlı ısıtmalı su tabanı için pompa gibi modeller de bulunmaktadır.
Yerden ısıtma için ürünler olarak konumlandırılmış pompalar, üç yollu bir valfe sahiptir. Bu seçeneği belirlerken, vana tasarımlarının performanslarına eşdeğer olmadığını akılda tutmak gerekir. Bazıları, 2,5 metreküp / saati aşmayan, rakamların 50 metrekareden fazla bir alan üzerine yerleştirilmesi durumunda normal çalışmasına izin vermeyen belirli bir rakama sahiptir. üstelik, hiçbir ayarlamaları yok. Bu nedenle, yalnızca küçük bir hacmin sıcak su tabanı için bir pompaya sahipseniz kurulabilirler.
Manüel modda kontrol edilen ayar cihazları ve otomatik olarak özel bir servo ile vanalar bulunmaktadır. Tüketim miktarı 4.0 metreküp / saat ve 150 m2'ye kadar olan alanlarda çalışıyor.
Sıcak su tabanı için pompa oldukça basit bir tasarıma sahiptir. Ürünün gövdesi ve motoru (isteğe bağlı, rotor) gövdeye monte edilmiştir. Pervane, motor miline monte edilmiştir. Bir yandan mahfazanın içinde bir kez, soğutucu, dönen çark tarafından yakalanır ve pompanın diğer tarafındaki çıkış ucuna gider.
Bazı modellerde dahili havalandırma bulunur, ancak çok azdır. Tasarımların ezici çoğunluğunda, mahfazadaki özel somunun sökülmesiyle hava çıkartılır.
Yerden ısıtma pompasının bağlantı şeması, kurulu radyatörlere sahip sistemlerde kullanılana benzer.
Sıcak bir zemin için bir pompa nasıl seçilir? Bugün, piyasa, esas olarak, yaklaşık 40 l / dak (yaklaşık 2.5 metreküp / saat) standart akış hızına ve altı metreye kadar bir basınca sahip olan CO için pompalardan oluşmaktadır. Akış oranı doğrudan kafa ile orantılıdır.
Satın alırken, pompanın üzerinde belirtilen 40 l / dak akış oranının her zaman gerçek akış hızına karşılık gelmeyeceği anlaşılmalıdır. çünkü İkincisi, kat düğümünün veya sistemin kendisinin kapasitesine bağlıdır. Çok sayıda uzun konturlar tüketimi azaltır.
İki grafiğe göre bunu anlamak kolaydır: teorik (tüm benzer pompalar için) - No. 1 ve örnekte tartışılan 2.5 metreküplük pompa için gerçek. altı metrelik bir basınç ile - № 2.
Sisteminizin bant genişliği yetenekleri ne kadar yüksek olursa, tüm bağlı devrelerdeki basınç azalır. Yani, bir karıştırma ünitesinde daha fazla devre kapatıldı, akış daha büyük.
Bu durumda sıcak zemin için bir pompanın hesaplanması, her dal için önerilen debi oranının hesaplanmasıyla başlatılmalı ve sonuçları özetlenmelidir.
Tüm konturlarda (dallar) kümülatif kaybı hesaplayın. Bu, karıştırma ünitesindeki sabit akış oranının belirlenmesine yardımcı olacaktır. Kural olarak, bu değer devreler toplam maliyetinin% 40 ila% 100'ü arasında değişir. Yani, toplam akış hızı 15 l / dk iken, gelen ısı için akış oranı 6 - 15 l / dk'ya eşit olacaktır.
Değeri aşağıdakilerden etkilenir:
Bir örnek. Kombi, ısı taşıyıcıyı 60 dereceye kadar ısıtmaktadır. Karıştırma ünitesinde 40 derece maruz kalır. % 40'lık bir harcama alıyoruz. Sahada 75 derece, üzerinde - 40 derece. Tüketim -% 25.
Hesaplamalar bypass değerini (varsa) dikkate almalıdır çünkü ve sabit bir masrafa sahiptir. Bu nedenle, buna yaklaşık 6 l / min ekleriz. Uzun borularda daha fazla ısı kaybı olur, bu da ısı kafasının ısı transferini artırmasına, akışkanın artmasına ve basınç düşüşüne neden olur.
Bu durumda sıcak zemin için bir pompanın hesaplanması aşağıdaki gibi gerçekleştirilir. Önerilen tüm branşlar için hesaplanan tüketim sonuçları özetlenmiştir.
Elde edilen değer, basınç kaybı ile belirlenen mevcut program numarası 3 ile karşılaştırılır.
Bu programı pompanız için kendiniz oluşturabilirsiniz. Tüm modeller için eğri standarttır. Alınan kafaya göre gerekli boru uzunluğu tablodan seçilir.
Sonuç:
Üçüncü programa göre, pompanın basıncı, her bir devre için bilinen bir akış hızına sahip olan zeminlerin döşenen borularının tüm uzunluğundaki basınç kaybından daha yüksek olmalıdır.
Her devredeki kafa kaybı aşağıdaki tablo ile belirlenir.
Takılı pompanın gerçek başı, monte edilen karıştırma ünitesinin toplam tüketimini belirlemek için üçüncü programa göre belirlenir.
Bir tane daha bilgi ele almak önemlidir. Su yerine, sisteme antifriz veya benzeri başka bir sıvı döktüğünüzde, yüzde 30 ila 50'ye ulaşabilen viskozitede bir farklılık göz önüne alınmalıdır. Bu, boruların içinden soğutucu akışkanın daha da yavaş hareket etmesine yol açacaktır. Bu nedenle, diğer hesaplamalar gerekli olacaktır.
Bu durumda pompa kapasitesi en az% 20 artırılmalıdır (seçenek, borudan% 20 daha kısa olmasını sağlayın). Antifrizlerin ısı kapasitesi, bundan yaklaşık% 20 daha azdır. Hangi suya sahiptir. Buna göre, ısıyı aynı miktarda daha az hareket ettirecektir.