Giriş
Fan dengeleme ekipman bakımında en çok aranan prosedürlerden biridir. Bunun nedeni fanların dengesizliğe karşı yüksek hassasiyetidir; en ufak bir sapma bile önemli titreşimlere yol açabilir. Dengesizlik, milin geometrik merkezi ile kütle merkezi arasında bir yanlış hizalama olduğunda ortaya çıkar. Fanın dönme hızı ne kadar yüksekse, dengelemenin o kadar hassas olması gerekir.
Fan Dengesizliğinin Nedenleri ve Sonuçları
Fan dengesizliğinin en yaygın nedenleri şunlardır:
- Fan kanatlarında aşınma
- Fan kanatlarında kir birikmesi
- Gevşek montaj, pervanenin göbeğe göre yanlış hizalanması
- Fan muhafazasında veya şaftta sıcaklık dalgalanmaları
- Dengeleyici ağırlık kaybı
- Bıçak deformasyonu
Dengesiz bir fanın çalıştırılması, tüm yapı için tehlikeli olan titreşimlere neden olur. Bu sadece enerji tüketiminin artmasına değil, aynı zamanda rulmanların (şaft veya destek yapıları) erken arızalanmasına ve planlanmamış duruş sürelerine de yol açar.
Tersine, iyi dengelenmiş bir taraftar:
- Ekipmanı daha verimli hale getirir
- Ekipman üzerindeki stresi azaltır
- Rulmanlarınızın ömrünü uzatır
- Fanın daha sessiz çalışmasını sağlar
Bu nedenle, ister yeni bir fanla uğraşıyor olun ister eski bir fanın bakımını/onarımını yapıyor olun, fan dengeleme aşamasının ihmal edilmesi önerilmez.
Önemli! Fan dengesizliği, artan titreşimin en yaygın nedenidir. Bununla birlikte, başka nedenler de vardır: yapısal arızalar veya değişiklikler, büyük boşluklar, kayış tahrikleriyle ilgili sorunlar, yanlış hizalamalar, rotorlardaki çatlaklar ve hatalı rulmanlar. Bu nedenle, deneyimli titreşim teşhis uzmanlarının artan titreşimin nedenini belirlemesi çok önemlidir.
Uzman Görüşü
Deneyimlerin gösterdiği gibi, insanlar titreşimde bir artış olduğunda dengeleme hizmeti ararlar. Ancak, balanslama titreşimi azaltmanın son adımıdır. Buna geçmeden önce, bir titreşim tanılama ekipmanın durumunun değerlendirilmesi yapılmalıdır. Kaplin bağlantılarındaki kusurlar, şaft hizalamasındaki eksiklikler veya destek sistemindeki rijitlik eksikliği gibi tüm eksiklikler tespit edilmeli ve giderilmelidir. Ancak bundan sonra, eğer hala geçerliyse, dengeleme aşamasına geçilmelidir. Örneğin, yakın zamanda bir müşterimiz bir kurutucu için fan balansına ihtiyaç duydu. Titreşim ölçümlerimiz, özellikle de titreşim hızı spektrumu, mekanik gevşekliğin varlığına işaret etti. Daha fazla inceleme, fanın temele bağlanan destek sisteminde hasar olduğunu ortaya çıkardı. Destekleri temele sabitledikten ve yeniden tanı koyduktan sonra, kalan dengesizlik kabul edilebilir sınırlar içindeydi. Sonuç olarak, balans ayarı artık gerekli değildi. Bu kusurlar aynı zamanda dengelemeyi de engellemektedir. Balans ayarı sadece teknik olarak sağlam makinelerde yapılır.
Fan Balanslama Nasıl Yapılır?
Uzmanlarımız genellikle şunları gerçekleştirir fan dengeleme (pervane veya fan çarkı) fanın kendi yataklarını kullanarak yerinde. Bu, demontaj olmadan maksimum hassasiyet ve hız sağlar, böylece ekipman yapısına gereksiz müdahaleyi önler.
Fan balanslama çalışmalarımızda, her zaman en düşük artık dengesizliği elde etmeyi hedefliyor ve aşağıdakilere uygun olarak balanslama doğruluğuna bağlı kalıyoruz ISO 1940-1-2007 ilgili ekipman sınıfı için. Bunun için taşınabilir bir dengeleme cihazı olan titreşim analizörü Balanset-1A.
İlgili Adımlar:
Bu dengeleme süreci birkaç aşamadan oluşur. Sensörlerin sayısı ve yerleşimi üretici tarafından belirlenebilir. Genel kurallar, sensörlerin fan milinin yataklarına ve muhafazaya yerleştirilmesini önermektedir. Teknik nedenlerden veya tasarım özelliklerinden dolayı bu mümkün değilse, rulmanlarla aralarında en kısa bağlantı olan yerlere yerleştirilirler.
- Titreşim sensörlerini rotor dönüş eksenine dik olarak takın.
- Takometreyi manyetik stand üzerine monte edin.
- Kasnak üzerine yansıtıcı bant yapıştırın ve RPM sensörünü banda doğru tutun.
- Sensörleri cihaza ve cihazı dizüstü bilgisayara bağlayın.
- Programı başlatın.
- İki düzlemli dengelemeyi seçin.
- Rotorun adını ve konumunu girin.
- Test ağırlığını tartın ve ağırlığı ve montaj yarıçapını kaydedin.
- Rotoru döndürmeye başlayın ve ilk titreşim seviyesini ölçün.
- Test ağırlığını birinci düzleme yerleştirin.
- Rotoru döndürmeye başlayın ve ikinci bir ölçüm yapın.
- Titreşimin veya fazın en az 20% değiştiğini doğrulayın.
- Test ağırlığını birinci düzlemden çıkarın ve ikinci düzleme yerleştirin.
- Rotoru döndürmeye başlayın ve üçüncü bir ölçüm yapın.
- Program, birinci ve ikinci düzlemlere ne kadar ağırlık ve hangi açıyla yerleştirileceğini gösterecektir.
- Test ağırlığını çıkarın.
- Düzeltme ağırlığının kütlesini tartın.
- Düzeltme ağırlıklarını kaynaklayın.
- Rotoru döndürmeye başlayın ve balans ayarının başarılı olup olmadığını kontrol edin.
- Yazılım sizden biraz daha ağırlık eklemenizi isterse, ekleyin ve teraziyi tekrar kontrol edin.
Bu sıralamayı takip ederek, fan balanslamada en üst düzeyde hassasiyet sağlıyor ve endüstriyel ekipmanınızın uzun vadeli verimliliğine ve güvenilirliğine katkıda bulunuyoruz.