Yanıtlar:
Bu doğru.
Bkz. NEMA 14-50R
G - Toprak
W - Nötr
X - Sıcak
Y - Sıcak
Bu yuvalardan birinin üzerindeki terminal vidalarına bakarsanız, bunların farklı renkler olduğunu fark edebilirsiniz.
Yeşil renkli vida taşlanmış.
Gümüş vida nötr.
İki pirinç vida sıcaktır.
Bu, çoğu elektrikli cihazda yaygın bir örüntüdür ve basit bir şiir ile kolayca hatırlanabilir.
Black to brass, or you'll fry your ass.
@ HillBilly.Developer'in işaret ettiği gibi, kırmızı ve siyah teller her ikisi de sıcak olduğu için hangisinin X veya Y'ye bağlı olduğu önemli değildir . Her sıcak telin nötr / toprak için 120V elektrik potansiyeli ve birbirlerine 240V potansiyeli olacaktır. ABD konut kablolamada, ev merkezi ikincil bir dişli ile bir transformatörden beslenir çünkü. Böylece bina, 180 ° "faz dışı" olan iki sıcak ayak (L1, L2) ve orta musluk (N) kullanılarak sağlanır.
Bu nedenle, evdeki herhangi bir cihaz 120V, 240V veya her ikisi kullanılarak çalıştırılabilir. Bir cihaza 240V besleme sağlamak için, sistemin her bacağından bir sıcak tel prizde bulunmalıdır.
Bizim durumumuzda, sistemin bir ayağı siyah tel (L1), diğeri kırmızı teldir (L2). Her iki durumda da, her zaman 120V potansiyel L1 ila N ve L2 ila N ve 240V potansiyel L1 ila L2'ye sahip olacaksınız.