Topraklama (topraklama), iletken parçaların elektrik bağlantısının yerel arazilere yapılması performansıdır (GOST 30331.1-2013'e göre tanım).
Elektrik güvenliğini sağlamak için koruyucu topraklama topraklanır.
Yerel toprağa bağlantı: kasıtlı, istenmeyen veya rastgele, kalıcı veya geçicidir.
Başka bir deyişle, topraklama elektrik tesisatında gerçekleştirilen bir eylemdir. Sonuç olarak, örneğin, iyi veya kusurlu olarak olamaz. Direniş veya başka özelliklere sahip olamaz. Direniş, örneğin bir topraklama cihazı vardır. Topraklama sadece yapılabilir veya yapılamaz. Bu, genellikle yanlış anlaşılan önemli bir nokta.
Topraklama yaparak, yani, koruyucu iletkenlere açık iletken parçaların eklenmesi, toprak kapanmasına akacak yollar yaratır. Koruyucu cihazlar topraklama sırasında bu akımları ayırmalıdır.
Düzenleyici belgeler iki tür topraklama için gereksinimleri belirler: koruyucu topraklama ve fonksiyonel topraklama. İkincisi daha önce çalışma alanı olarak adlandırıldı.
Aşağıdaki şekilde görebileceğiniz TT sistemi için koruyucu bir topraklama örneği:
GOST R 58698-2019 gereksinimlerine göre, zemin bir koruma ölçüsü değildir. Bu sadece bir elemandır, örneğin, koruma önlemleri "Otomatik Kapanma". Yani, elektrik çarpmasına karşı korumak için topraklama, diğer ihtiyati önlemlerle birlikte kullanılır. Bağımsız olarak topraklama bu savunmayı sağlayamaz.
Sınıf II. Sınıfın elektrikli ekipmanın "metal parçalarının" topraklamaya yasak olduğu bilinmelidir. Sınıf I elektrik ekipmanlarının açık iletken parçaları topraklamaya tabidir.
Başka bir hata, elektrik akımını topraklandırırken "anında yere gider, herhangi bir tehlike olan bir erkeğe neden olmadan" olduğunu iddia etmektir. Aslında, faz iletkeni topraklanmış iletken parçalar üzerinde kapatıldığında, ikincisi enerji verilecek ve insanlar için tehlikelidir. Zemin, TN sistemlerinde açık iletken parçalar, genellikle faz voltajının yarısına eşit olan voltaj altında olduğu ortaya çıktı. TT sisteminde, bu voltaj faza ulaşabilir.
Topraklama ve ödüllendirme: Fark nedir?
Genellikle bu iki kavram karıştırılır. Aslında, tekrar montaj temelden topraktan farklı değildir. Aşama, TN sistemlerinde kullanılan koruyucu bir zemindir. 1995 yılında GOST R 50571 kompleksinin standartlarını tanıttıktan sonra, koruyucu zeminin öngörülen TN sistemlerini tanımlarlar. Bununla birlikte, bu konsept hala belirli bir karışıklık yaratırken, düzenleyici belgelerde bulunacak bir yeri var. Daha fazla bilgi edinin Makalede: "Sıfır nedir ve nasıl gerçekleştirir?"
Elektrikli cihazların güvenli çalışması topraklamadan imkansızdır. Bu, bir kişinin lezyondan akımlara karşı korunmasını sağlar ve ev aletlerinin dayanıklı çalışmalarını garanti eder. Eski evlerde, koruyucu zemin eksik, ancak yeni enerji tedarik sistemleri yenisini değiştirmeye geliyor.
Bir apartman dairesinde ya da özel bir evin topraklanmasını sağlamak için, hangi elektrik sisteminin orada bulunduğunu ve öğütülmüş kontura bağlamak için neyin gerekli olduğunu bulmalısınız.
Neden dairede topraklamaya ihtiyacınız var?
Zemin altında ağın ekini topraklama cihazına anlamak. Bununla birlikte, voltajı güvenli seviyeye düşürmeyi amaçlamaktadır. Başka bir deyişle, topraklama, bir arıza, voltaj atlama veya kapasite birikimi durumunda çalışacak bir korumadır ve yere tehlikeli akım alır.
Topraklama çalışıldı ve koruyucu. Birincisi, bazı özel elektrikli cihazlar ve cihazları çalıştırmak için kullanılırsa, ikincisi, bir kişiyi bir dairede veya özel bir evdeki şok edici akımdan korumak için tasarlanmıştır. Modern güvenlik standartları, üçünün iç kablolarını yatırmanız ve tüm cihazları toprak devresiyle bağlamanız önerilir.
Referans! Çoğu durumda topraklama tel rengi sarı-yeşildir. Sıfır mavi veya mavi bir renge sahiptir ve faz siyah veya kırmızı olabilir.
Zemin ihtiyacında:
- soketler;
- Metal konut ile ev aletleri. Dairede bir banyo, bilgisayar sistemi blok kılıfı, kazan, buzdolabı, çamaşır makinesi ve diğer büyük ev aletleri vardır.
Topraklama ihtiyacına bir örnek
Dairede suyu iyileştirmek için ayarlanan kazan, vücuda elektrik verdi ve kapatıldı. Voltajın altında, dairedeki tüm piller ve borular olduğu ortaya çıktı. Şüpheli bir adam su içmeye karar verdi ve bir vinç açmaya çalıştı. Valfin eline dokunurken, ağın bir kapatılmasıydı ve akım insan vücudundan zemine geçti.
Kazan topraklanmışsa, akım yere gider ve otomatik olarak cihaza güç kaynağı kapatıldı veya zemine bağlı piller ve borular neredeyse sıfır potansiyele sahip olacaktı. Her iki durumda da, insan lezyonlarından kaçınılabilir.
Hangi sistemler var
220W voltajı olan apartman binalarında, 1.7 PUE paragrafında listelenen ana normlar ve gereksinimler mümkündür. Sistemler etiketlenmiştir. İlk harf, dünyaya göre nötr güç kaynağının durumu anlamına gelir:
- I - yalıtılmış;
- T - topraklanmış.
İkincisi, dünyaya göre açık iletken parçaların durumudur:
- T - iletken parçalar topraklanmış;
- N - topraklanmış nötre bağlı.
İkincisi, sıfır koruyucu ve çalışma iletkenini birleştirme ilkesini gösterir:
- S - İletkenler ayrılır;
- C - İşlevler bir iletkende birleştirilir.
GOST R 50571.2-94'e göre, sıfır iletken gösterilir:
- N bir işçidir;
- PE - Koruyucu;
- Kalem - koruyucu ve işçiyi birleştiriyor.
Sistemler:
- Tn-c. Sistem eski apartman binalarında dağıtılmaktadır ve ayrı bir topraklama iletkeninin bulunmaması ile karakterizedir. Ağ boyunca, sıfır koruyucu iletken, çalışma (kalem) ile birleştirilir. Khrushchev ve Brezhnev'de böyle bir koruma kullanılmıştır. Elektrik güvenliği açısından, en güvenilir olmayanlardan biridir. Erişilebilir panele bakarken, bu bağlantı sisteminin dairede bulunduğunu belirlemek mümkündür. İçinde dört gelen kablo (kalem ve üç faz) ve dairede iki kalkış olacak (kalem ve faz). Çıkışlardaki koruyucu temaslar yoktur.
- Tn-s. Sistem eski ve açıkça tehlikeli TN-C'yi değiştirdi. Çalışma ve koruyucu iletken, trafo merkezlerine ayrılmıştır ve tamamının tamamını kesmeyin. Daire binalarında sınırlı olan Muhafaza cihazında böyle bir bağlantıyı tanımlayabilirsiniz. Beş kablo girişinde (3 faz, PE ve sıfır), üçü daireye gidin (PE, Faz, Sıfır).
- Tn-c-s. Bu sistem, önceki iki, modası geçmiş TN-C sisteminin konut tesislerinde modernizasyonu arasındaki orta düzeyde bir seçenektir. Sıfır boyunca koruyucu iletken ve işçi birleştirilir ve ayırmaları binanın girişinde başlar.
- Tt. Böyle bir sistem, diğer herkesin, örneğin ayrı özel evlerde, metal kaplarda veya ticaret pavyonlarında yeterli elektriksel güvenlik sağlamayacağı için optimaldir. Gerilim dört tel (üç faz ve sıfır) beslenir. Çalışma prensibi, koruyucu sıfır iletkenin çalışma iletkeninden bağımsız olarak topraklandığı gerçeğine dayanmaktadır. Aralarında bağlantı yoktur ve topraklama yolları iletilmez.
- O. Voltaj, tellerin üç fazı üzerinden iletilir. Son kullanıcının sonunda bir koruyucu devre var, kaynak nötr izole edilir. Sistem, kesintisiz akış gerektiren ve sabit kontrole ihtiyaç duyan kurulumlara uygulanır.
Yeni binalar için topraklama
1998'den sonra inşa edilen modern yeni binalarda, TN-S ve TN-S-S-S ve TN-S-S'sinde kullanılır. Bu, vurgulanmış topraklama sağladıkları anlamına gelir. Kablolama, yer konturuna bağlı bir odalı sistem boyunca döşenmiştir.
Yükselticide listelenen:
- Üç aşama;
- sıfır çalışma iletkeni;
- Korunan iletken.
Yer dairede boşanmış ve odalar kontaklarla temaslarla kurulur. Bundan sonra, faz ve çalışma kablosu N, karşılık gelen lastiklere ve kalkanın PE'ye bağlanır.
Dairede Nasıl Yapılırsa Nasıl Yapılır?
Eski evlerde, TN-C sistemi topraklama yoktur ve iki çekirdekli tel (faz ve sıfır) yerleştirilir. Daireyi topraklamak için, yeni bir kablolama yapmanız, RCD'nin otomatik makinesini takmanız veya konturu takmanız gerekir.
Uzo'yu bağlama.
Koruyucu kapanma cihazı veya farklı bir şekilde, Uzo, evin içinde hiçbir yer olmadığı durumunda bir kişiyi şok edici bir şekilde kurtarır. Cihaz boyunca fazı ve sıfır telini geçer. Elektrik sızıntısı zamanında, aralarında geçen mevcut güç arasındaki farkı belirler ve temasları ayırır, böylece ağın enerjisini keser.
Referans! Elektrikçiler, UZO'yu evin içinde olup olmadığına bakılmaksızın UZO'yu bağlamayı tavsiye eder.
UDO'yu bağlamak için iki seçenek vardır:
- Tüm eve. Bu durumda, dairedeki tüm elektrikli cihazlar, lambalarla biten, büyük ev aletlerinden çıkan, sızıntıdan korunabilir. Bu daha güçlü ve pahalı bir cihaz gerektirecektir. Koruma tetiklendiğinde, elektrik her yerde devre dışı bırakılır ve bir sızıntının varlığı için, her bir bağlı cihazın ayrı ayrı kontrol etmeniz gerekir.
- Odada veya belirli bir cihazda. Daha az güçlü bir UDO, sadece "tehlikeli" çizgiler, örneğin, banyoda, mutfak, bodrumda veya belirli bir cihazda, bir çamaşır makinesi veya elektrikli soba gibi kurulur. Dairede 1,2 kW'tan fazla tüketen cihazlar varsa, her birinin ayrı bir otomatik ve RCD koymanız önerilir.
Cihazın iki girişi ve iki çıkış terminali vardır (faz ve sıfır). Kurulum şemaya göre yapılır:
Kurulum kuralları:
- UDO, giriş anahtarı ve otomatik makine arasında ayarlanır;
- UZO'nun gücü, üzerine monte edilen makinenin gücünü biraz aşmalıdır;
- RCO'nun doğru çalışması, bir ev cihazı yük altında kurulduğu ağa bağlayarak doğrulanır.
Kendi konturunuzu takma
Topraklama için kendi devreniz hem özel bir evde hem de bir dairede yapılabilir. İkinci durumda, iş yönetim şirketi ile koordine edilmeli ve PUE'nin gereklerine uyulmalıdır.
İş sırası:
- Bodrumdaki yükseltici için, tek çekirdekli bir tel PE gerilmiş. En az 4 metrekarelik bir kesiti olan bir bakır tel kullanılması önerilir. mm.
- Evin yanında topraklama kurulur. Genellikle üçgen olarak kaynaklanmış olan paslanmaz çelik kırpma kullanın.
- Telin bir ucu, bitmiş tasarıma katılır, diğeri kalkanda sabitlenir.
- Dairenin topraklanması kalkan'a bağlanır.
Önemli! Fittings'i bir yer olarak kullanmak yasaktır. Sebep, akımın dağılımını ve hızlı pas işlemini kaydeden dış Kaneylen tabakasıdır.
Tehlikeli Güvenlik Seçeneği
PE kablosunu su besleme sistemine veya gaz kaynağına bağlayarak topraklama problemini çözmek kabul edilemez. Sızıntı durumunda, akım teller üzerinde çalışmaz, ancak borular ve batarya ile, yalnızca topraklanmış bir apartman dairesinde değil, aynı zamanda komşulara da geçemez.
İpuçları ve öneriler
- Elektrikçiler, tüm ev aletlerini ve soketlerini dairede mevcut olan tüm ev alımlarını;
- Elektrikli cihazları zincirdeki birbirinden topraklamak mümkün değildir. Bu, elektromanyetik uyumsuzluk ve alımsız topraklama devresine neden olabilir;
- Özel terminaller kullanılmalı, eklemlerin yerine katlanmışlar kabul edilemez;
- Her PE veri yolu terminali sadece bir tel bağlamak için izin verilir.
Topraklama, apartman dairesinde elektrikli ev aletleri kullanmanın güvenli bir süreci kazanacaktır. En yaygın olan birkaç bağlantı sistemi vardır - TN-C, ayrı bir topraklama iletkeni yoktur ve eskidir. Bir kişiyi lezyondan akıma sağlamak için, RCD'yi yükleyebilir ve kendi koruyucu konturunuzu toplayabilirsiniz. Pues'in güvenliğini ve normlarını takip ediyorsanız, büyük zorluklara neden olmaz.
Merhaba, Sevgili Blog Okuyucular!
Dairede gerçek topraklama, PUE'nin ana gereksinimlerinden biridir - elektrik tesisatı cihazının kuralları.
Bugün bu soruyu analiz edeceğiz, materyallere eklentiler yorumlarda açıktır.
Makalenin içeriği:
- Neden dairede topraklamaya ihtiyacınız var?
- Popüler topraklama sistemleri (yeni binalarda ve eski evlerde)
- Topraklama nasıl kontrol edilir
- Dairede topraklama nasıl yapılır?
- Uzo'yu bağlama.
- Kendi konturunuzu takma
- Tehlikeli Koruma Seçenekleri
- Uzmanlar için ipuçları
Neden dairede topraklamaya ihtiyacınız var?
Topraklama gereklidir Elektrikli cihazları ve kullanıcıları yüksek voltajın olumsuz etkisinden korumak için. Temel olarak, toprak döngüsü, hatalı bir cihazın metal elemanları ile temas ettirilirken, kullanıcının ev aletinin elektrik çarpmasından korunmasını sağlamak için ayarlanır.
Topraklama, statik voltaj maruziyetine, güçlü akım ve gerilim değerlerine karşı güvenilir koruma gerektiren bazı cihazların çalışması için de gereklidir. Modern daireler, tüm soketlere sağlanan özel bir topraklama kablosu (sarı-yeşil) ile donatılmıştır.
Popüler Topraklama Sistemleri
Topraklama sisteminin birkaç düzenlemesi vardır. Onlar için kurallar ve gereksinimler, PUE - elektrik tesisatlarının cihazının kuralları listelenmiştir. Mevcut tüm sistemler özel olarak etiketlenir. Örneğin, TN-C, eski konut temelinin evlerinde yaygın olan bir topraklama sistemidir.
Düşük bir güvenlik seviyesi ile karakterizedir. Bu seçeneği düzenlerken, koruyucu tel çalışanlara bağlanır. Planda ayrı ayrı topraklama iletkeni yoktur. Ayrıca TN-S, TN-C-S, TT, BT sistemleri de vardır. Yeni binalarda, seçenekleri kullanın: TN-S ve TN-S-S. Bu durumda, kablolama üç çekirdekli bir kabloda döşenmiştir, özel bir topraklama sağlar. Topraklama sistemleri hakkında daha fazla bilgi edinin.
Çıkışta topraklama kullanılabilirliğini nasıl kontrol edersiniz
Evde bir topraklama olup olmadığını öğrenmek için, tanıtım kalkanı üzerindeki elektriği kapatmanız ve dairedeki çıkışlardan birini sökmeniz gerekir. Bundan sonra, sarı-yeşil telin çıkıştaki karşılık gelen terminale bağlı olup olmadığını görsel olarak görmeniz gerekir:
Keşke iki damar terminallerine bağlıysa, örneğin mavi ve kahverengi yalıtımla (sıfır ve faz), zemin olmadığı anlamına gelir. Ayrıca, sıfır ve toprak terminali arasında bir jumper varsa, elektrik kablolamasının uygulandığı, bu da son derece tehlikelidir. Ayrıca, zemin kalkanına bakmak ve sarı-yeşil telin geldiği bir terminal arazisine sahip olduğundan emin olun.
Tabii ki, jumperın erkekte olduğu ortaya çıktı, daha sonra bir multimetre kullanarak çıkıştaki yerinin varlığını ve hizmetlenebilirliğini belirlemek mümkündür. Bir multimetreyi kontrol ederken, faz ve toprak bıyığı arasındaki voltaj, faz ve sıfır arasındaki voltajdan biraz farklı olmalıdır.
KONTROL lambasının çıkışında yer varlığını hala kontrol edebilirsiniz, ancak bu durumda topraklamayı kapatır ve sıfır değil, her zaman gerçekleşmeyen RCD'nin bağlantı kesilmesi olacaktır. Bu yöntem çok şüpheli.
Yine de topraklama eksikliği belirtileri:
- Ev aletlerinin metal parçaları tarafından dokunulduğunda mevcut akımın maddi maruz kalması.
- Ev ağına bağlı araçların sık sık başarısızlığı.
Dairede kendi ellerinizle nasıl topraklanır?
En kolay yol, topraklama telini koymak ve mevcut zemin konturuna bağlanmaktır. İstenilen terminal varsa, dağıtım panelinde bulunabilir, sarı-yeşil tel gelmelidir.
Daha karmaşık seçenekler:
Uzo'yu bağlama.
Koruyucu kapatma cihazı (Uzo), yalnızca geçici bir koruma olarak önerilir, çünkü işlem sırasında işlem sırasında gerekli güvenliği sağlamaz. Koruyucu aparat, kablolamadaki sızıntı akımının akışını kontrol eder ve ayar değerleri aştığında güç kaynağını tüketicilerden kapatır.
UDO'yu seçerseniz, kullanıcı cihazın hassasiyetine dikkat etmelidir. Değer mahfazada belirtilir. Daha hassas cihaz, güvenlik seviyesi ne kadar yüksek olur. UZO'nun düşük kaçak akımla dezavantajı, özellikle büyük, dallanmış bir ağda çalışırken, çok sayıda yanlış pozitiftir.
Koruyucu cihazın hem tüm dairenin güç kaynağında hem de korumalı elektrikli cihazdan hemen önce kurulur. Güçlü ev ekipmanları, topraklama devresinin yokluğunda RCD'yi de korumak için önerilir.
Kendi konturunuzu takma
Bireysel topraklama devresi dairenin herhangi bir sahibini yapabilir, hangi katta oturma alanı olursa olsun. Çalışmaya başlamadan önce, güç kaynağı organizasyonunun niyetleri hakkında bilgilendirilmesi ve uygun izni elde etmek gerekir. Konturun düzenlenmesi üzerindeki ana çalışma yeryüzünde.
Projeyi uygulama sürecindeki, 220V ağını korumak için 10 ohm'ı geçmemelidir.
Zemin Kontur Ayarları:
bir. Topraklama kurulum sitelerini arayın. Yumuşak, toprak işleri toprağa kablolanabilir, ücretsiz, kullanılmamış bir komplo bulmak gerekir.
2. Konum şemasının seçimi, malzeme, topraklama sayısı gibi boyutları.
3. Eartajcıların montajı için siperlerin hazırlanması. Yatay olarak yerleştirilmiş pimler, 20 - 50 cm, tüm uzunluk için dikey, tüm uzunluk için dikey, en azından bir mesafeden bir mesafedeki girişimlerin üst noktasının bulunduğu elli santimetre.
4. Pimleri yere batırdıktan sonra, kaynak veya cıvata bağlantıları kullanarak birbirlerine iletkenlere bağlanırlar. Devrenin toplam döngüye konumu, yer seviyesinin en az 2 cm'lik bir mesafede olmalıdır.
beş. Dairede topraklamayı bağlama. İletkenin kullanılması, toprak devresi, eksantrik milindeki özel bir temasa bağlanır.
6. Geçiş direncinin değerinin belirlenmesi. Özel bir köprü veya multimetre ile yapın. Değer yukarıdaki parametreyi aşmazsa, kontur ile hendek uykuya dalmaktadır.
7. Cihazları yer konturuna bağlama. Elektrikli kablo teli toprak terminaline bağlanır.
Tehlikeli Koruma Seçenekleri
Listelenen koruma yöntemlerinin altında kullanılması önerilmez. Bu tür yöntemler tarafından uygulanan topraklama, gerekli koruma seviyesini sağlamaz ve belirli koşullar altında hem kullanıcı hem de başkalarından çıkan hiçbir şey için tehlikeli hale gelebilir.
Tehlikeli Topraklama Seçenekleri:
bir. Bir topraklama kablosunu sıfır kabloya bağlama (kalem iletkeni bölme). Sıfır tel, her türlü kapsayıcı elektrikli cihazların topraklanmış yuvalarına geçtiğinde, sonuçları ile dolu olan bir voltaj belirir.
2. Topraklama telini ısıtma sisteminin veya su kaynağının metal elemanlarına bağlama. Belirli bir zamanda, boru voltaj altında olabilir ve tüm evin kiracıları için tehlikeyi temsil edebilir.
3. Topraklama telini bağlantı parçaları VL desteğine (hava hattı) bağlayın. Acil bir durumda (izolatörlerin, aşırı gerilimin ve diğerlerinin imhası), evin kablolaması çok yüksek voltaj altında olabilir.
Pen (sıfır) iletkeninin bölünmesi yoluyla dairede topraklamaya karar verirseniz, yapılmalıdır:
- Yükseltici üzerindeki sıfır iletkenin yeterli bir bölümüyle. Bakır üzerinde en az 10 mm2 (kare milimetre) veya alüminyumdan 16 olmalıdır.
- NS 100% Tüm yükselticiler için sıfır iletkenin kesitinin düşmediğine güven. Kişisel olarak kontrol edin!
Ne olduğunu bilmeli Toprak ihlali Evde güç kaynağı projesi. Onaylanan projeye göre yapılan elektrik kablolarına müdahale etme hakkınız yoktur.
Hasar durumunda, elektrik kablolarıyla ilgili sorunların ortaya çıkması, insanların ömrü için bir tehdit oluşturma, vb., Aşırı olacak ve bunun için tam sorumluluk alacaksınız.
Uzman Konseyi
Dairenizde topraklama yoksa, sadece standartlar ve kurallar üzerinde çalışacak, aynı zamanda gerekli belgeleri ve gerçekleştirilen işin garantisini sağlayacak özel bir şirketin hizmetlerini kullanın.
Dört telli jantlı (3 faz + sıfır) eski evlerde sadece 2 tel kullanılmalıdır. Güvenliği geliştirmek UZO kullanın. . Dairede kablolama onarımı yaparsanız, kabloları üç odalı bir kablo ile yerleştirin, ancak üçüncü koruyucu iletken, zemin, en iyi zamanlara bağlanmaz. Er ya da geç, girişiniz TN-C-S topraklama sistemine aktarılır, ardından bağlanın.
Sorunun daha iyi anlaşılması için videoyu izlemenizi tavsiye ederim:Herhangi bir ek malzeme var mı? yorum Yap
Dairede düzenleme seçenekleri basit ve karmaşıktır
Modern ev aletlerinin tüm talimatlarında, onları topraklama olmadan kullanmanın imkansız olduğu yazılmıştır. Bu nedenle, dairedeki topraklama güvenli operasyonlarının temel gereksinimidir. Cihazın akımın küçük göstereceği olasılığı, ancak zamanla, cihazların içindeki iletkenlerin yalıtımı zayıf hale geldiğindedir.
Konut komplekslerinin yeni binalarında, tasarımcılar bir topraklama sistemi kurdular ve neyi topraklama konturlarının olmadığı eski bir örneğin apartmanlarının sakinlerinin yapılması gerekenler. One çıktı - Dairede kendi ellerinizle topraklamayın.
Topraklama devresi oluşturma
Girişte dağıtım panelini açarsanız, teknolojik kanallarda dört tel vardır: üç faz ve bir sıfır. Yani, koruyucu ve çalışma sıfır devresi bir iletkende birleştirilir. Böyle bir şema aşağı doğru denir ve bir alfabe kısaltması TN-C'ye sahiptir.
Daire genellikle ayrı ayrı iki kanal gelir: bir faz ve bir sıfır veya bir iki çekirdekli kablo. Aynı zamanda, soketi açarsanız, koruyucu terminal PE yoktur.
Ne yazık ki, eski evlerde bu topraklama şeması hala mevcut. Ve bu insan akımını yenmek için ciddi bir tehlikedir. Kalkanta takılan makineler yalnızca kısa devreye tepki verir. Ancak dolaşıcı akım yok. Bu nedenle, 2003'te, tüm konut binalarında TN-C'den kurtulmak için gerekli olan ve yeni bir devre - TN-S veya TN-C-S'ye geçmesi gereken bir kararname yapıldı, yani: potansiyellerin eşitlenmesi sistemi. Yani, topraklama sistemini evin boyunca kablolamayı yerine getirmek gereklidir ve sonra, aynı kontur her daireye tanıtmaktır.
Daireye topraklama yapmadan önce, tüm evin içinde yapmanız gerekir. Transformatördeki toprağa genel güç kalkanı için ayrı bir kablo getirmek gerekir. İşlem bu kompleksi ve uzun. Bu nedenle, birçok güç tedarik şirketleri bu şekilde gelir: onlar iki kontura bölmek için tanıtım sıfır iletkendir: sıfır ve topraklama. Ancak bundan önce, aynı sıfır, yeniden yerleşti. Daire plakalarına iki tel getirilir:
- PE - Koruyucu;
- N - sıfır işçi.
Dairenizin içindeki her şey kendi ellerinizle yapılabilir. Yani, teli her soketten dağıtım paneline açın. Bunu yapmak için, duvarları gözlemlemek, kabloları kanallara yerleştirerek ve ardından sızdırmazlık ve bitirme yapmanız gerekir. Açık yoldan yükleyebilir, kabloları kutuya ayarlayabilirsiniz.
UZO'nun kurulumu.
Daireye topraklama konusunu kısmen çözen birkaç seçenek vardır. Bunlardan biri, koruyucu bir kapatma cihazının kurulumu, kısadır. Tüm sorunu çözmez, ancak elektrik akımı sızıntıları görünürse dairedeki besleme ağı kapanacaktır.
İşte UZO'yu topraklama olmadan bağlamak için bir devre. Derhal, bu cihazın yalnızca TN-C sistemlerinde kurulabileceğini iddia etti, çünkü diğer şemalarda, topraklama işleri yapacak bir şey yoktur. Ek olarak, ROSO'nun kendisinde, topraklama iletkeni üzerinde hesaplanan üçüncünün sağlanmadığında, yalnızca iki temas vardır. Aslında, bu cihaz sadece akım sızıntısına cevap vermeyen, aynı zamanda büyüklüklerini de kontrol eden bir anahtardır. Değer küçükse, cihaz güç kaynağı ağını devre dışı bırakmaz. Geçerli değer izin verilen değeri aşarsa, ağ anında kapatılır.
UZO'yu kalkanın nasıl bağlanır? Giriş şalteri ve otomata arasında monte edilir.
Dikkat! Dairede 1,2 kW'tan fazla kapasiteye sahip ev aletleri kullanılıyorsa, her birinin ayrı bir besleme devresini uzatması ve ekranda ayrı bir otomatik ve RCD takması için önerilir.
Şimdi Bağlantı Şeması:
- Cihazın iki giriş terminali ve iki hafta sonu var. Bağlantı, toplam devre kesicinden giriş terminaline yapılır. Eksantrik mili mahfazasının sıfıra sıfıra.
- RCO'nun çıkış faz terminali, makinenin giriş temaslarına bağlanır. Sıfır çıkış, makineli tüfeklerin montaj otobüsüne monte edilen özel bir bağlantı cihazına bağlanır.
Şimdi koruyucu cihazın nasıl çalıştığını kontrol etmeniz gerekir. Ortak bir makine ve ara ürün ekleyin, RCD'yi açın. Sadece herhangi bir ev aletini yük altında bağlamak için kalır. Koruyucu cihaz seçmezse, her şeyin doğru yapıldığı anlamına gelir.
Cihazda bir "Test" düğmesi var. Güç ağına bağlanmadan önce cihazı kontrol etmek için özel olarak ayarlanır. Ortak bir makine ekleyin, ancak ara devre kesicileri içermez. Düğmesine basın. UDO cihazı bağlantısı kesilirse, çalışır.
Kendi konturunuzu monte edin
Bir apartmanda ilk katların sakinleri için uygun bir seçenek daha var. Dairede topraklama yapmanın sorusuna tamamen cevap verir. Dairedeki bu topraklama şeması, kendi topraklama telinin yaratılmasına dayanmaktadır. Ne yapmalıyım?
- Öncelikle sokaktaki yere üç metal pin sürmeniz gerekir. Uçları keskinleştirerek takviyeden yapılabilirler. Pinler çapı 8-12 mm.
- Pinlerin birbirine göre konumu, 1.0-1.5 m'lik bir tarafı olan üçgendir. 3-5 cm.
- Tüm pimler, 2-3 mm kalınlığında bir metal bantla bağlanır ve 20-30 mm genişliğindedir. Çemberleme yöntemi kaynaktır.
- Bu tasarım bir dağıtım kalkanına veya metal bir kurdele veya en az 5 mm²'lik bir kablo kesitine bağlanır.
Tehlikeli Koruma Şemaları
Çok katlı bir tür evlerde su temini ve ısıtma sistemlerinin metal boruları kullanıldığında, bazı elektrikçiler PE konturu tarafından onlara bağlandı. Bu tehlikeli bir oyundur, çünkü herhangi bir ev aleti üzerindeki delinmiş faz, en az direnişli, yani dairede topraklamaya taşınan bir kaçak akım yarattı. Aynı zamanda, akım bir boru veya ısıtma radyatörü ile temastan vurulabilir. Ve sadece bu dairede değil, ama diğerlerinde, yükselticiler hem su temini hem de ısıtmada tek bir ağ olduğundan. Bugünden önce herkes plastik borulara geçti.
Sockets topraklandığı durumlarda, sıfır ve topraklama terminallerinin atlandığı durumlar vardır. Tehlike, sıfır devre kırıldığında, tüm akımın topraklama ağından geçmeye başlayacağı gerçeğinde yatmaktadır. Yani, gerginlik, dairedeki tüm cihazların gövdesine geçecektir.
Bir apartman binasında yer hakkında bilmeniz gereken tek şey budur. Peki, binanın yapımı için zaten sağlanmışsa. Ancak topraklama yoksa, o zaman kendi ellerinizle yapılabilir. Seçenekler sunulmaktadır, ancak uygulama gösterdiği gibi, en kolay ve verimli olan, UZO'yu kullanarak kablolama ve soketleri topraklamaktır. Bir hata bulduysanız, lütfen metin parçasını seçin ve tuşuna basın.
Dairede güvenli bir topraklama nasıl yapılır
Ülkemizin konut fonu yakın zamanda global bir güncellemeye başladı. Şimdiye kadarki nüfusun çoğu, eski binanın evlerinde yaşıyor - büyük boy "Stalinki" ve küçük "khrushchev". Elektrifikasyon planı, bu yıllarda olduğu gibi, bu yıllarda olduğu gibi, bu konut verildiği gibi, insanlar az miktarda hane halkı elektrikli cihazlar düşük güç tarafından kullanıldığında, kablolama iki mahfaza ve üç fazlı konnektörler gerçekleştirildi. Topraklama elemanı ile henüz yoktu. Ev topraklarının yokluğunun sorunuyla, çoğu bu günle karşı karşıya kalır. Onun için bir çözüm var mı, bağımsız olarak yapabilir miyim ve dairede nasıl topraklama yapabilirsiniz? Bütün bunlar bu makalede söylenir.
Topraklama nedir
Ev elektrik mühendisliği kullanımı sürecinde, mahfaza üzerinde tehlikeli bir voltaj oluşumu olasılığı vardır; bu, akımın zarar görmesine neden olabilir. Evde elektrikli yiyecek içecek yoksa, yaralanma tehlikesi önemli ölçüde artar. Elektrik alıcı gövdesini topraklama elemanıyla bağlayarak azaltmak mümkündür.
Elektrik devresinde, bir anahtar makinesinin varlığında, iki katmanlı bir apartman (donatı) sıfır fazı kullanıyorsanız. Eski evlerde, bu tür makineler yaygındı. Yaygın olarak, trafik sıkışıklığı denirdiler. İfadeyi hatırlayın: "Tüpler yıkıldı"? Elektrikçelerde kısa devre durumunda, makine çalışmıştır ve kişi akımın travmatik etkilerini önler. Koruyucu bir devrenin yokluğu, ev elektrik şebekesindeki izin verilen yükün, kötü temasları aşması veya devre kesicilerin oluşturulması nedeniyle bir yangının, bant genişliği zincirin nominal gücünü önemli ölçüde aşan bir yangına neden olabilir.
Böylece, konutlarımızın elektrik sistemindeki topraklamanın sadece hayati olmadığını öğrendik. Ve dairelerin sahiplerinin çoğu bu soruyu birçok yönden belirledi, eylemlerinin sadece olmadığını, hafifçe, akıllı değil, aynı zamanda güvenli değil.
Bunu yapmak imkansız
Günümüzde, neredeyse tüm konforlu konutlar zaten sahip olunan ve eski "Khrushchev" ve "Stalinok" sahiplerinin bazıları, her şeyin kendi bölgelerinde yapacağına inanıyor. Aynı zamanda, dairelerinin genel "konut evi" kavramının bir bileşeni olduğunu ve özel mülklerinin dışındaki her şeyin genel bir atölyesi olduğu unutulmamasıdır.
Gaz ve su temini sistemleri, tüm evin konut tesislerinin ortak bir unsurudur. Isıtma, su temini veya gaz kaynağının topraklama borusu olarak kullanılması kesinlikle yasaktır. Böyle bir elektrik koruma yönteminin en büyük tehlikesi, akımın yenilgisidir ve en sık - ölümcül. Dahası, trajedi topraklanmış odanın atlarıyla bile olabilir. Ruhun olağan şovu komşular için ölümüne dönüşebilir, çünkü en kısa yol boyunca (su temini sistemi) konutun "Mount-rasyonelleştirici" konutun sızması, banyoda çıktı bulur.
Elektriğin metal borular üzerindeki sürekli etkisi, çatlaklara ve sızıntılara neden olan korozyonlarına neden olur. Gaz borusuna zarar verilmesi durumunda, bir patlama meydana gelebilir.
Bazı zanaatkarların birleşik bir sıfır koruyucu ve çalışma iletkenine (kalem iletkeni) sahip olduğu girişin genel dağıtım paneline bağımsız olarak bağlanması imkansızdır. Tehlike, bir sıfır iletkenin basitçe yanıp sönmesi gerçeğinde yatıyor ve yüksek voltaj, o zamanlar, topraklanmış odanın elektrik sistemine bağlı tüm elektrikli ekipmanın yuvalarına anında devam edecektir.
Birkaç iletkenin ana koruyucu lastiğin bir konnektörüne bağlanması kategorik olarak imkansızdır. Gerekirse, iletkenlerden birini kapatmak, trajediye neden olabilecek diğer geri kalanının durumunu rahatsız edecektir. Her iletken, koruyucu veriyeye ayrı ayrı bağlanır.
Konut tesislerinin topraklanmasının bağımsız bir yolu, varlığının başlangıçta güç kaynağı projesi tarafından, yalnızca idari işlemler ve para cezaları yerine getirilmesi değil, aynı zamanda "Clertz" olacağı yasadışı eylemleri ise cezai ceza cezası tarafından sağlanmadı. başka bir kişinin sağlığına veya ölümüne zarar vermek. Bunu her zaman hatırlamalısın!
Topraklama türleri
Konut binalarıyla ilgili olarak, üç tip elektrikli koruma kullanılmaktadır. Tek tanesi bir mevcut iletkenin varlığı veya yokluğu kendi aralarında farklılık gösterirler.
- Çekirdeğin genellikle alüminyumdan yapılır, çekirdeğinden elektrik koruyucu kontur. İçinde, koruyucu fonksiyon, sıfır faz kablosu tarafından yapılır. Sovyetler Birliği'ndeki bu tür bir korumanın konut ve üretim fonunun elektrifikasyonu ile geniş bir dağılım vardı. Şimdi eski evlerde bulunur. Teknik Etiketleme - TN-C;
- Üç çekirdekli telden elektrik koruyucu kontur. Her iletken farklı fonksiyon yapar - çalışma aşaması, sıfır faz ve koruyucu. Elektrik hattındaki son iki iletken hiçbir yerde kesişmez. Teknik Etiketleme - TN-S;
- Elektrik Koruyucu Kontur, "Sıfır" ve "Dünya" iletkenlerinden çıkmanın bir bir araya getirildiği ve binaya girerken, binaya girerken ayrı damarlara bölünür. Bu tip elektrikli catering şu anda her yerde kullanılır. Teknik Etiketleme -TN-S-S.
Topraklama banyosu ve ev elektrikli ev aletleri
Bir banyo kullanırken elektriğe karşı lezyona karşı korumak için, 6 mm'lik bir kesiti olan sarılmış bir tel takmanız gerekir. 2Diğer uç, ev elektrik sayacının topraklama lastiğine bağlanır. İkinci nesilde bu amaçlar için bükülmüş bir taç yaprağı şeklinde bir pim konektörü vardır.
Demir tipi dökme demir banyosunu voltajdan korumak için, bacağın üzerindeki deliği delmek için gereklidir, cıvatalı bileşiğe, küçük bir metal plaka (topraklama atlaması), burada ve koruyucu telin bağlandığı şekilde emniyete alınması gerekir.
Akrilik banyo metal çerçeveye monte edilir ve elektrik koruma amacıyla topraklama iletkeni bu çerçeveye tutturulmuştur. Bir banyoda bir banyoda su prosedürleri sırasında kendinizi korumak için, banyodan 0.7 metre mesafedeki ve yerden 0,5 metre yükseklikte bir mesafede bulunan ayrı bir çıkışa bağlanmalıdır.
Soket mutlaka, bir elektrikli kalkanla koruyucu bir veri yolu ile bağlantısı olan koruyucu bir kablo ile donatılmıştır. Yüklenemeyeceğiz ve ek bir koruyucu cihaz yüklenecektir.
Tehlikeli iletkenliğe karşı korunmada banyoya paralel olarak, ev elektrikli cihazlara ihtiyaç duyulur (çamaşır makinesi, su ısıtıcı, elektrikli kurutucu, ocak, fırın). Bu agregaların her biri için, bireysel konektörleri elektrik sayacının koruyucu lastiğine bağlayarak yerleştirilmesi gerekir.
Ev cihazlarını kullanırken, her zaman elektrik borusunun durumunu izlemelisiniz. Muhtemel şok şokuna karşı koruma aynı zamanda mahfazanın mahfazasına yerleştirilmiş zo cihazlarıdır.
Dairede topraklama nasıl yapılır ve trajedinin önlenmesi, daha sonra söyleyelim.
Bakımlı bir yerleşim odasında topraklama nasıl yapılır
Yöntemler birkaç. Kurulum prensibi hemen hemen her yerde, topraklama iletkeninin evin genel dağıtım kalkanına bağlantısıdır. Ne tür bir konut binası içerdiğine bağlı olarak, elektrobrojların kurulumun özellikleri biraz farklıdır:
- Evin yeni binalar kategorisindense, topraklama cihazı ile ilgili sorunlar genellikle oluşmaz. Yeni konut vakfının tesisleri, her yaşadığı, her birinin çalışma aşamasından, sıfır ve topraklamadan sorumlu olduğu üç odalı elektrik kablolarıyla donatılmıştır. Elektrik topraklama iletkenini bir kat dağıtım kalkanındaki özel bir lastiğe bağlamanız yeterlidir.
Dairede geliştiricinin onarımı ile birlikte kablolama eksik olduğunu. O zaman bu dezavantajı kolayca ortadan kaldırabilirsiniz. Bunu yapmak için, tüm konut tellerinin giriş kapısının yakınında bulunan bireysel bir elektrik sayacına getirilmesi ve güç kablosunu zaten geri çekilmesi ve erişim anahtarına bağlanması gerekir.
Her iletken, benzer bir elektrik sayacı vericisine - topraklama kablosuna (sağ altta bulunan), sıfır tel - sıfır konektöre (solun üst kısmında), faz için bağlanır. birkaç RCOS. Dairenin dairelerinin ana grupları (örneğin, tüm lambalar, bireysel odalar, tüm ev cihazları birlikte veya her birim ayrı ayrı) bireysel bir RCD tarafından desteklenmektedir.
Elektrik kablosunun apartman ve ortak rummer arasındaki bağlantısı yalnızca elektrikli güç işçileri tarafından yapılabilir. Bu onarım işleri için resmi izin, niteliksel becerileri ve erişim gerektirir.
- Ev eski ise ve Sovyet Times'in binalarına atıfta bulunursa ,deki tüm elektrik kabloları iki fazlıdır. Böyle bir kablolamada, iki sıfır iletken çalışıyor ve koruyucu - bir ortak (kalem) birleştirilir. Elektrik hasarına karşı korumak için, topraklanması gereken ev elektrikli cihazların gövdesi kalem iletkerine bağlanır. Bu tür bir korumanın bir başka adı bir akış aşağı.
Sadece kısa devreden tasarruf sağlar, çünkü koruma sistemi elektrocups'daki devre kesicilerin varlığını sağlar. Elektriğe verilen zarardan sıfırdan tasarruf etmeyecektir. Çıkış sadece bir çıkış. Odanın elektrik kablolarının üç çekirdekli üzerindeki tamamen değiştirilmesi gerekir. Onarım işini gerçekleştirirken, tüm elektriğin tüm tüketicilerinin bulunduğu yeri, tellerin yeri, tel döşeme yolları ile tam olarak gösterildiği bir plan planı yapmak gerekir.
Kablolama bakır olmalıdır: daha büyük elektriksel iletkenlik ve dayanıklılığa sahiptir. Elektrik kablolarının kablolaması gelecekte olduğu kadar yeni evlerde gerçekleştirilir. Onarım çalışmalarının tamamlanmasından sonra, GorelelektOt'tan uzmanları aramak için gereklidir, böylece ortak bir dağıtım paneline bağlanarak nitelikli olanlar.
- Bazı nedenlerden dolayı, dairede yüksek kaliteli topraklama oluşturmak imkansızdır, elektrik kapatma cihazını ev elektrik tesisatına bağlayarak elektrikle ani bir hasara karşı sigortalayın. En azından RCD, acil durum akımı sızıntısı sırasında elektrik beslemesini anında kapatacaktır.
Evinizi korumanın bir başka yolu, kişisel bir topraklama devresi kurmaktır. Yöntemin özü, birkaç metal çubuk tarafından ondan toprağa tahrik edilen ve birbirleriyle bir atlamacı ile birbirleriyle birbirine bağlayarak, konut binasının dışında topraklama unsurları oluşturmaktır.
Çubuklar bir üçgen şeklinde yerleştirilir. Daireden bodrum katına kadar, sıfır tel, atlanmayı ve atlamaya bağlanır. Sıfır telin diğer ucu eksantrik mili mahfazasına tutturulur. Topraklama konut tesislerinin de kalkanına bağlanır. Bireysel koruyucu konturun nasıl oluşturulduğu budur.
Bu tür bir korumanın montajı sadece valinin ve GorelektOstet'in izni ile kullanılabilir. Aksi halde, acil durum bir durum ortaya çıktığında, bu koruyucu konturu yaratan kişinin neden olduğu zarar için tüm şaraplar.
Andrey Beshalyev
Elektrikçi Yazar Profili
Topraksız bir elektrikli cihazın herhangi bir metal yüzeyi potansiyel olarak tehlikelidir.
Özel bir ev inşa edildiğinde, elektrik kablolama şemasını önceden geliştirirsiniz. Parçalarından biri topraklanıyor. Tabii ki, ampuller yanacak ve su ısıtıcısı topraklama olmadan çalışmaktır. Ancak, çamaşır makinesinde su sızıntıları varsa, makinenin gövdesinde voltaj belirir ve kişinin teması toz olabileceği durumlarda.
Böylece bu olmaz, topraklama yapmak. Ben bir elektrik sanlıyım ve özel bir evde yaşıyorum, bu yüzden, eğer inşa ederseniz ya da hazır bir ev satın alırsanız herşeyi nasıl kontrol edeceğiniz, sıfırdan nasıl yerini alacağımı biliyorum.
Makalede söyleyeceğim şey budur:
Topraklama nedir
Topraklama, evdeki tüm elektrikli cihazların topraklama cihazının konturundan toprağa ile birleşimidir. Bunun için, bir elektrikli cihaz kablosu dahil, sistem boyunca ayrı bir yaşandı. Çıkışlardan kalkanın içinden topraklama konturuna gidiyor, bu da yere COPDAN. Böyle bir rozetle bağlı cihaz korunur: eğer hatalıysa ve voltaj metal parçalarında görünecektir, fazla akım yere gider. En kötü durumda, vücut küçük kalacak, bir kişi ücreti için güvenli. Dokunurken, hafif bir karıncalanma gibi hissettirilir.
Topraklama alttan farklıdır. Önceden, zemin yapmadı: pahalı olduğuna inanıyorlardı. TESLİM EDİLDİ: Elektrikli aletleri kalkanın içindeki sıfır bir veri yolu ile bağlanmış ve zemine kapatın. Üç çekirdekli bir kablo - faz, sıfır, arazi yerine, sadece fazın ve sıfır olduğu iki odalı kullanılır.
Cihaz çalışırken, sıfır tel voltajın altındadır, bu nedenle cihaz gövdesindeki arızanın bir kopması kısa devre ile evcilleştirilir. Makineyi kalkanın içinde çalıştıracak - "Fişleri söyleyin" ve ardından elektrik kapanır.
Rise, konut, kamu, idari ve ev binalarında yasaktır.
Neden topraklama gerekir
Özel evlerin topraklanması kiracıların elektrik hasarından korunması gerekir. Tüm elektrikli cihazlar soketler aracılığıyla zemin: su ısıtıcıları, elektrikli sobalar, çamaşır makineleri.
Kazanlar ayrıca soketler aracılığıyla da topraklanır ve tankın aktığı tek bir tel, vücuda dayanır. Çoğu kazanda, koruyucu bir kapatma cihazı, sızıntı akımı sırasında ısıtıcıyı kapatacak olan UZO'dur. Bu durumda topraklama voltajın kalıntılarını gösterecektir.
Banyo alanında, özellikle su iyi bir akım iletkeni olduğu için gereklidir. Bazen, yasağa kablolama kurarken, ana bilgisayarlar özel değildir, ancak sıradan bir elektrik kablosu, yalıtımı yüksek sıcaklıklardan erir. Dikenli kablo, voltajı rahatsız edici suya veya örneğin metal bir fırın üzerinde su yoluyla iletebilir.
Diğer bir kablo, akım için iletken olacağı folyo ısı yalıtımı altında asfaltlanabilir. Ve banyoda sıcak bir zemin yapmak ve Nedeniyle İnsanların yalıtımının arızaları, suyun döküldüğü her yerde akımı yenmeye başlar.
Topraklama Şemaları
Topraklama sistemleri, sıfır iletkeni bağlama türleri ve yöntemleri ile farklılık gösterir.
Sıfır iletkenler üç tiptir:
- N işlevsel bir sıfırdır.
- PE (koruyucu toprak) koruyucu bir sıfırdır veya topraklamadır.
- Kalem - fonksiyonel ve koruyucu sıfır iletkenlerin birleştirilmesi.
İki tel, sokaktaki destekten eve giderseniz, bunlardan biri L, Faz ve ikinci kalem, koruyucu ve sıfır çalışır. Faz teli genellikle beyaz, sıfır - mavidir. Üç fazlı ağda dört tel olacak: üç aşaması ve Pen-iletken .
Eğer eve olan destek kablolarının üç fazlı bir ağda tek fazlı bir veya beşte üç olması durumunda, daha sonra koruyucu iletkenler iki: N - fonksiyonel veya işçi, sıfır (mavi tel) ve PE - Koruyucu sıfır, tel Sarı yeşil renkler.
TN-C sistemi. Sıfır N ve Pe iletken Bu sistem bir telin içine birleştirildi. Çalışma sıfır N, trafo trafo merkezinin yanındaki yer konturuna bağlanır.
Hamamlar ve evde ıslak odalarda TN-C ile elektrikli ev aletlerinin ayrı olarak topraklanması gerekir. Yani, örneğin, çamaşır makinesi için topraklama teması olan ve bu çıkıştan bir soket koymak için topraktaki topraklama devresine ayrı bir tel koymak için.
❗️ TN-C şeması güvensiz olarak kabul edilir ve neredeyse kullanılmaz.
Sistem TN-C-S. Sıfır işçiye girmeden önce bir trafo trafo merkezinin yolunda ve koruyucu iletken PE birleştirilir. Kalem binasına girerken ayrı ayrılır Sıfır n ve koruyucu iletken PE. Topraklama veriyolunun kalkanında ve sıfır otobüs bir atlamacı ile birleştirilir.
Sistemin ana dezavantajı, uçurumdan korunmadığından veya sıfırdan eve girme yolunda sıfırdan ısıtılmamasıdır. Bu, özellikle eski ağlarda tehlikelidir, yazıda bir tane olmadığında Sip kablosu Tüm damarların büküldüğü yerlerde ve birkaç ayrı kablo.
Örneğin, ağaç sıfır tele düşerse ve etrafından kesilirse, evde PE'nin topraklama lastiğinde bir voltaj görünecektir. Tüm topraklanmış metal muhafazalar voltaj altında olacaktır. Örneğin, kazan dairesindeki kazan muhafazası veya banyodaki metal fırın. Fazla Sokak, sıfır ve faz kablosunu aşarsa en çok olur. Trafo merkezindeki sıfır bozulacak ve akım toprak devresinde görünecektir.
TN-C-S sistemi, herhangi bir bina için ana. En güvenilir olarak kabul edilir.
TN-S sistemi. Bu, sistemin bir modifikasyonudur TN-C-S . Ne de. Çalışmak n ben. Koruyucu PE sıfır trafo merkezine bölündü. Çizgi beş telin tamamındaki üç fazlı ağda, ev de beş için uygundur: üç faz, sıfır ve toprak.
Tt sistemi. Bu belki de özel evlerin topraklanması için en popüler sistemdir. Dört tel, üç fazlı girişli eve gelir: üç faz ve bir sıfır çalışır. Evin kendisinde, trafo merkezinden bağımsız bir topraklama sistemi düzenler: pimler yere atılır, onlardan gelen tel, kalkanın topraklama lastiğinde çıkarılır. Enstrüman gövdelerini bağla . Böylece, TT sistemini kullanırken, evin topraklanması ve trafo merkezi bağlı değildir.
TT devresini düzenlerken, koruyucu kapanma cihazları mutlaka kullanılır. Girişimi Uzo'yu yerleşim ile yerleştirin - Uzo'nun çalıştığı mevcut kuvvetin eşik değeri, - 100-300 mA. Bu, akım sızıntısına karşı koruyan yanmaz dış cephesidir. Elektrikli cihazlar hattında RCD'yi üzerine koyun 10-30 mA. Uzo mutlaka, hattı kısa devreden ve aşırı ısınmadan koruyan otomatik anahtarlarla birleştirilir.
Topraklama devresinin konturu
Kısa bir kapatma veya akım sızıntısı ile, voltaj topraklama devresinde bir elektrikli cihazla bırakır. Anahat, bir kural olarak, evin yakınında yere enjekte edilen bir metal üçgendir. Topraklama devresi sadece TT sistemi altında yapılmalıdır.
Topraklama devresinin unsurları
Bu, topraklama sisteminin özel bir ev olduğu için:
- Dikey Pin girişleri .
- Metal şeritler veya bağlanan yatay topraklama makineleri Pin girişleri .
- Yer iletken - topraklama konturundan elektrikli terziye kadar çizgi.
Topraklama devresi, yerde geçen metal su boruları gibi lisans yapılarından yapılamaz. Güvensizdir ve daha fazla boru daha hızlı pas ve yok eder.
Yer elektrotu. En az 18 mm'lik bir çapa sahip metalik bir çubuk veya 50 × 50 mm'lik metal köşelerde elektrotlar olarak alınır. Köşeler uçlarda keskinleştirilir, böylece toprağa puan için daha uygundurlar. Çubuğun veya köşelerin tipik uzunluğu - üç metre. Bu çoğu toprak için yeterli.
Bakır elektrotlarda direnişin en iyi sonuçları. Sıradan bağlantı noktalarından elektrotlar, aksine, zemin devresinde etkisizdir. Elektrotların kayması için çelik şeritler kullanın.
Girişimcilerin en küçük boyutları ve topraklama iletkenlerinin yerdesin
|Malzeme||Senaj profili||Çap, mm.||Kesit alanı, mm||Duvar kalınlığı, mm|
|Siyah çelik||Dikey topraklama için yuvarlak||on altı||—||—|
|Yatay topraklama için yuvarlak||10||—||—|
|Dikdörtgen||—||100||4|
|Açısal||—||100||4|
|Tüp||32.||—||3.5|
|Cink çelik||Dikey topraklama için yuvarlak||12||—||—|
|Yatay topraklama için yuvarlak||10||—||—|
|Dikdörtgen||—||75.||3|
|Tüp||25.||—||2|
|Bakır||Yuvarlak||12||—||—|
|Dikdörtgen||—||elli||2|
|Tüp||yirmi||—||2|
|Çok pervaneli ip||1.8 (her telin çapı)||35.||—|
Senaj profili
Dikey topraklama için yuvarlak
Kesit alanı, mm
—
Senaj profili
Yatay topraklama için yuvarlak
Kesit alanı, mm
—
Senaj profili
Dikdörtgen
Kesit alanı, mm
100
Kesit alanı, mm
100
Kesit alanı, mm
—
Senaj profili
Dikey topraklama için yuvarlak
Kesit alanı, mm
—
Senaj profili
Yatay topraklama için yuvarlak
Kesit alanı, mm
—
Senaj profili
Dikdörtgen
Kesit alanı, mm
75.
Kesit alanı, mm
—
Kesit alanı, mm
—
Senaj profili
Dikdörtgen
Kesit alanı, mm
elli
Kesit alanı, mm
—
Senaj profili
Çok pervaneli ip
Çap, mm.
1.8 (her telin çapı)
Kesit alanı, mm
35.
Zemin koruması. Topraklama kontur pimleri, zemine sıkıca olmalı ve maksimum alanda dokunmalıdır. Bu nedenle, topraklama elemanlarının boyayı yasaktır.
Çelik şeritlerde pas oluşumunu önlemek için, antikorozif formülasyonlar kullanılır. Kontur kaynak bağlantıları bitüm mastik veya reçine ile tedavi edilir.
Nasıl harcanır ve tasarruf
Haber bültenimizi haftada iki kez söyleriz. Bütçeyle başa çıkmak için abone olun
Topraklama kontürleri türleri
Topraklama devresinin geometrisi esas olarak montaj rahatlığından kaynaklanır. Bir üçgen, kare, başka bir geometrik şekil veya atılan çubuk olabilir.
Üçgen. Bu en yaygın topraklama konturu seçeneğidir. Üç çubuk yere tıkanır. İdeal olarak, aralarındaki mesafe en az üç metre olmalı, ancak sitedeki siteye bağlı olarak. Bir eşkenar üçgen olmalıdır.
Doğrusal kontur. Bir çizgi formundaki topraklama devresi, bir üçgen için yer olmadığı yerlerde kullanılır. Doğrusal anahat, evin çiti veya duvarları boyunca gömmek için uygundur. Elektrotların sayısı herhangi bir olabilir: daha fazla, kontur direncinin göstergeleri daha iyi olur.
Topraklama hesaplaması
Dünya konturu için doğru bir şekilde, kurulmadan önce bir hesaplama yapmak gerekir. Yanlış hesaplanan kontur kötü bir şekilde yönlendirilecek veya işlevini yerine getirmeyecek - tüm toprak elemanlarının yapıldığı, ancak hiçbir şeyin işe yaramadığını ortaya çıkar.
Yerleşim binalarında yer döngüsünün genel direnci 4 ohm'ı geçmemelidir. Direncin alt kısmı, daha küçük, elektrikli cihazların gövdesinde görünen voltaj herhangi Sorunlar.
Hala zeminde toprak döngüsü için anahtar parametresini dikkate almanız gerekir. Konturun akımı zemine ne kadar verimli olduğu budur. Birçok parametre, yayılma direncini etkiler: toprak direnci, çubukların sayısı ve aralarındaki mesafe, çubukların malzemesi ve hatta yılın zamanını gösterir.
Toprak direnci. Toprak direncini ne kadar düşük olursa, topraklama akımı yönlendirir. Örneğin, bir peatman'da, direnç minimumdur: Kontur, elektrotlar arasındaki önerilen mesafeleri kuvvetlice örtülmemiş veya çıkarsa bile voltaj yere gider.
Çakıl veya cüruf büyük direnişe sahiptir: Onlara çöktü anahat hiç işe yaramayabilir.
Direnç toprakları
|Toprak türü||Yaklaşık direniş, OHM · m|
|Pgs, ıslak kum||300-500|
|Kil ve kum karışımı||100-150.|
|Çenez||50-60|
|Kil||50-60|
|Bahçe arazi||30-40|
|Kül ve kül ile suglink||30-40|
|Turba||20-30|
Toprak türü
Yaklaşık direniş, OHM · m
Pgs, ıslak kum
300-500
Kil ve kum karışımı
100-150.
Kül ve kül ile suglink
30-40
Toprak "sert" ise, çalışmak için bir dizi önlem uygulayın:
- Toprağı seyreltin. Zemin konturu gömme aynı Toprak ve kül ve kül karışımı. Bazen bir tuz tuzu çözeltisi kullanılması önerilir, ancak bunu yapmak gerekli değildir: tuz korozyonu kışkırtır.
- Başka bir kompozisyonun toprağını elde etmek için POWD PIN elektrotları daha derin. Örneğin, bir noktada birbirleriyle tıkanmış olan 1,5 metrelik 6 elektrot alın. Derin hareket ettikçe, elektrotlar fabrikada yapılırsa, kaynaklanmış veya bağlanırlar.
Topraklama elektrotları için boyutlar ve mesafeler. Elektrot çubuklar arasındaki mesafeyi hesaplamak için, çubuğun uzunluğunu alın ve katsayısı 2.2 ile çarpın. Örneğin, üç metrelik bir çubuk uzunluğunda, aralarındaki mesafe şudur: 2.2 × 3 = 6.6 m. Uygulamada, böyle bir mesafe her zaman dayanamıyor Nedeniyle Arsa üzerinde boşluk eksikliği. Daha küçük bir mesafe için atılan elektrotlar da çalışacaktır. Ancak, toprak döngüsünün verimliliği bozulacak, yayılma direnci azalacak.
Kontur direncini azaltmak, ilave elektrotlar monte edilebilir. Ancak, bunları mevcut işe yaramaz bir şekilde monte etmek için. Akım iki elektrottan birine boşaltılacak ve aynısı Arsa. Bu nedenle, girişimcilerin dağıtılması gerekir: örneğin, kontur geometrisini değiştirin ve bir üçgen yerine beş elektrotlu bir kare veya bir çizgi yapın.
Dünya konturu için kurallar ve gereksinimler
Pinlerin derinliği tıkanır. Pin girişleri En azından donmanın derinliğinin altına girmeli 60-100 cm.
Örneğin, Arkhangelsk'te, kiri kışın kışın 1,8 m'ye kadar donuyor. Pinlerin en az 2,8 m'lik tıkanması gerekir.
Topraklama ve Yıldırım Koruması. Evde yıldırım koruması yapılırsa, iç zemin sistemi ile birleşmesi istenir. Standartlara göre, bu sistemler yaygın olmalıdır.
Yıldırımdan korunma ve evin iç topraklaması birleşmişse, bir kontur toprakta, iki değil. Özünde, bunlar iki ayrı sistemdir. Yıldırım ekipmanı, harici bir ağır hizmet tipi voltaj - yıldırım çarpması için bir zemin olarak çalışır. Yıldırım iletme, üzerinde birkaç bin amper akımını geçerlerse yanmayacak kalın çubuklardan toplanır. Evde topraklama sadece yurt içi voltaj ile çalışır, bunun için tel kullanılır. aynısı Çıkışa giren bölümler.
Kalkanın girişinde, darbeli aşırı gerilimlere karşı koruma için bir cihaz koyun - Uzip. Yıldırım iletiminden birleşik devre yoluyla yıldırım dürtüsünün eve geçmemesini sağlar.
Özel evdeki standart üç fazlı giriş için iyi uzip en az 9000'dir. Р.
Uzip genellikle ayrı arazilerin ayrı devrelerine konur. Yıldırım iletimi yoksa. Yani, eğer yıldırım sokak kablolarına veya evin yanındaki toprağa düşerse, kablolmayı kaydetmek için yapın.
Birleştirildiğinde, her iki topraklama sistemi de potansiyel eşitleme sistemi - çorba içerir. Böyle bir sistemde, ev tasarımlarının tüm metal parçaları ve tüm metalik iletişimler, ana yer türbinine tellerle beslenir. Yani, örneğin banyodan ayrı bir topraklama kablosu çekilir. Başka bir tel - gaz borusundan bir tane daha - metal havalandırma kutusundan ve benzeri.
Çorba yoksa, yıldırım potansiyellerin farkı çarptığında ve yıldırım koruma ve metal yapıların unsurları arasındaki test gerçekleşecektir. Örneğin, yıldırım vuracak Kablo şimşek mesajı Çatıda ve tavan arasında - aydınlatma kablosu voltajın altında. Çorba yoksa Nedeniyle Kablo ile kablo arasındaki potansiyel farklılıklar, çatının ayrıldığına rağmen konuşmaya başlayacaktır. Bir yangın başlayabilir.
Cihaz, ana topraklama veriyoluna çorbaya girmeniz önerilir:
- İletişim Binası Metal Boruları: Sıcak ve Soğuk Su Temini, Kanalizasyon, Isıtma, Gaz Kaynağı.
- Yapı çerçevesinin metal parçaları.
- Merkezi havalandırma ve klima sistemlerinin metal parçaları.
- Yıldırım koruması.
- Telekomünikasyon kablolarının metal kabukları.
Potansiyelleri eşitlemek için tel bölümü, giriş telinin enine kesitinden daha az olmamalıdır.
Topraklama devresi nasıl yapılır
Bir yer seçmek. Zemin konturu evden uzakta olmaz: bir kural olarak, iki metreden daha fazla değil. Bu, konturu kalkanla bağlayan iletkenin uzunluğunu kaydeder. Islak bir yer seçmek daha iyidir: göletin yanında, bir ova veya bahçede. Nemli, toprakla en iyi pim pimini verecektir. Ev yığınlar veya bant temelinde duruyorsa, evin altındaki konturu yapmasına izin verilir.
Hala toprak türüne bakın. Olursa, inşaat sırasında bir örnek yapıldı, çok fazla kum evin kumlu toprağının yakınında getirildi. Ve biraz daha fazla - kil veya kara toprak. Bu durumda, kontur, evden daha uygun bir toprakta daha büyük bir mesafede yapılır.
Kazı. Toprak işleri dizisi:
- Açmayı üçgen, çizgi veya başka bir konfigürasyon biçiminde bırakın. Yap Mini ekskavatör veya sıradan kürek.
- Pimleri hazırlamak. Çimenin açısını keskinleştirmek için pimin alt kenarı. Bir balyoz puanlamanız gerekiyorsa, platformu pimin üst noktasına bağlayın. Yenmek rahat olacak.
- Gerekli derinliğe kadar topraklama puanlamak için. Kürek kazmaktan daha rahat ve daha hızlıdır veya özel bir nozül ile güçlü bir perforatör kullanın. Pimler, en az 20 cm kadar yerden çıkmalı, böylece daha sonra metal şeritler kaynaklanabilir.
Motobru veya diğer araçların yardımıyla topraklama motorları için "kuyuları" pişirmek imkansızdır. Pimler, yere sıkıca ve boşluksuz girmelidir, yalnızca kontur normal olarak çalışacaktır.
İnşaat kurulumu. Kurulum sırasında eylem sırası:
- Metal bir şeritli topraklama kayıt cihazlarını gözlemleyin, eve girmek için başka bir şerit alın. Aynı yerde kontura bağlanacak, önemli değil: genellikle grup evin noktasında kaynaklanmıştır. Kaynaklı dikişler temiz olmalıdır.
- Korozyon önleyici bileşim, astar, bitüm mastik veya reçine ile işlem kaynakları.
- Siperi bir toprağa veya bir loam, kül ve kül karışımı ile pleep.
Eve girdi. Konturun döngüsünün binanın tabanına getirilmesi ve cıvatayı 10 mm'ye sabitlenmesi gerekir. Onunla, şeridi topraklama iletkeni ile bağlayın - kablo Sarı yeşil renkler. Kablo, kalkanın ana zemin otobüsüne yerleştirilmelidir.
Yer iletkeninin kesiti standardı, faz telinin bölümüne bağlıdır. Bakır telini 6 mm'lik bir kesitli öneririm.
Kontrol edin ve kontrol edin. Standartlara göre, her 12 yılda, toprak döngüsünün direncini kontrol etmesi gerekir. Konturun bazı kısımları yerdesiniz ve sözleşmeli veya dikkate almayacak şekilde yapılmalıdır. Ek olarak, mekanik hasar dışlanmaz: örneğin, Nedeniyle Toprağın hareketliliği kaynaklı bağlantılarla parçalanabilir.
Toprak döngüsünün direncini, toprağın en büyük direncine sahip olduğunda yaz aylarında veya kışın daha iyi olduğunu kontrol edin.
Devrenin ideal olarak kontrol edilmesi Elektrolaboratory ile gerçekleştirilir. Bu hizmet 3000'den itibaren maliyeti Р. Bir elektrik şirketi ofisinden daha fazla ev, daha pahalı olacaktır. Elektrolaboratorlar esas olarak işletmelerde çalışır ve şirketin özel bir siparişe gitmeyi reddetmesi veya uzun süre ayrılmayı erteleyecek. Ölçüm 30 dakikadan fazla sürmez. Evin sahibi, OMAKH'deki toprak döngüsünün direncinin belirtildiği bir protokol verilir.
Sovyet direnişi sayaçlarını alabilirseniz, zemin konturunu kendiniz kontrol edebilirsiniz. MS-08. veya M-416. .
Cihazların çalışması, deneme elektrotlarıyla akımın geçmesine dayanır. Bunlar geçici olarak bir mesafeden yere sokan metal mandallardır. 20-30 M. Konturdan. Kens-Elektrotlar Kontur ile birlikte bir üçgen oluşturur. Voltaj sağladığında, cihaz kontur direncini belirler.
Hazır bir yer kitini satın almak veya kendinizi yapmak daha iyidir
Hazır bir zemin seti satın alabilirsiniz. Onun avantajı - kurulum hızı. Çoğu durumda, hiçbir şey pişman gerekecektir, tüm bağlantılar fabrika tutturucusu kullanılarak yapılır.
Ayrıca, fabrika elektrotlarının, endüstriyel ortamlarda özel mağazalarla kaplandıkları için, fabrika elektrotlarının daha güvenilir, daha az çürüdüğü, endüstriyel ortamlardaki özel mağazalarla kaplı oldukları için, bitkiler galvanikleşme uygulanır.
Hazır setlerin maliyeti. Özel bir ev standı için fabrika modüler topraklama setleri 7000 Р. Altı metrelik bakır elektrotlu iyi bir set yaklaşık 10.000'e mal olacak Р.
Her şeyi kendiniz yaparsanız, kaydetmek mümkün olacaktır.
Kendi ellerinizle topraklama
Çelik köşe 50 × 50 × 5 mm, 6 m, 3 adet.
1782. Р
Metal Şerit, 40 × 4 cm, 12 m
936. Р
Pugv 10 K, 10 m
710. Р
Unutma
- Topraklama cihazını almadan önce, evin sokak desteğinden kaç telin uygun olduğunu ve hangi topraklama sistemlerinin prensip olarak mümkün olduğunu öğrenmeniz gerekir.
- Özel evlerde, yalıtılmış bir topraklama sistemi sıklıkla kullanılır - trafo merkeziyle ilgili değildir ve evin yanında, akımı yönlendirecek yer konturunu gömmek için ihtiyacınız var.
- Topraklama devresi önceden hesaplanmalıdır. Bu genellikle metal çizgilerle beslenen metal pinlerden yapılmış bir üçgendir. Pin sayısı, tıkanıklıklarının derinliği, aralarındaki mesafenin, toprağın meyvesinin derinliklerine, kompozisyonu, toprak nemi ve diğer parametrelerin derinliklerine dayanarak hesaplanır.
- Toprak döngüsünü monte ettikten sonra, genel direnişi kontrol etmeniz gerekir. Bunun için bir elektrolaboratuar siparişi vermek en iyisidir. Bu kontrollerin her 12 yılda bir yapılması gerekir.
Kural olarak, kullanılan Sovyet yapımının eski evlerinde TN-C sistemi Sıfır koruyucu ve sıfır çalışma iletkenlerinin bir kalem iletkenine birleştirildiği ve sistem boyunca birleştirilir. Böyle bir sistemi, dairenin etrafında ve genel kalkanın dört gövdesinde döşenen iki konut kablosu ile bulabilirsiniz.
Dürüst olmak gerekirse, eski fonda dairede topraklamayı nasıl düzeltileceğinden, böyle bir sistem yalnızca kısa devreden korur ve şok kazanma olasılığı artmaktadır. Bu nedenle, bu durumda koruyucu dünya hakkında bazı risklerle konuşmak gerekir. Riskleri azaltan, ancak tam teşekküllü bir koruma olmayan birkaç iş seçeneği vardır ve risk ve risk oluşturulur.
Seçenek 1 Dairedeki kablolamayı üç çekirdekli bir L, N, PE'de değiştirin, ancak PE'yi herhangi bir yere bağlamayın. Gelecekte, genel bir ev alanı yapıldığında, bağlanabilirsiniz. Soket grupları için, Dairedeki gövdeye girmek için faz durumunda RCD'yi kesinlikle kurarız. Mutlak koruma garanti etmezler. Ancak, ev aletlerinin zarar görmesi durumunda, RCO çizgiye enerji verecek ve akımın tehlikeli bir miktar elde etmesine izin vermeyecektir. UYARI 2 Komşular ve yönetim şirketi ile pazarlık yapın ve girişe göre ayrı bir dünya konturu yapın özel bir evde olduğu gibi ilke. Bu seçenek en güvenli ve doğru. Aralık 3 Sıfır ayrılma olduğu gibi, tel PE kabloyu ana kalem tel ile alır. Katlı panelin vücuduna geldiği yerden mümkündür. N ve PES'imizin farklı noktalara bağlı olması önemlidir. PE - gövdede, n - vücuttan yalıtımlı lastikteki, üzerinde, nodların iç suntadan veya makinenin ve tezgahın ardından geldiği vücuttan yalıtılmış. Böyle bir çözümde büyük bir eksi olmaya devam ediyor. Sıfır evin girişinde yanabilir. Evlerin dairelerden daha az olduğunu ve böyle bir problemin olasılığının daha az olduğunu düşünebilirsiniz, ancak bu tehlike hala orada. Bu nedenle, böyle bir topraklama% 100'de çalışmaz. Toprak kablosunu, merkezi ısıtma veya su kaynağının bataryasında bir temas noktası ile çalıştırmayın. Sıfır çalışmayı ve sıfır koruyucu iletkeni çıkışta bağlayarak topraklama yapamazsınız. Koruyucudaki çalışma sıfırının yandığı için tehlikelidir. Bundan sonra, elektrikli cihazlarınızın gövdesinde 220V belirir.
Kullanılan modern apartman binalarında TN-S sistemi İçinde, N ve PE iletkenleri, trafo merkezine tüketiciye bölünmüştür. Bu sistem en güvenli ve tercih edilen, ancak yalnızca yüksek maliyet nedeniyle yeni elektrik tesislerinde uygulanır. Çoğu ev şimdi kullanılır sistem TN-C-S İletkenlerin N ve PE'nin trafodan sonra bir kalem teline bağlandığı ve daha sonra binaya girerken ayrılır.
Bu durumda, üç çekirdekli teller, topraklama soketleri ve koruyucu otomatlar kullanılarak elektrikçilerin montajında koruyucu bir zemin düzenlemek mümkündür. Faz cihaza çarptığında, koruyucu makine çalışmalıdır. Mevcut parçalara dokunurken UDO'yu çalıştırmalıdır.
Elektrik kablolaması için, çift yalıtımdaki üç damarlı, NG'den daha iyi olan üç damarlı bir kablo seçmenizi tavsiye ederiz. Telin bir ucu, kalkanın mahfazasına bağlı dağıtım kalkanı lastiğinin serbest cıvatasının altında ve ikincisi soketin "topraklama" temasından başlamıştır. Aynı anda bir elektrikçi elektrik teknisyenin montajıyla, Toplam House Shield'daki topraklama telinin bağlantısını kontrol edin.
Dikkat! Metal banyo ve lavabo, bir çamaşır makinesinin metal boruları için ayrı bir zemin devresi yapın. Yer kablosunu tamamen metal bir banyo ile gövdeye özel bir gövdeye kadar bağlayın, ancak ayarlanabilir cıvatalı cıvatalara bağlanmaz.
Banyoda koruyucu bir topraklama şemasının şeması aşağıdaki gibi gösterilebilir.
Dikkat! Bir devre varsa, damaktaki topraklama iletkeni, RCD'yi tetikleyeceği için herhangi bir yerde N iletkenli bir temas sahibi olması gerekmez. "Dünyanın" anahtarlarla kırılmaması gerektiğini unutmayın
Evde topraklama nasıl yapılır?
Kural olarak, uygulanan özel bir elektrik evinde dosyalamak için Sistem TT. Böyle bir sistemde, PE topraklama kablosu yer konturuna ve daha fazla hiçbir yerde bağlanır. Böyle bir sistemle, yüksek kaliteli bir toprak döngüsü yapmak gerekir, böylece kısa devre kısa devresi durumunda, koruma otomatını tetiklemek için kısa devre akımı yeterliydi. Özel bir evde nasıl bir şekilde topraklamayı nasıl yapacağınızı düşünün.
Anahat topraklama ve metal çemberlemeden oluşur. Greenler, 2-3 metre uzunluğunda metalik pimlerden yapılmıştır, tamamen yere dahildir. Evdeki bu pimler ve santraller metal çemberleme ile bağlanır. Metal borular, köşeler, çubuklar pimler üretimi için kullanılabilir. Bağlantıların daha hızlı olduğu ve topraklama özelliklerini kaybettiği için fittingleri kullanmak imkansızdır. Pinler arasında metal şeridi rahatça bağlayın. Temel olarak iki topraklama döngü devreleri vardır:
- Topraklama devresinin doğrusal devresi, girişimciler arka arkaya yerleştirilir ve sırayla bağlanır.
- Kapalı devreli bir diyagram, örneğin üçgen ve kare, bu durumda tüm topraklama pimleri kapalı bir daire oluşturur. Böyle bir şema daha güvenilir ve en uygundur. Eğer evin yakınındaki bölgeye izin verirse, kullanın. En optimum şema üçgen olacaktır, pimler arasındaki mesafe 1 m ila 1.5 m arasında olmalıdır.
Özel bir evdeki topraklama organizasyonu, yerdeki toprak konturunun montajı üzerine, konturun elektriksel kalkanına bağlanması ve topraklama işlemini kontrol ederek üç aşamaya katılabilir.
Dikkat! Topraklama devresi için yer seçimine kaydolun, çünkü mevcut bir sızıntı durumunda kimsenin olmaması gerekir. Flowerbed veya pistin altında ayarlayabilirsiniz. İhtiyacınız olan konturu 1-10 metreden eve yerleştirin.
1. Aşama
- Üçgenin konturunun altındaki bölgeyi, yapıya yönde not ettik, 70 cm derinliğe sahip bir hendek kazıyoruz.
- Üçgenin köşelerinde yere, metal köşeleri veya borular, yaklaşık 2,3 metre sürtünme seviyesinin altındaki derinliğe yönlendirilir. PIN'lerin uçları tıkanmıştır, böylece topraklarla uykuya daldıktan sonra yaklaşık 50 cm toprak vardı.
- Daha sonra bu uçlar metal çizgilerle kaynakla bağlanır, böylece erişilemez bir üçgen şeklinde kapalı bir devre oluşturur.
- Sonra kontur metal grubuna eve gidiyor. Sonunda, evin duvarında, cıvatayı elektrik panelindeki lastikten topraklamanın sabitleneceği cıvatayı kaynaklandırırız.
- Kaynak dikişleri, korozyona karşı korumak için bitüm boya veya mastic ile boyanır.
- Oluk açması uykuya daldık ve korozyona karşı korunmaya karşı korumak için boyayı boyayın.
Dikkat! Topraklamanın daha iyi topraklanması için, tuzun aşağıya düşmeden önce konturunu serpebileceğiniz, iddia edilen tuzlu toprakları akımı harcadığından bir yanıltıcı var. Bunu yapmayın, çünkü işlemin ilk aşamasında iletkenlik göstergeleri daha iyi olacaktır, ancak uzun vadede, ana hatlarınız paslanmadan çok daha hızlıdır ve işlevlerini yerine getirme yeteneğini kaybeder.
2. aşama.
Bir toprak lastiğini kalkan'a bağlamak için, en az 10 metrekarelik bir kesiti olan sarı renkte bir bakır teli kullanmak daha iyidir.
Dikkat! Bakır teli metal şeride sabitlemek için, cıvatanın çapına bir delik yapılır, tel özel terminalleri olan bir rondela ile bir somunla sabitlenir, ancak üzerlerinde soğutucu değildir. Bu yer bir parıltı ile temizlenir ve metali oksidasyondan ve korozyondan korumak için bir yağ ile kaplanır.
Bakır tel, gövdeye bir vida bağlantısı ile tutturulur. Kalkan kapısı topraklanmamışsa, daha sonra başka bir tel ile topraklayın.
Tavsiye! Kalkantaki topraklama lastiklerini, iki kabloyu bir noktada düzeltilmesi yasak olduğu için, farklı çizgiler için istenen delik sayısıyla topraklama lastiklerini önleyin.
Sahne 3.
Yapılan koruyucuların performansını kontrol edin. Güvenliğiniz için her 3 yılda bir kontrol yapmak daha iyidir. Doğrulama bir ohmmetre tarafından gerçekleştirilir. Sıradan bir ampulü faza ve kontura bağlarken devrinizi kontrol edebileceğiniz gibi görünebilir ve yakılır, ancak düşük güç tüketimi nedeniyle hatalı.
Topraklama devresinin direnci 4 ohm'dan fazla olmamalıdır. Bir elektrikçi davet etmenizi ve topraklama devresinizin doğru çalıştığından emin olmanızı tavsiye ederim.
Konu önerileri
Artık bir apartman dairesinde ya da evinde nasıl topraklanacağını biliyorsun. Özetleyelim:
- Bir kişiyi bir dairede veya özel bir evdeki olası şoktan korumak için topraklama gereklidir.
- Elektrikli cihaz gövdesi topraklanmış ve yüklü RCD olduğunda en güvenli seçenek.
- Eski konut kuruluşunda, NG VG'nin üç çekirdekli kablolarındaki eski kablolamayı riske atar ve değiştirmemesi daha iyidir ve genel kapı devresini takma konusunu çözmeye çalışırken, Koruyucu Otomasyon kullanın.
- Yeni bir konut vakfında, üç çekirdekli teller, topraklama soketleri ve koruyucu otomasyon kullanarak elektrikçilerin kurulumunda koruyucu bir zemin düzenlemek mümkündür. Faz cihaza çarptığında, koruyucu makine çalışmalıdır. Mevcut parçalara dokunurken UDO'yu çalıştırmalıdır.
- Metal banyo ve lavabo, metal borular, çamaşır makinesi, bir pişirme paneli ve pirinç dolabı için ayrı bir zemin devresi yapın.
- Özel bir evde, yerdeki üç pimin topraklanması, birbirine bağlı ve toprak otobüsün kalkanına sahip bir devre düzenleyin.
- Topraklamanın doğruluğunu kontrol ettiğinizden emin olun.
Özel bir evdeki topraklama devresinin organizasyonunun şematik bir diyagramı aşağıdaki gibi gösterilebilir: