Rusya Federasyonu'nda evsel su temini ve binaların kanalizasyon işlemleri için ne tür yapı kodları veya ortak girişimlerde bulunur? Bu belgelerin temel gerekliliklerinin kısa bir incelemesini yapmalıyız. Buna ek olarak, makale çerçevesinde bazı referans verileri sunacağız ve su boru hatlarının hesaplarını yapmak için en basit yöntemleri açıklayacağız. Hadi başlayalım.
Belgelerin listesi
Aslında, birbiriyle kısmen örtüşen sadece iki noktadan oluşur.
- Ana belge - yurt içi su temini ve binaların kanalizasyonunda SNiP 2.04.01-85. Mevcut baskısı 1996 yılında İnşaat Bakanlığı tarafından onaylandı.
- SP 30.13330.2012 kurallarının kodu aynı SNiP'nin güncellenmiş bir sürümüdür.. Bu belge daha sonraki bir tarihe kadar olduğu için araştırmamızın ana konusu olacak; Bununla birlikte, SNiP'nin eylemlerini iptal etmez.
Merak ediyor: SNiP 3.05.04-85'e göre binaların dış su temini ve kanalizasyonları, SP 31.13330.2012 ve 32.13330.2012 sayılı yeni kurallar kümesinin mevcudiyetine rağmen, kısmen kendi gereksinimlerini kopyalayan, bugüne kadar tasarlanmakta ve inşa edilmektedir.
Ortak girişimin araştırılması 30.13330.2012
uygulama alanı
20-25 katlara karşılık gelen, 75 metreye kadar olan binalar için su temini ve drenaj sistemleri ile sınırlıdır.
Belge geçerli değil:
- Yangın su boruları.
- Asansör düğümlerinde.
- Özel su temin sistemleri için (tıbbi prosedürler için su temini, deiyonize su temini, vb.).
Genel hükümler
İnşaat alanında merkezi bir kanalizasyon sisteminin varlığında, binalar iç kanalizasyon ve su temin sistemleri ile inşa edilmektedir. Onun yokluğunda, kanalizasyonun temizlenmesi için yerel kanalizasyon arıtma tesisleri kullanılır; bunlar iki katın üzerindeki kamu kurumları ve konut binaları ile tamamlanmalıdır.
Sanayi binalarında, kuruluşun merkezi bir su temin sistemine sahip olmaması ve vardiyalı çalışanların sayısı 25'i geçmezse, su temin sistemi ve kanalizasyon sistemi mevcut olmayabilir.
Su kalitesi ve sıcaklık
İçme suyunun kalitesi, SanPiN 126.96.36.1994'te belirtilen şartlara uygun olmalıdır. Üretim ihtiyaçları için teknolojik ihtiyaçlara göre belirlenir.
Sıcak su kaynağının tahliye noktalarındaki sıcaklığı 60 - 75 derece arasında olmalıdır.
Yazarın notu: gerçekte, bu gereklilik, muhtemelen diğerlerinden daha sık ihlal edilmektedir. Mevcut sıcaklık programlarına göre, dışarının + 8'inde, ısıtma ana hattının besleme borusundaki su sıcaklığı 46.4 - 53.2 C olmalıdır. Bu durumda en az 60 alınabilir, yazar tamamen anlaşılmaz.
Anaokulları ve kreşler, sıcak su kaynağının sıcaklığı +37 C'den yüksek olmamalıdır.
İçilmez su, tuvaletlere (pisuarlar ve yıkama rezervuarları) tedarik edilebilir. Daha düşük işleme gereksinimleri ile, metreküp başına fiyat daha düşük olacaktır.
Sıhhi tesisat sistemleri
- Isıtma ana sıcak su temini istenmemektedir. Isı değiştiriciler ve su ısıtıcılarında yerinde pişirilmesi tavsiye edilir.
- Yangın suyu temini evsel ve endüstriyel içme ile birleştirilebilir.
- Sıcak su sıcaklığını bir musluğun yokluğunda muhafaza etmek için DHW sistemi dolaşmalıdır. Bu amaçla, 4 katın üzerindeki binaların yükselticileri (3 ila 7 parça) gruplar halinde birleştirilir; Kazaklar çatı katında veya dairelerde döşenir.
Su alma noktalarındaki basınç aşağıdaki gibi olmalıdır:
|Cihaz yeri||Basınç, kgf / cm2|
|Binada alt cihaz||4.5'ten fazla değil|
|Daha önce inşa edilmiş alanlarda dikilmiş binalar için de aynı||En fazla 6|
|Binada üst cihaz||En az 2|
Önemli: Bir atmosferin basıncı 10 metrelik bir su sütununun yüksekliğine karşılık gelir. Buna göre, bu gereksinimleri karşılamak için 25 metrenin üzerindeki herhangi bir bina orta katlarda ara değiş tokuşu ile tamamlanmalıdır. Pratikte, varsa takas bodruma veya ayrı bir binada kurulur.
kanalizasyon
Kanalizasyonun drenajı, yer çekimi kapalı boru hatları ile düzenlenmelidir. Kanalizasyon hatları düz olarak döşenmiştir; dönüşler, ilgili fashonina'nın zorunlu kurulumu ile gerçekleştirilir. Önyargı, site genelinde sabit kalır.
Faydalı şeyler
Son olarak, okuyucuya su borularının tasarımı, inşası ve bakımı ile ilgili belirli bir miktar sistemsiz bilgi sunacağız.
- Su kaynağından binanın temeline kadar olan mesafe en az 5 metre olmalıdır.
Ancak, SNiP 2.07.01-07'ye göre, koruyucu bir kutuda çelik veya plastik bir boru döşenirken, su kaynağından binaya olan mesafe bir buçuk metreye düşebilir.
- Su temin şebekesi, geçiş halindeki binalardan geçerse, Şehir Su Şebekesinin sorumluluğu alanında kalır. Konut organizasyonu sadece karayoluna erişim sağlamakla yükümlüdür.
- Aşağıdaki tablo kendi elinizle bir ev veya apartman için su tedarik sisteminin çapını hesaplamaya yardımcı olacaktır:
|İç çapı, mm||Saniyede litre tüketimi|
|10||0.11|
|15||0.35|
|20||0.7|
|25||1.4|
|32||2.3|
|40||3.5|
|50||5.9|
- Pik su tüketimini hesaplamak için talimatlar başka bir tablo kullanımına indirgenmiştir:
|Sıhhi tesisat armatürü||Saniyede litre tüketimi|
|Klozet (tahliye musluğu)||1.40|
|Klozet (gömme tankı)||0.10|
|Su musluğu||0.30|
|Duş, lavabo, lavabo||0.12|
|Su banyosu||0.25|
- Aynı anda birden fazla nokta kullanılması amaçlanıyorsa, bunların içinden geçen akış toplanır. Örneğin, bir küvet, bir tank ve bir mutfak lavabosu ile bir tuvalet kase için 0.25 + 0.10 + 0.12 = 0.47 l / s olacaktır.
Sonuç
Bu makalenin materyalinin, su boruları ve kanalizasyon sistemlerinin tasarımının temellerini öğrenmesinde okuyucuya yardımcı olacağını umuyoruz. Bu makaledeki video ek bilgi sunacak. İyi şanslar!