Romanya'daki enerji piyasasında fiyat çok önemli bir faktör olduğundan ve merkezi ısıtma bağımsız ısıtma sistemlerine (çoğunlukla verimsiz gaz kazanlarına) doğrudan rakip olduğundan, merkezi ısıtma şebekelerinin verimliliği çok önemlidir. Doğal gaz fiyatı daha düşük bir düzeyde olduğundan, bağlantı kesme hızı on yıl önce ciddi bir yükselme göstermiştir; bu şekilde daha önce küçültülen şebeke fazla boyutlandırma nedeniyle daha az verimli hale gelmiştir. Diğer AB üye devletlerinin aksine, Romanya'da CO2 üzerinde herhangi bir vergi uygulanmamaktadır. Bu nedenle, piyasa çoğunlukla merkezi ısıtmanın aleyhine bozulmuştur. Diğer taraftan, doğal gaz fiyatlarının son yıllarda artmasıyla ve daha sürdürülebilir enerji sistemlerinin lehinde bir farkındalık oluşmasıyla birlikte, merkezi ağların önemi artmış ve Otopeni projesi elbette ki bunu sağlamada önemli bir dönüm noktası haline gelmiştir.
Ayrıntılar
80’li yıllarda imal edilen mevcut beton kanallar, dar mekân boyunca flexalen bölümlerini kaydırmak için kullanılmıştır. Flexalen, çukur dışında hesaplanabilen elektrofüzyon kaynağı kullandığından, yön değiştirme bağlantı parçalarını uygulama ihtiyacı olmaksızın uygulama sorunsuz ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Kaynaklama ve yerleştirme prosedürü için fazladan uğraş gerektiren ön yalıtımlı çelik uygulamalarının aksine, yol açılmadan ve hatta akan trafik rahatsız edilmeden gerekli işlemler yapılmıştır. Doğal olarak, ara bağlantı noktaları arasında her zaman en kısa yol seçilmiş, böylece ciddi anlamda maliyet ve yerden tasarruf edilmiştir.
Hedefler
Isıtma istasyonlarının ara bağlantısı ve mevcut ısıtma şebekelerinin minimum iş gücüyle ve zamanla yenilenmesi, ısı dağıtımının maksimum verimlilikle yapılması için hedeflenmişti.
Sonuçlar
Verimlilik
- çelik ön yalıtımlı boruların klasik uygulama masrafı ile karşılaştırıldığında, uygulama masrafı %75 oranında azalmıştır. Daha hızlı uygulama nedeniyle (klasik sisteme göre ± 3-4 kat daha hızlı), ağır makineler için yakıt kullanımında azalma; polifüzyon uçtan uca kaynak veya elektrofüzyon yöntemleri
- gereksiz iş gücünün azaltılması ve PB borularının kaynaklanmasında gereksiz olan sarf malzemelerinin ortadan kaldırılması yoluyla toplam yatırım maliyetinde %40 tasarruf
- Hava basıncının 4,5 bar olduğu sistemde 2 saat ve 24 saat boyunca 8 bar'lık suyla basınç testleri uygulandığında Flexalen PB boru sistemlerinin güvenilirliği sayesinde herhangi bir basınç kaybı yaşanmamıştır
- Açıkta kalan alanların risklere ve bozulmalara maruz kalmasının sınırlanması
Çevre
- Esnek değişimler ve eğimler sayesinde, çukurlar ağaçları, çalıları veya çiçek bölgelerini etkilemeyecek şekilde düzenlenmiştir
- Karbon emisyonunda ciddi azalma
- Ağır makinelerin yakıt kullanımını azaltma
Organizasyonlar
AVIPROD Pitesti (genel girişimci ACVATOT Bükreş), yüklenici olarak görev yapıp uygulama çalışmalarını gerçekleştirmiştir
Dalkia (şebeke operatörü)
Ek Bilgiler
Proje raporunu aşağıda bağlantıyla bilgi merkezimizden indirin!