Esnek tasarım
Dört 4-20-mA verici, 2/3 telli bir teknolojiyle maksimum dört giriş modülüne bağlanabilir. Her giriş modülü üç röleyle donatılmıştır.
Bu değiştirilebilir röleler, "Arıza", "1. alarm" ve "2. alarm" mesajları için uygun modülün ortak alarmları olarak tasarlanmıştır. İki alarm tam olarak yapılandırılabilir ve yükselen veya düşen ve kılıcı veya kendiliğinden bırakan olarak ayarlanabilir.
Ayrıca Regard 3900 iki röle modülüyle donatılabilir. Bu modüllerin her birinde sekiz röle bulunur.
İlk röle her zaman bir arıza rölesi olarak yapılandırılmıştır ve değiştirilemez. Diğer yedi röle bağımsız, kolektif veya grup alarmı olarak yapılandırılabilir. Bunlar, çalışan bir akım rölesi veya bağımsız bir akım rölesi olarak çalıştırılabilir.
Uygulamaya ve bağlanan dedektörlere bağlı olarak, üçüncü bir gaz alarmı ve ek bir uyarı yapılandırılabilir.
Alarm röleleri, kontrol ünitesinin önündeki bir düğme kullanılarak kabul edilir.