Basınçlı hava ve bu süreçlerde kullanılan farklı araçları farklı şekillerde değerlendirebiliriz. Kompresörlerin kontrolü ve devir kontrolü hakkında daha fazla bilgi alın.
Regülasyon sistemleri gittikçe daha gelişmiş hale geliyor ve hızlı geliştirme çalışmaları sonucunda çeşitli yeni çözümler sunuluyor. Röle sistemleri yerine programlanabilir ekipmanlar (PLC) kullanılıyor. Bunların yerine de mikro bilgisayarlara dayanan, ürüne uyarlanmış sistemler geliyor. Bu yazılarda en sık kullanılan kompresör tiplerindeki bazı kontrol ve izleme sistemlerinden bahsedilecek. Burada yüke geçme-boşa alma-durdurma kontrolünü anlatacağız.
Deplasmanlı kompresörlerde en yaygın kullanılan regülasyon yöntemleri "hava üretme" / "hava üretmemedir" (boşa alma kontrolü). Hava gerektiğinde bir solenoid valfe sinyal gönderilir ve kompresörün giriş valfi tam açık konuma yönlendirilir. Valf ya tam açıktır (yükte) veya tamamen kapalıdır (boşta), ara konum yoktur. Artık küçük kompresörlerde yaygın olarak görülen klasik kontrol yönteminde, basınçlı hava sisteminde iki seçilebilir değeri olan bir basınç anahtarı vardır: biri minimum basınç (yükte) ve biri de maksimum basınca (boşta) karşılık gelir.
Ardından kompresör bu ayarlanan değerlerin sınırları dahilinde, örneğin 0,5 bar basınç ile çalışır. Hava ihtiyacı çok düşükse kompresör büyük oranda yüksüz (boşta) çalışır. Boşta çalışma süresi bir zamanlayıcı ile sınırlıdır (örneğin 20 dakikaya ayarlanır). Ayarlanan süre sona erdiğinde, kompresör durur ve basınç minimum değere düşene kadar tekrar çalışmaya başlamaz. Bu yöntemin dezavantajı, yavaş regülasyon yapmasıdır.
Bu klasik sistemi geliştirmek için basınç anahtarı yerine analog basınç transdüktörü ve hızlı bir elektronik regülasyon sistemi kullanılır. Analog transdüktör, regülasyon sistemi ile birlikte sistemdeki basıncı ne kadar hızla değiştiğini algılayabilir. Ardından sistem motoru çalıştırır ve klapenin doğru zamanda açılıp kapatılmasını kontrol eder. Bu yöntem ± 0,2 bar dahilinde hızlı ve hassas regülasyon sağlar.
Hava kullanılmazsa basınç sabit kalır ve kompresör yüksüz (boşta) çalışır. Boşta çalışma süresinin uzunluğu, elektrik motorunun çok fazla ısınmadan dayanabileceği maksimum çalıştırma sayısına ve genel işletme maliyeti stratejisine bağlıdır. Sistem hava tüketimindeki trendleri analiz edebilir ve motoru durdurmaya veya boşta çalışmaya devam etmeye karar verebilir.
Basınçlı hava ve bu süreçlerde kullanılan farklı araçları farklı şekillerde değerlendirebiliriz. Kompresörlerin kontrolü ve devir kontrolü hakkında daha fazla bilgi alın.
Basınçlı havayı işleme yöntemleri ve bu süreçlerde kullanılan farklı araçlar hakkında daha fazla bilgi alın. Burada hava kompresörlerinin kontrolü ve izlenmesi konusundan bahsedeceğiz.
Basınçlı havayı farklı şekillerde işleyebiliriz ve bu süreçlerde farklı araçlar kullanılmaktadır. Burada basınçlı hava akışının düzenlenmesi hakkında daha fazla bilgi alın.