Sıcak su tabanının klasik versiyonu, sıcak su ile metal veya plastik boruların döşendiği kalın bir beton şapdır.
Sıcak su taban cihazı
Modern malzemelerin ve teknolojilerin yardımıyla betonarme ısı kayıplarını azaltmak için maksimum şekilde izole edilir.
İzolasyon malzemeleri gereklidir.
Isıtma kontrolü ve çalışma modlarının kontrolü özel bir mekanizma, aktüatör ve sensör bloğu tarafından gerçekleştirilir.
Su tabancası
Odanın en alt elemanı ısıtılır, termal hava konvansiyonu süreçleri iyileştirilir, sıcaklık hacim boyunca aynı olur, ölü bölgeler ve taslaklar kaybolur. Sıcak zeminler, konforu ve estetiği başarılı bir şekilde birleştirir, insanların kalması için en uygun koşulları yaratır. Yerden ısıtma, optimum tasarım nedeniyle diğer alan ısıtma yöntemlerine göre çeşitli avantajlara sahiptir.
Isıtma sistemlerinin karşılaştırılması
"Sıcak zemin" ilkesi nedir
Estetik ve hijyen "sıcak zemin"
Üreticiler onlar hakkında konuşmayı sevmiyorlar, ama varlar. Sıcak zeminlerin belirli bir tasarımını seçmeden önce, bu tür ısıtmanın sorunlu taraflarına kendinizi alıştırmanız gerekir.
Yerden ısıtma hem ek hem de ana ısı kaynağı olabilir
Radyatörsüz bir "sıcak zemin" sistemi yardımıyla evi ısıtmak mümkün mü?
Radyatörlerden sıcak bir zemin ile bir balkonun ısıtılması
Sistemi kurmak yasak olduğu yerden ısıtma için kurulum şemaları
Üç yollu bir vana ile sıcak su tabanının düzeni
Üç yollu vana ve taşma dengeleme ünitesi ile su zemini ısıtma sistemi
Kısıtlamaların varlığının nedenlerini anlamak, ayrıca, ısıtmalı bir zeminin, su ısıtması ile optimum tasarımını seçmesine de izin verecektir. Şu anda, su soğutmalı: ince, hafif ve beton ile ısıtılmış zemin tasarımlarının çeşitli türleri vardır. Her birini, tüketici ve kurucu bakış açısından kısaca düşünün. Bu yaklaşım, tanıtım teknik özelliklerinden ziyade gerçek hakkında konuşmak için bir fırsat sağlayacaktır.
Su bazlı ısıtma sistemlerinin çeşitleri
Aynı zamanda, beton şap taban tabakası ve ısı dağıtım tabakasıdır. Farklı kalınlıklarda olabilir, zemindeki maksimum yükler, binanın mimari özellikleri ve müşterilerin istekleri dikkate alınarak özel parametreler seçilir. Bu tasarım bazen "dolgu" veya "ıslak" olarak adlandırılır.
Sıcak bir zemine şap
Verimlilik ve verimlilik açısından, lider bir konuma sahiptir. Bir dezavantaj vardır - acil durumlarda onarım çalışmaları çok daha karmaşık hale gelir, zemindeki yük artar. İnşaat ve montaj işlerinin kaliteli performansı ile, bu yapıların ömrü 50 yılı aşmaktadır.
Beton şapda su tabanı ısıtmanın döşenmesi
"Beton" yapı sadece beton levhalara monte edilir ve her biri önemli bir rol oynayan birkaç gerekli katmandan oluşur.
Bir zemine yayılan film su yalıtımı görevi üstleniyor
Fotoğrafta kenar bandı
Pratik öneriler. Amortisör bant kullanarak sıcak zeminlerin profesyonel montajcılar, sıcak beton zeminlerin geniş alanlarını daha küçük parçalara ayırmaktadır. Bu, sıcaklık farklılıklarından dolayı büyük yapılarda meydana gelen çatlakların görünümünü tamamen ortadan kaldırır.
Bant duvarlarını döşemeden önce hizalanmış ve temizlenmiş, arka tarafta özel bir plastik önlük var. Duvar ve zemin levhası arasındaki boşluğu kapatmaya yarar, bunun yapılmaması gerekir, eğer bu yapılmazsa, o zaman çimentolu jöle alt katlara sızabilir.
Isı yalıtım malzemeleri Isıtma sistemlerinin beton tasarımı yüksek mukavemetli sıkıştırılmış veya preslenmiş ısı yalıtıcıları kullanmaya ihtiyaç duyduğunda.
Yerden ısıtma için ısı yalıtımı Thermopol
Yalıtım - sistemlerin etkinliği üzerinde doğrudan bir etkisi olan ana unsur. Bu, yalıtımın görevleri yerine getirmemesi durumunda birinci katlar için özellikle önemlidir, o zaman yeraltı mekanlarında ısı enerjisi kaybolur. Bina kodları, üretim malzemesine ve zeminlerin fiziksel özelliklerine bağlı olarak yalıtımın kalınlığını düzenler. Beton levhalar için kalınlık en az beş santimetre olmalıdır.
Su izolasyonlu zemin için paspas
Genellikle bu amaçlar için preslenmiş cam yünü ve dayanıklı polistiren köpük kullanılır. Malzemelerin yoğunluğu en az 30 kg / m3 olmalı, ön yüzey ısıl iletkenliğini arttırmak için alüminyum folyo ile kaplanabilir.
Sıcak su tabanlar için paspaslar
Borular. Plastik veya metal olabilir.
Yerden ısıtma için boru
En ucuz plastik, en pahalı - bakır.
Yerden ısıtma için bakır boru
Pahalı seçenekler satın almamalı, plastik boruların performansı tüketicilerin modern gereksinimlerini karşılar. Yüksek sıcaklıklarda mukavemeti arttırmak için, polietilen boruları, yenilikçi katkı maddeleri ile yüksek moleküllü polietilenden yapılmış bir takviye katmanına sahiptir.
PE polietilen borular
Su ısıtma borularının döşenmesi, yalıtım tabakası üzerinde yapılır, şemalar ve tesisat tipi, tesislerin büyüklüğüne ve konfigürasyonuna bağlı olarak master tarafından seçilir. Pozisyonu sabitlemek için özel sabitleme elemanları kullanılır. Lastikler ve şeritler, kelepçeler ve özel cihazlar olabilir.
Sıcak zemin borularının sabitlenmesi
Genleşme derzleri. Sadece zeminin karmaşık geometrik konfigürasyonuna sahip veya çok uzun olan odalar içindir. Bu katmanlar, kuplörde kritik dahili termal streslerin oluşumunu engeller.
Genleşme derzlerinden geçen boru
Genleşme derzi. Dikiş ve borunun kesişim görünümü
Borular monte edildikten sonra, derz ve derzlerin sıkılığı kontrol edilmelidir. Besleme manifoldundan geçen her bir devre su ile doldurulur, testler artan basınç değerleri ile gerçekleştirilir (yaklaşık 6 bar). Sistem bir veya iki gün boyunca basınç altında bırakılır, deneme süresinden sonra kalan basınç kontrol edilir, sızıntılar görsel olarak belirlenir.
Basınç testi kat
Eksiklikler bulunursa, derhal ortadan kaldırılır ve sızıntı testi tekrarlanır.
Şap. Isıtma pastası sisteminin son üst katı. Normal çimento kum harcı kullanılması tavsiye edilmez, plastikleştiriciler ile özel karışımlar satın almak için gereklidir.
Yerden ısıtma için beton
Boruların üstündeki şapların yüksekliği en az 5 cm olmalıdır, aksi halde mekanik hasar riski vardır. Eğer zemindeki yük önemli olacaksa, o zaman taşıma kapasitesini arttırmak için takviye örgü kullanmanız gerekir.
Takviyeli ısıtmalı zemin
Metal veya plastik olabilirler. Takviye ağlarının kullanımı pratik değilse, o zaman çözeltiye - plastik lifler ekleyebilirsiniz. Çözeltiye hazırlanırken katılaşmadan sonra eklenirler, bükülme mukavemetini önemli ölçüde arttırırlar.
Beton için polipropilen elyafın görünüşü
Son kat döşeme için taş veya seramik malzemeler kullanmak daha iyidir. Mükemmel ısı yapar ve odanın etkili ısıtılmasını sağlarlar. Bu malzemeyi kullanan ahşap ve tüm yer döşemeleri en iyi çözüm olarak kabul edilmez. Sistemin verimliliğini azaltmanın yanı sıra, bu tür malzemeler de orijinal özelliklerini kaybeder ve kaybeder.
Bir kiremit altında bir su ısı yalıtımlı katın cihazı
Örtülü ahşap elemanlı evlerde kullanılır, küçük bir oranla karakterize edilir, binaların taşıyıcı elemanlarındaki yükü önemli ölçüde azaltabilir. Betonun ağırlığı 250 kg / m2'ye ulaşırsa, 30 kg / m2'den daha fazla kurutmayın. Isı taşıyıcılı borular, kontrplak veya OSB plakaları temelinde döşenir, aralarında aynı malzemeden şeritler bulunur.
Sıcak zemin suyu
Isı yalıtımı doğrudan parke zemin üzerine monte edilir. Isıtma sisteminin son katmanı - GVL plakaları. İyi termal iletkenliğe ve yeterli güce sahiptirler. Alçı ve ağaç liflerinden üretilmiştir. Yalıtım sisteminin bu tip yapıdaki toplam kalınlığı 10-15 cm'yi geçmez, bu da onları düşük tavanlı odalara monte etmeyi mümkün kılar.
Kuru inşaat, daha az çaba ve zaman gerektirir, maliyet en ucuz seçeneklerden biri olarak kabul edilir. Buna ek olarak, çalışma sırasında herhangi bir döküntü yok, kurulum, sakinlerin yeniden yerleştirilmesi olmadan yapılabilir.
Dezavantajlar - ısı transfer göstergeleri ilk seçeneğin altındadır, ısı akışı tesislerin tamamen ısıtılması için yeterli değildir, sadece ek olarak kullanılabilir.
Sıcak su tabanının ahşap sistemi
Ahşap bir evde sistemin özellikleri
En basit ve en ucuz, çoğu eleman atık keresteden yapılabilir. Taban için kesilmemiş levha dahil olmak üzere düşük dereceli kereste kullanılır. Malzemelerin kalınlığı en azından boruların çapı olmalıdır, aksi takdirde hasar riski vardır. Borular özel plakalarla sabitlenir, plakaların boyutları ısı taşıyıcıların aralığına bağlıdır. Isıtma pastasının kalınlığını azaltmak için, boruları doğrudan döşeme kirişlerine bırakabilir, yükseklikteki tasarruflar üç santimetreye kadar çıkabilir.
Kartın kenarlarından uçlar boyunca, resimde gösterildiği gibi borunun döndürülmesi için yarım daire şeklinde olukların yapılması gerekmektedir.
Folyoyu olukların içine döşemek
Ahşap bir evde sıcak zemin
Ahşap su tabanının düzeni
Yerden ısıtma boruları
Evrensel kullanım, istisnasız tüm durumlar için geçerlidir.
Sıcak su tabanının polistren sistemi
Aşağıdaki öğelerden oluşur:
Polistiren sistemi - fotoğraf
Sistemin kurulumu için asgari bir süre gereklidir, yüksek eğitimli uzmanlara ihtiyaç yoktur. Dezavantajı makul olmayan yüksek fiyattır. Ancak, önemli zaman tasarrufu nedeniyle, böyle bir sistem, yukarıda açıklanan maliyetler ile maliyet açısından oldukça rekabetçi.
Küçük alanların ısıtılması gerektiğinde kullanılırlar. Şirketler küçük çaplı plastik borularla esnek rulolar yapıyorlar. Isı yalıtımlı zeminlerin bu tür tasarımları, masaüstleri, yataklar vb. İle ilgili olarak tasarlanmıştır. Yumuşak zemin kaplamaları altında saklanabilir.
Tüm katlarda ve tüm binalarda rulolar monte edilir. Gerekirse, rulo kesilebilir (sadece tüpe zarar vermez) ve istenilen açıda bükülebilir. Dezavantajı, küçük çaplı boruların büyük hidrolik direncidir, su pompası üzerindeki yükü önemli ölçüde artırır. Şu anda, rulolar kullanıcılara yaygın olarak dağıtılmamaktadır.
Evinizi rahat, modern ve sıcak hale getirmek ister misiniz? Sıcak su tabanına dikkat edin. Bu yazıda, tüm avantajlarını ve dezavantajlarını ayrıntılı olarak açıklıyoruz, boruların nasıl seçileceğini ve yerleştirileceğini, kollektör şemasının ve kontrol sisteminin nasıl tanımlandığını açıklıyoruz.
Su ısıtmalı zeminin avantajları ve dezavantajları. Tabanın hazırlanması. Kurulum nüansları. Boru seçimi, montaj yöntemleri, dönüş sıklığı ve fiksasyon seçenekleri. Şap ve olgunlaşma.
Su zemini ısıtmak, soğutucunun zemin kaplamasının altındaki kontur etrafında dolaştığı odanın bir ısıtma sistemidir. Lütfen her zaman boruların şap içinde olmadığını unutmayın. Konturun betonla doldurulmadığı “döşeme sistemleri” vardır.
Daha yakından bakıldığında, bir su kat ısıtmalı kek aşağıdaki unsurlardan oluşur:
Kullanılan borulara bağlı olarak, birkaç su yalıtımı tabakası olabilir. Taban, bodrum katındaki veya özel bir evin birinci katındaki kaba bir kattır. Tablanın ilk tabakası, düz bir yüzeyin yokluğunda tam olarak gereklidir.
Isı yalıtkan 5 cm kalınlığında standart bir çözümdür. Ancak bir fırsat varsa, kalınlığı 10 cm'ye çıkarmak daha iyidir, bu da tüm sistemin verimliliğini% 10-15 oranında artırır. Özellikle su sıcak zemini birinci katta düzenleniyorsa. Bu tabaka için en iyi malzeme ekstrüde polistiren köpüktür.
Su ısıtmalı zeminlerin büyük çoğunluğunda borular 16 mm çapında kullanılmaktadır.
Kapağın ikinci tabakası tüm sistemi kapatır ve dev bir ısı biriktiricisi olarak hizmet eder.
Su ısıtmalı zemin pastasının kalınlığı 18 ila 23 cm arasında değişir ve bu sistemin 1 m 2'lik kütlesi bir tonluk bir çeyreğe ulaşır! Bu tür sert koşullar, sıcak su tabanlarının yayılmasını önemli ölçüde sınırlar.
Devre, bir ayarlama ve kontrol sistemi aracılığıyla pompaya ve kombiye bağlıdır.
Tüm sistemin yeterli kalınlık ve kütlesi göz önüne alındığında, kullanımı özel konut inşaatı ile sınırlıdır. Dairelerde su ısıtmalı zemin kurmak son derece verimsizdir.
Ana sebep, gücü bağlama zorluğudur. Merkezi ısıtma sistemine sadece düzenleyici makamların izni alındıktan sonra bağlanabilir. Ve neredeyse imkansız olsun. Öyle olsa bile, ana leitmotif ortadan kalkacaktır - özerklik. Dairede elektrik ve hatta gaz kazanları kurma seçeneklerini biliyoruz, ancak bunlar yalnızca kuralları ispat eden izole durumlardır: su ısıtmalı zemin sadece özel evlerde kullanılır.
Tümüyle sıcak su tabanlarının faydaları, yalnızca gaz, kömür, odun gibi ucuz enerji kullanıldığında ortaya çıkar. Isı taşıyıcının bir elektrikli boyler ile ısıtılması, gaz ekipmanından yaklaşık 7 kat daha pahalıdır.
Yerden ısıtma sisteminin dev ısı kapasitesi bir başka artı. Kg 100 kg / m2 ısıtılmış betonun bulunduğu oda hızlı bir şekilde soğumaz (sadece şapın üst tabakası dikkate alınır).
Ama dezavantajları da var. Her şeyden önce, bu canavar eylemsizdir. Böyle bir tabaka şapı ısıtmak için zaman ve enerji gereklidir.
Eylemsizlik, su ısıtmalı zeminin sıcaklığının ayarlanmasının çok koşullu olmasına neden olur. Kontrol ekipmanı, sıcaklık okumalarını soğutucudan, zemin yüzeyinden ve havadan (bazı termostatlarda) alır. Ancak termostattan yapılan değişiklikler çok yavaş ortaya çıkıyor.
Görev oldukça karmaşık, ancak yapılabilir. Sadece ilk önce üssü dengelemek istiyorsun. Bu, çok daha önemli bir gerekliliktir ve tablonun ilk katmanının daha etkin bir şekilde yapılması için gerekli olması gerektiğini dikkate alarak. Neden?
Örneğin, odadaki yükseklik farkı 3 cm'dir. Boruyu hemen yatırır ve sadece bir kuplörle hizalarsanız, bir köşede çimento karışımının yüksekliğinin 4 cm, diğer tarafta ise 7 olması gerekir. Bu, sıcak zeminlerin çalışması sırasında, bir yandan 4, diğer 7 cm'lik betonda ısınırlar. Bu eşit olmayan yük, tüm sistem için bir bütün olarak zararlıdır ve döşemenin hızlı bir şekilde bozulmasına neden olur.
Bu nedenle, ilk ve önemli aşama, zeminlerin ufuk seviyesinde hizalanmasıdır. Beton zemin hazırlamak için ihtiyacınız olacak:
İlerleme:
Zeminler süpürme ve topraklama. Toprak kururken, işaretler koyar. Bunun için, odanın ortasında bir lazer seviyesi, yatay ışının izdüşümünün yerden 15-20 cm yükseklikte olacak şekilde ayarlanır. Daha sonra bir kare, zeminden, odanın farklı köşelerindeki kirişe kadar olan yüksekliği ölçer ve sonuçlara göre en yüksek noktayı belirler. Bu yerde tablanın yüksekliği, izin verilen minimum - 4 cm, diğer yerlerde - ihtiyaca göre yapılacaktır.
Fener takmak için, alçıtaşı kalın bir krema haline getirilir. Daha sonra, küçük yığınlar, 60-80 cm'lik artışlarla bir duvar boyunca elde edilen kütleden yapılır ve bunlar üzerinde bir işaret profili oluşturulur. Ona bir kare koymak, ufuk seviyesine hizalayarak, istenilen yüksekliğe getirin. Duvardan ilk deniz fenerine kadar 50 cm, bitişik fenerler arasında mesafe kuralın uzunluğuna bağlı olarak değişir (1-1.3 m tarafından yönlendirilir). Alçıyı hızlı bir şekilde ele aldığınızı düşünürsek, çalışma "duman kırılmadan" gerçekleştirilir.
Yaklaşık 30-40 m sonra kuplöre dökebilirsiniz. Çimento, 1: 5 oranında PGS ile seyreltilir. Polipropilen fiber 80 gr oranında eklenir. Karışımın 100 litresi başına. Fiber, kaplamanın mukavemetini niteliksel olarak arttıran dağınık bir takviye elemanıdır. Ek olarak, katılaşmadan sonra, yeni yüzey mükemmel pürüzsüz olacaktır.
Karışımı, 10-15 cm'lik bir sonraki partinin bir öncekine gittiği şekilde dökün. Şap, kurallara göre yönlendirme ile kural tarafından dengelenir.
Tüm yüzeyi döküldükten sonra, çimento-kum şapının teknik olgunlaşması için zaman gereklidir. Hesaplama yaklaşık 1 cm kalınlığındadır - 1 hafta.
Ekstrüde polistiren köpük ve çapraz bağlı polietilen köpük, sadece bu iki malzeme su zemini ısıtma sisteminde ısı yalıtımı için kullanılabilir.
Isı yalıtkanının tabakalarını döşemeden önce, odanın çevresi etrafına 10-12 mm kalınlığında bir amortisör bant yapıştırırlar. Sadece şapın ısıl genleşmesini telafi etmekle kalmaz, aynı zamanda ısının duvarlara kaçmasını da önler. Yükseklikte, şapın üst tabakasının sınırlarının ötesine uzanmalıdır.
Isı yalıtımı levhaları vrazbezhku ve her zaman bir su yalıtım tabakası üzerinde ortaya koydu. Su yalıtımı için 0.2 mm kalınlığında plastik film kullanmak en iyisidir.
Eğer ısı yalıtım kalınlığını 10 cm yapmaya karar verirseniz, 5 cm kalınlığında iki tabak tabakası döşerseniz daha iyi olacaktır.Kollar arasında bir boşluk olduğundan emin olun.
Su ısıtmalı zeminleri düzenlemek için tasarlanmış ısı yalıtkan özel plakalar olarak kullanmak için bir seçenek yoktur. Yüzeylerden birinin üzerindeki patronlardaki farkları. Bu patronlar arasında bir boru döşenir. Ama maliyeti makul olmayan bir şekilde yüksektir. Ek olarak, tüm borular böyle levhalarda tutulmayacaktır. Örneğin, polipropilen ve polietilen borular çok elastiktir, ek fiksasyon gerektirecektir.
Borular ısı yalıtıcısına bağlı değildir. Bağlayıcı köpük polimer tabakasından geçmeli ve şap içine kilitlenmelidir. Bu, işin miktarı göz önüne alındığında çok zaman alan bir süreçtir.
Montaj bantları daha kabul edilebilir bir çözümdür, ancak borunun üzerine bir spiral (koklea) yerleştirilmesi çok zordur.
En iyi seçenek, borulardaki ızgarayı düzeltmektir. Bu durumda, ızgara, boruların sabitlenmesi için değil, şapın takviyesi için tam olarak hizmet edecektir.
Çift eksenli gerdirilmiş polipropilen özel ızgaraları vardır ve basit bir duvar ızgarası kullanabilirsiniz.
Su zemini ısıtmak için aşağıdaki tipteki borular uygundur:
Şimdi, birçok özel konut sakinleri, birincil veya ikincil ısıtma için su ısıtmalı bir zemin kuruyorlar. Bir çok avantajı vardır: konforu arttırır, odayı eşit ısıtır, ek enerji gerektirmez (çünkü radyatörlü bir kazandan çalışır). Yazımızdaki talimatlar, su ısıtmalı zeminlerin kurulumunu, hatta deneyimsiz hale getirecektir. Ancak, bu önce tüm nüansları keşfetmeye değer.
Hepsinden iyisi, sıcak su zemin sistemi porselen taş ve çini altına serilerek birleştirilmiştir.
Tabii ki, sıcak zemin laminenin altında, muşamba, PVC fayans ve hatta halı altında, özel bir işaret ile yapılabilir.
Ancak, örneğin, halı, halıyı ısıtmak için bir anlam ifade etmemektedir ve SNiP 41-01-2003'e göre, 31 ° C'nin üzerindeki yüzey sıcaklığını aşmak mümkün değildir. Aksi takdirde zararlı maddelerin salınmasını tetikler.
Muhtemelen, birçok kiracının “serbest” su ısıtmalı zemini merkezi ısıtma sistemine veya sıcak su kaynağına bağımsız olarak bağlaması fikri vardı. Ve hatta bazıları bunu yapar, ancak çoğu durumda bu yerel yasalar tarafından yasaklanmıştır.
Örneğin, Moskova'da, 8 Şubat 2005 tarihli ve 73 no'lu PP sayılı Hükümet Kararnamesi, Ek 2'de, kamuya ait su temini sistemlerinin yer ısıtması için yeniden kullanılmasının yasaklanması hakkında açıkça yazılmıştır.
Kurallara aykırı davranarak, en iyisi tesisatçıları ilk kez ziyaret ettiğinizde iyi olabilirsiniz. Ve en kötüsü - komşuları ısıtmadan bırakma riski.
Bazı bölgelerde, yasak geçerli değildir, ancak bağlantı, sistemin bozulmaması için bir inceleme gerektirir.
Genel olarak, teknik açıdan, bu seçenekler mümkündür, ancak sadece ayrı bir pompa ve karıştırma ünitesi bağlanmışsa ve sistem çıkışta basıncı koruyorsa.
Dikkat edin! Bir apartmanda bir jet pompası (asansör) varsa, o zaman metal-plastik ve polipropilen borular kullanamazsınız.
Sıcak su zemini düzenlemenin birkaç yolu vardır.
Sıcak su tabanı için üç tip boru takın.
Malzemelerin kurulumu ve satın alınmasından önce, yer ısıtmanın hesaplanması gerekir. Bunun için, boruların konumunu bilmek için onarımların yapılmasında faydalı olan konturlarla bir devre çizin.
Genel olarak, ılık su tabanının nasıl hesaplanacağı sorusu ayrı bir değerlendirme gerektirir çünkü tasarım birçok nüansı dikkate alır: ısı kaybı, güç, vb.
Grafik, akı yoğunluğunun soğutucu akışkanın ortalama sıcaklığı üzerindeki bağımlılığını göstermektedir. Noktalı çizgiler 20 mm çapında boruları ve 16 mm.
Grafik, sadece 7 cm kalınlığında bir çimento-kum şapı kullanıldığında geçerli olan ve karo kaplaması olan verileri göstermektedir. Şapın kalınlığı örneğin 1 cm arttırılırsa, ısı akışının yoğunluğu% 5-8 azalır.
Giriş ve çıkışta optimum sıcaklık 5-10 dereceden fazla değişmemelidir. Soğutucunun maksimum sıcaklığı 55 ° C'yi geçmemelidir.
Konturun uzunluğunu hesaplamak için, metrekare cinsinden aktif ısıtma alanı metre cinsinden döşeme adımına bölünür. Bu değere, virajların boyutunu ve toplayıcıya olan mesafeyi ekleyin.
Yukarıdaki şemaya göre, sadece kaba bir hesaplama yapabilir ve karıştırma ünitesi ve termostatlar nedeniyle son ayarı yapabilirsiniz. Doğru tasarım için profesyonel ısı mühendislerine başvurduğunuzdan emin olun.
Sıcak su tabanı döşenmesi teknolojisi, belirli bir sıraya yerleştirilmiş birkaç tabakadan oluşur. Pastanın toplam kalınlığı 8-14 cm, zemindeki yük - 300 kg / m²'ye kadar. m.
Tabanın beton levha olması durumunda:
Su yalıtımı için normal plastik film veya özel malzemeler kullanılmasına izin verilir. Damper bant, 1-2 cm kalınlığında kesilmiş yalıtım şeritlerinden yapılır veya kendinden yapışkanlı bir taban ile hazır bir versiyon alır.
Yalıtım seçimi birkaç faktöre bağlıdır: bölge, taban malzemesi. Örneğin, zemindeki zeminler için (en iyi 10) 5 cm'den daha kalın olmayan ekstrüde polistiren köpük kullanılır ve eğer birinci katın zemininin altında sıcak bir bodrum varsa, 3 cm'den daha ince varyantlar kullanılabilir.
Yalıtımın temel amacı - ısının ısınmasını sağlamak ve büyük ısı kaybını önlemek.
Taban zeminde zemin olması durumunda:
Kaba şap için hazırlık katmanlarını iyice kurcalamak önemlidir. Tabanı sıkıca sıkıştırırken ve ekstrüde polistiren köpüğü kullanarak, sert bir bağ oluşturmak gerekli olmayacaktır.
Diyelim ki iyi bir temel hazırlandı: Düz bir beton levha veya güçlü bir damla olmadan dolgu katmanı. İki metrelik bir ray ile kontrol edildiğinde aşırı yağışlar 7 mm'yi geçmemelidir. Düzensizlikler varsa, kumla kaplanabilirler.
Birisi yalıtımın altında su yalıtımını, biri tersini, üst katta, ve bazılarını orada ve orada kullanıyor.
Ekstrüde polistiren köpük kullanılıyorsa, pratik olarak su geçirmezliğe ihtiyaç duymaz, bu nedenle konumu çok kritik değildir. Ancak, çimento jölesinin yalıtımın dikişleri arasına girmesine ve döşeme içine girmesine izin vermeyecek ve ayrıca nemi alttan tutacaktır.
Yalıtımın dibine sabitlerseniz, boruları yerden ısıtma sistemine doğrudan izolasyona monte edebilirsiniz. Su yalıtımı üstüne serilirse, boruları sabitlemek için kurulum ızgarası gerekecektir.
Duvarda 20 cm ve üst üste bir örtüşme ile su yalıtımı yatıyoruz. Bağlantılar mühürlemek için yapışkan bant ile yapıştırılır.
Bitmiş bir teyp satın aldıysanız - sadece çevre etrafında yapıştırın. Genellikle 5-8 mm'lik bir kalınlığa ve 10-15 cm'lik bir yüksekliğe sahiptir.Yükseklik, dolma seviyesinin üzerinde olmalıdır, fazlalık bir bıçakla kesilir. Bant elle yapılmışsa, duvardaki vidalarla yapıştırdığınızdan veya yapıştırdığınızdan emin olun.
Betonun doğrusal genleşmesi 40 ° C'ye ısıtıldığında metre başına 0,5 mm'dir.
Sıcak su tabanı için sac yalıtım, ofset bağlantılarla sıkıca bağlanacak şekilde döşenir.
Takviye telinin ilk katmanı genellikle yalıtımın üzerine yerleştirilir ve konturları sabitlemek ve yüzey üzerinde ısıyı düzgün bir şekilde dağıtmak için bir temel olarak kullanılır. Tel örgü arasında telle bağlanır. Naylon kelepçelerin üzerindeki ızgaraya boruyu takın.
Kılavuzun çubuklarının çapı 4-5 mm'dir ve hücrenin boyutu - boru aralığına bağlı olarak, kolay montaj için.
Ek olarak, takviyeyi borunun üstüne yerleştirdiğinizden emin olun, çünkü alt kısımdan örgü kullanıldığında bile, en alt kısımda yer alması durumunda hemen hemen hiçbir etki göstermez. Ya da dökme sırasında ızgarayı standın üzerine koyarak bir boşluk yaratın.
Su ısıtmalı zemin çeşitli şekillerde döşenebilir, bunları listeleriz.
Borular, duvarlardan 15-20 cm'lik bir mesafe ile döşenmekte olup, her bir konturun kaynak yapılmadan tek bir borudan yapılması ve uzunluğunun 100 metreden fazla olmaması istenmektedir Duvarlardaki borular arasındaki adım 10 cm, merkeze daha yakındır - 15 cm.
Zemini döşemek, örneğin bir sarmal veya bir yılandan farklıdır. Dış duvarlar için, daha sık serme adımı yapmaya çalışırlar veya soğuk duvarların yakınındaki arzdan bir kontur çizerler. Dış duvarların daha iyi ısıtılması için bir devre örneği fotoğrafta gösterilmiştir, bu seçenek soğuk bölgelerde kullanım için daha iyidir:
Yüzeyin aşırı ısınmasını önlemek için geniş bir boru birikimi olan yerlerde, bunların bazıları ısı yalıtımlı bir boru ile kaplıdır.
Metal-plastik 16 mm ve 20 mm, özel aletler kullanılmadan kolayca bükülebilir. Boruları küçük bir yarıçap açısı ile bükmek ve aynı zamanda çatlamayı önlemek için, köşeler birkaç geçişte (el yakaları) bükülür.
90 ° 'lik bir açıda 5-6 kesişmeye ihtiyacınız olacak. Bu, ilk başta, başparmaklarınızla iterek, küçük bir bükülme yapar, daha sonra kolları viraj yönünde hafifçe yer değiştirir ve eylemleri tekrarlar.
Keskin dönüşlerde borularda kıvrımların varlığı kabul edilemez.
Polipropilen boruların bükülmeleri çok daha zordur çünkü yaylar. Bu nedenle, bükme için ısıtılırlar ya da özel bir bağlantı parçası kullanılarak kaynak yapılır, ancak sıcak zeminler söz konusu olduğunda, bunlar ızgaraya takılır ve kıvrımları daha az keskin hale getirir.
Su ısıtmalı zeminin montajı, borunun ilk ucunun dağıtım manifolduna bağlanması ile başlar ve odayı döşedikten sonra, dönüş hattı hemen bağlanır (ikinci uç).
Çoğu durumda, devreler bir dağıtım düğümünden bağlanır. Çeşitli işlevlere sahiptir: sistemdeki basıncı arttırmak, sıcaklığı ayarlamak, radyatörlerle bir araya getirerek çeşitli devrelerdeki düzgün akış.
Pompalama ve karıştırma üniteleri ile ilgili makalemizde yazdığımız kazana çok sayıda bağlantı şekli vardır: manuel ayar, hava otomasyonu ve servo sürücüler ve sensörler yardımıyla otomatik ayarlama.
Euroconus uydurma
Borular, Euroconus sıkma bağlantılarının yardımıyla toplayıcıya bağlanır.
Tüm devrelerin kurulumunu tamamladığınızda, sızıntı için pnömatik sistem testi yapmak zorunludur. Bunu yapmak için, kompresörü kullanarak basınç testi yapılır. Test için 6 bardan fazla basınca sahip küçük bir ev tipi kompresör uygun olacaktır. Sistemdeki basınç 4 bar'a ayarlanır ve sistem başlatana kadar tüm süre boyunca bırakılır.
Hava molekülleri su moleküllerinden çok daha küçük olduğu için, hafif bir basınç kaybı bile tespit edilebilir. Ayrıca, suyu ısıtmak için zamanınız yoksa, su donabilir, ancak havaya hiçbir şey olmaz.
Şapın doldurulması sadece tüm devrelerin ve hidrolik testlerin yapılmasından sonra yapılır. M-300'den (B-22,5) daha düşük olmayan betonun 5-20 mm'lik bir fraksiyonlu kırma taş ile kullanılması tavsiye edilir. Borunun en az 3 cm'lik minimum kalınlığı, sadece istenilen mukavemeti elde etmek için değil, aynı zamanda yüzey üzerinde ısıyı muntazam bir şekilde dağıtmak için de geçerlidir. Ağırlık 1 kare. kalınlığı 5 cm olan m. 125 kg.
15 cm'den daha yüksek bir şap kalınlığı ile veya yüksek yüklerde, termal rejimin ek hesaplanması gereklidir.
Şapın kalınlığında bir artışla, açıldıktan sonra belirli bir sıcaklığa ısıtılması daha fazla zaman alır ve sistemin ataleti de artar. Tablanın ısıl iletkenliği ne kadar düşük olursa, ısı taşıyıcı sıcaklığı da o kadar yüksek olacaktır.
Büyük bir odayı bölgelere ayırma örnekleri Sıcaklık aralıklarının olmaması veya yanlış pozisyonu, şap başarısızlığının en yaygın nedenidir.
Shrink dikişleri aşağıdaki durumlarda yapılır:
Bunu yapmak için, dikişlerin çevresinin etrafında damper bandı. Dikiş sahasında donatı örgüsü bölünmelidir. Deformasyon aralığı 10 mm taban kalınlığında olmalıdır. Üst kısım bir dolgu macunu ile işlenir. Oda standart olmayan bir şekle sahipse, dikdörtgen veya kare şeklindeki daha basit öğelere bölünmelidir.
Karo genleşme derzleri üzerine döşendiğinde, bitişik plakaların farklı genişlemesine bağlı olarak soyulma olasılığı artar. Bunu önlemek için, ilk parça karo yapıştırıcı üzerine serilir ve ikinci kısım bir elastik dolguya monte edilir.
Ek ayırma için eksik bir profilin deformasyon dikişleri kullanılabilir. Kalınlıkların 1 / 3'ü mala ile yapılır. Beton kurulduktan sonra sızdırmazlık maddesi ile kapatılır. Borular bunlardan geçerse, bunlar da olukla korunur.
Oldukça sık rastlanan bir durum, kuruduktan sonra şap üzerinde çatlakların ortaya çıkmasıdır. Bu çeşitli nedenleri tetikleyebilir:
Onlardan kaçınmak çok basittir:
Sıcak bir zemin için, betonun esnekliğini ve dayanıklılığını arttırmak için bir plastikleştirici kullanmak zorunludur. Ancak, yerden ısıtma için özel hava sürükleyici plastikleştiriciler kullanmanız gerekir.
Tecrübe olmadan, moloz / çakıl olmadan sıcak bir zemin için çimento-kum şapı yapmak mümkün olmayacaktır ve doğru marka CPS, fabrika betonundan daha pahalıya mal olacaktır. Bu nedenle, çözeltinin bileşiminin ihlali nedeniyle çatlamayı önlemek için, molozla dökülen betondur.
M-300 çimento markası M-400'ün bir çözeltisi, yıkanmış kum ve moloz aşağıdaki oranlara göre yapılır.
Kum yerine granit eleme kullanarak başka bir seçenek de vardır, bunun için aşağıdaki elementler kullanılmıştır:
Kaliteli beton, döşenirken suyu serbest bırakmamalıdır (delaminate). Her şey doğru şekilde yapılırsa ve hava sıcaklığı 20 ° C ise, 4 saat sonra ayarlanmaya başlamalı ve 12 saat sonra topuklu herhangi bir iz bırakmayacaktır.
Dökme işleminden 3 gün sonra şap, gücünün yarısını alacaktır ve sadece 28 gün sonra tamamen sertleşecektir. Isıtma sistemini bu noktaya kadar açmanız önerilmez.
Ahşap, betondan farklı olarak ısıyı verimli bir şekilde yürütmez, ancak bunun üzerine kurulum da yapılabilir. Bunun için alüminyum dağıtım plakaları kullanılmaktadır. Borular önceden hazırlanmış tahtaların takılmasıyla yapılan ahşap kanallarda döşenir.
Linolyum, halı ve düz bir yüzeye ihtiyaç duyan diğer malzemelerin montajı için, boruların üzerine bir sunta, kontrplak veya GFL tesviye tabakası serilir. Parke veya laminat bir son kat olarak kullanılacaksa, bir zemin katmanı kullanılmadan, ısıtılmış bir zeminin yapısı biraz basitleştirilebilir.
Kontrplak ve sunta seçerken, bunların sıcak bir zeminle kullanılmasına izin veren hijyenik, hijyenik ve termomekanik göstergelere sahip olduklarından emin olun.
Sıcak zemin suyu fiyatları birkaç bileşenden oluşur:
Ortalama olarak, tüm malzeme ve işlerin yanı sıra, anahtar teslim bazında su ısıtmalı zeminin fiyatı, 1.500–3.000 rubleye mal olacaktır. m.
Aşağıda evin 100 metrekarelik bir kaba tahminidir. m., ancak su ısıtmalı zeminler için fiyatları bölgeye büyük ölçüde bağımlıdır, bu nedenle verilerinizde burayı sürmek ve bağımsız bir hesaplama yapmak en iyisidir. Radyatör, kazan, son kat ve şapın montaj ve satın alma maliyetlerini hesaba katmaz.
Evinizin tüm yıl boyunca sıcak, rahat ve konforlu olmasını istiyorsanız, yerden ısıtma yapabilirsiniz. Bunu yapmak için, bir ısıtma kablosu veya su sistemi kullanabilirsiniz. İkinci seçenek, evinizin merkezi ısıtmasına bağlanabileceğinden daha yaygın olarak düşünülebilir. Ancak, doğru kurulumu yapmak için, önce sıcak su tabanının cihazını düşünmelisiniz.
Sistem sıcak bir suyla ısıtılır - döşenen borulardan geçen su. Çoğu zaman böyle bir tasarımı özel ve kır evlerine monte etti. Dairede, alt katların boru atılımı ve su basması olasılığı nedeniyle pratik olarak kullanılmamaktadır. Ayrıca, ortak bir ısıtma sistemine bağlantı, hidrolik direncini arttırır ve soğutucunun sıcaklığını azaltır.
Sıcak su zemini sistem çeşitleri
Isı yalıtımlı bir katın tasarımı beton veya düz olabilir. İlk seçenek tablayı doldurmaktır. Döşeme sistemi gerektirmez. Temel olarak sıcak bir katın böyle bir cihazı vardır:
Sistemin kurulumuna geçmeden önce, uygun bileşenleri seçmelisiniz. Borular tüm sistemin ana parçasıdır, bu yüzden doğru seçilmeleri gerekir. Sunulan ürünlerin bu tür türleri vardır:
Tüm sistemin önemli bir unsuru, bireysel ayarları yapmanıza, basıncı ayarlamanıza olanak veren manifolddur. Sıcak ve soğuk suların geçtiği bu yapıdan geçer. Toplayıcı sistemi otomatikleştirmenizi sağlar.
Başlangıç olarak, yerden ısıtma borularını döşeyeceğiniz şemaya sahip olmalısınız. Ayrıca, aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilir:
Bu tasarımın avantajı düşük ağırlığı olarak düşünülebilir, bu nedenle zemin üzerindeki yükü azaltmak için hayati önem taşıyan evlerde veya alçak tavanlı odalarda kullanılmalıdır. Bu tasarımın aygıtı oldukça basittir: polistiren plakalarda, alüminyum plakaların yerleştirildiği plakalar önceden yapılır.
Bu durumda, boruların bağlanması bu levhalar için zamanında yapılır. Tasarımın avantajı şapın düzenlenmesi ihtiyacının eksikliğidir. Kaplama malzemesi doğrudan polistiren plakalara serilebilir.
Bu durumda, gecikmelerde veya önceden hazırlanmış bir kalkan tahtası üzerinde sıcak bir zemin döşemek mümkündür. Yerden ısıtma sistemleri raf ve modüler olabilir. İkinci durumda, sunta levhaları kullanılır. Boru ve levha döşemek için kanallar hazırlanmıştır. Sunta levhalar aynı zamanda 2 cm kalınlığa sahiptir, bu durumda ısı yalıtım tabakası tavana girer.
Levhalar ayrıca boruları sabitlemek için çıtçıtlı özel profillerle donatılmıştır. Yerden ısıtma sistemi monte edildikten sonra, son katın döşenmesinden önce tabana güçlendirmek için alçıpan döşeyebilirsiniz.
Fotoğrafta, sunta serilmiş şeritler tarafından oluşturulan kanallarda ısı yansıtan plakalar döşeme süreci
Raf tipi sıcak zemini donatmaya karar verirseniz, bu durumda kalınlıkları 2,7 cm olan ahşap şeritler kullanılır. Döşeme adımı 15-30 cm olmalıdır, şeritler arasında da 2 cm mesafe bırakmanız gerekir. mineral yünü uygulayın. Isı yalıtımlı bir zeminin raf tipi en çok ahşap yapılar ve interfloor kaplamalar için kullanılır.
Bu süreç çok önemlidir. Şapın doldurulması birkaç aşamadan oluşur:
Şapın tamamen kuruması için çok zaman alır (en az 28 gün). Beton dökümü sadece sistem açıkken yapılmalıdır. Borular gerekli çalışma basıncına sahip olmalıdır.
Su ısıtmalı zemini evinize yerleştirmeye karar verirseniz, sadece mağazaya gidin ve istediğiniz seçeneği seçin. Gerçek şu ki, bu konstrüksiyonların neredeyse tüm üreticileri, borular hariç, onlar için bileşen yapıyorlar. Isı yalıtım malzemeleri, kompanzasyon bantları, sabitleme malzemeleri bile sistemle birlikte paketlenebilir.
Valtec toplayıcı cihaz ve kollektör dolabının genel görünümü
Ayrıca, üreticiler aynı zamanda koleksiyoncuların imalatında da yer almaktadır. Bu ürünün maliyeti 80 ila 450 avro arasında değişebilir. Her şey cihaza bağlanabilen devir sayısına bağlıdır.
En popüler üreticiler arasında şunlar vardır:
Bugüne kadar, en az 50 yıl sürebilen polimerlerden borular yaptılar. Büyük bir çekimlerin olduğu koylarda üretilebilirler. Bu, ısıtmalı zemin sistemini geniş odalarda donatmayı mümkün kılar.
Böyle bir ısıtma sisteminin normal çalışması için bir sirkülasyon pompası gerektirir. Bununla birlikte, bazı üreticiler kullanıcıları ayrı bir cihaz kurma ihtiyacından kurtardı. Özel karıştırma üniteleri üretmeye, gerekli baskıyı yaratmaya ve farklı ısıtma programlarını seçme fırsatı vermeye başladılar.
Yukarıdaki üreticilerin neredeyse tamamı, ısıtma kazanları için kontrol panellerinin imalatında görev almaktadır. Yani, evdeki tüm ısıtma sistemini izleme fırsatınız var: hem birincil hem de ikincil.
Su ısıtmalı bir zemini donatmaya karar verirseniz, maliyeti biraz utanç verici olabilir. Ancak, fiyat 5 yıl çalıştıktan sonra ödeme yapabilir. Elektrikli ısıtma sistemlerinin nispeten ucuz olmasına rağmen, enerji taşıyıcılarının kullanımı açısından daha pahalıdırlar.
Yerden ısıtma sistemlerinin satın alınması, kurulumu ve çalıştırılması için nakit maliyetler. Görülebileceği gibi, su ısıtmalı zeminler, sistemi uzun süreli işletimde kurmak için yüksek maliyetlere rağmen, elektrik sistemlerinden daha ekonomiktir.
Bugün hepsi bu kadar. Makaleyi beğendiyseniz veya ekleyeceğiniz bir şey varsa, deneyiminizi veya yerden ısıtma sisteminin kurulum sırlarını paylaşın, bir yorum yazın - bu sadece bizim için değil, aynı zamanda okuyucularımız için de yararlıdır!