Yıldız-Üçgen yol verme bağlantısının kumanda ve güç devreleri şeması
kumanda devresi :
S2 ÇALIŞTIR butonuna bastığımız zaman, KM1 kontaktörüne gerilim veririz, KM1 açık olan kontaktlarını kapatır,
kapalı olan kontaklarını açar ve KM2 hat kontaktörünü çalıştırır, kendi kendini besleyen KM2 kontaktörü zaman rölesini çalıştırmaya başlar,bu arada KM1 kontağı KM3 kontaktörünün gerilim altında kalmasını önler.Bu safhada motor
yıldız bağlantı olarak çalışmaya başlar .
Zaman rölesi süresi dolduğunda, KM1 üzerinde gerilim olmayacağından (KM2 nin zaman ayarlı NC kontağı açılır), bu durum KM3 ün beslenmesine yardımcı olur.(KM2 nin zaman ayarlı NO kontağı sayesinde) Böylece KM3 kontaktörü
çalışır ve motor üçgen bağlantı pozisyonuna geçer. Bu arada KM3 kontağı KM1 kontaktörünün devreye girmesini önler.
Buna elektriksel kiltleme denir.
Eğer motoru durdurmak istiyorsak, STOP butonuna basarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
Güç devresi :
Güç devresinde , termik rölenin kalibre ayarı , sigortalı kesicilerin amperaj ayarları ve topraklama çok önemlidir.
L1- L2 - L3 trifaze şebeke
PE topraklama hattı
F1 termik röle