OBO-Bettermann'ın yanlış sayfasında bulunuyor olabilirsiniz. Geçiş yapabileceğiniz ülke seçenekleri:
Aşırı gerilimden korunma cihazları DIN EN 61643-11 standardına uygun olarak, elektrik izolasyonlu elektrik tesisatları kanalı sistemleri DIN EN 50085-1 standardına uygun olarak ve kablo dağıtım kutuları DIN EN 60670-1 standardına uygun olarak test edilir. Bu test uygulaması ile izolasyonun gerilim dayanımı, aşırı gerilimden korunma cihazları için azami sürekli çalışma gerilimine, elektrik tesisatları kanalı sistemleri ve kablo dağıtım kutuları için anma gerilimine uygun olarak test edilir. İzolasyon testi sırasında, aşırı gerilimden korunma cihazlarında resim 5'te gösterilen test gerilimi, elektrik tesisatları kanal sistemlerinde iki kat anma gerilimi + 1000 V test gerilimi veya kablo dağıtım kutularında resim 5'te gösterilen test gerilimi uygulandığında aşırı gerilim yükselişi meydana gelmemelidir.
Elektriksel olarak iletken olan kablo taşıma sistemleri DIN EN 61537 standardına ve elektriksel olarak iletken olan elektrik tesisatı kanalı sistemleri DIN EN 50085 standardına uygun olarak test edilir. Bu uygulama sırasında bağlantı yerlerindeki iletkenlik, 25 A alternatif akım ile test edilmektedir. Kablo taşıma kanalı boyunca empedans (ölçülen gerilim/alternatif akım), 5 mΩ/m değerini aşmamalıdır. Bir bağlantı yerindeki empedans 50 mΩ değerini aşmamalıdır.