Kurulum şekli ne olursa olsun, sürücüler yalıtım kılıflarına zarar verebilecek darbelere ve kimyasal saldırılara karşı korunmalıdır. Çubuklar (aşağıya bakınız) ve çok çekirdekli kabloların zarfları hariç, bu koruma kanalları tarafından sağlanır, bariz veya duvarda gömülüdür.
Açık elektrik boruları
Tanım olarak çok görünür, görünür kanallar sadece tesisin estetiğinin önemli olmadığı yerler için uygundur: mahzen, ek, garaj, endüstriyel tesisler, vs. Vidalı veya yuva bağlantılı çelik borular uzun süredir kullanılmıştır. Metal kullanımı ile ilgili akım iletimi riskleri, bu metalin daha güvenli plastik kanallar (PVC) lehine terk edilmesine yol açmıştır.
• sabitleme. Bu kanallar genellikle duvarın montajını tamamen çıkarmak için, vidalı taban kullanılarak kelepçeler kullanılarak duvara tutturulur. Atlas tipinin geleneksel metal bilezikleri, diğer tüm plastiklerle daha rahat kullanım, klips veya lir ile değiştirilme eğilimindedir. Ayrıca at nalı şeklindeki bağlantı elemanları da vardır. Sürekliliği sağlamak ve gerekirse kanalın sızdırmazlığını sağlamak için çeşitli aksesuarlar vardır: bunlar arasında bağlantı manşonları, baypas tee ve dirsekler bulunur. Sürekli kanal montajı, tek çekirdekli çekirdeklerin geçişine izin verir. Bazı durumlarda, bu kablo tipinde çok iletkenli bir kablo çalıştırmak uygundur. Daha sonra J baypas ve dirsek kullanımı ile dağıtım yapmak mümkündür, borunun devamlılığı şart değildir. Bir dirsek, PVC'yi bir lehim lambasının (yumuşak) alevi ile ısıtarak da bükülebilir. Operasyon sırasında ezilmeyi önlemek için kanalın içine bir bükme yayı yerleştirmek önemlidir. Kanal sürekli olsun ya da olmasın, 3 cm'den daha az bir su borusuna yaklaşmamalıdır.
Yerleşik elektrik kanalları
İletkenlerin gömülmesi, yaşam alanlarında kullanılan en yaygın yerleştirme tekniğidir. Duvardaki kabloların tamamen çıkarılmasını ve böylece cihazları (anahtarlar, prizler) mümkün olduğunca sağduyulu hale getirmeyi mümkün kılar. Tek damarlı tek iletkenli veya çok damarlı kabloları doğrudan gömmek kesinlikle yasaktır. Her durumda, bir boru ile korunmaları gerekir.
Metal, kanalları delinmeden korumak için uzun süredir kullanılmaktadır. Yine burada, plastikler (PVC) genelleme eğilimindedir. Bu kanallar birbirinden ayırt edilir:
- onların esneklik ve direnç derecesi ;
- onların rengi.
Rengi turuncu, bir alev iletkeni olabilen, duvarlara (beton veya sıva) gömülmesi gereken bir malzeme anlamına gelir. Kanalın sadece ucu, en fazla 11 cm'yi aşabilir (duvarın dekoratif olarak iki katına çıkması gerekebilir). Kanallar, kutular, manşonlar vb. Gibi bağlantı aksesuarları vasıtasıyla birbirine bağlanmalıdır.
Kanallar, elbette, rotalarının herhangi bir yerinde herhangi bir su girmesini, herhangi bir yoğuşma birikmesini önleyecek şekilde kurulmalıdır.
Her yerde ve özellikle bina boşluklarında (içi boş tuğlalar, astarların arkasındaki boşluklar, yalıtım vb.) Gri veya siyah kanalları kullanın. Ticarette satılan boruların adı, malzemeyi, muhtemel kısıtlamalara göre seçtiği bilinen kesin bir koda karşılık gelir.
Elektrik kanallarında iletkenlerin geçişi
Kabloların iletkenlerdeki geçişi, mükemmel bir güvenlik sağlamak için belirli bir dizi katı kurallara uymalıdır. Aynı kanaldan geçen tüm devreler, bir yandan aşırı akıma karşı ayrı ayrı korunmalı ve diğer yandan aynı dal devre kesicisinden olmalıdır. Boruları döşemeden sonra bunları çekmek kolay olmalı. Bu, yolun az sayıda dirseğe sahip olması durumunda ve yalıtkanlar veya yalıtkanlar ve kılıflar dahil olmak üzere iletkenlerin toplam bölümünün, kanalın iç bölümünün üçte birine eşit olması durumunda geçerlidir.
Uyarı: Kanal gömme kuralları, özellikle duvar malzemesinin, bölmenin veya C15-520 standardında tanımlanan katların yapısının doğasıyla ilgili bir dizi kısıtlamaya tabidir. Ona atıfta bulunmak akıllıca.
(fotoğraflar / görseller: © DIY-Prod, özel sözler hariç)
Aynı temada
- Soru / Cevap
- Elektrik tesisatını iyileştirme veya yeniden yapma
- Elektrik telleri nasıl korunur?
- DIY ipuçları
- Bağlantılar ve elektrik terminalleri
- Bölmelerdeki elektrik kanalları ve oluklar
- Elektrik kurulumu için kurallar
- Elektrik tesisatı: tavan lambası için gömme kanallar
Bu ilginizi çekebilir