Kısaca "döngü" soketleri ve spotları bağlamak için "delik" ler hakkında.
- ısıtma
Neden soket ve lambaları tren ile bağlayamıyoruz?
İlk olarak, bu karar düzenleyici ve teknik belgelerin şartlarını ihlal etmektedir. Akım taşıyan damarlar “L” ve “N” için üç ilave elektrik alıcısı olmayan bir döngü ile bağlanmasına izin verilir ve PE iletkeni deşarj edilmelidir. Başka bir deyişle, 4 parçalı bir soket bloğunda, PE söndürülmemiş olabilir ve faz ve sıfır, bir blokta ise bir döngü ile bağlanabilir. Ve üniteden gelen kablo başka bir üniteye, daha da ileri giderse, daha sonra üç çekirdeğin tümü de çözülmemelidir. Evet, ve sağduyuyla, herşeyi düzgün bir şekilde yapmalıyız. Gerçek hayatta iyi bir yere sahip olabilecek aşağıdaki durumu düşünmeyi öneriyorum.
Elimizde: "kabloya" bağlı 3 soket var (Şekil 1)
kurulum yeni olsa da, her şey iyi çalışıyor ve koruma tetikleniyor (şekil 2)
Ancak operasyon sırasında durum değişebilir. İlk önce (panodan) soketin sık sık kullanıldığını, fişi çekerek ve fişi her gün çok dikkatli bir şekilde yerleştirmediğini ve bu etkilerin bir sonucu olarak iletken PE temasının gevşediğini ve zayıflattığını varsayın. Ya da başka bir nedenden dolayı kırılmıştı, örneğin çıkışı değiştirdiler ve PE kontağını sıkmayı unuttular, her şey sizin için çalışıyor ve siz bunu bilmiyorsunuz (Şek. No. 3).
Metal gövdeli bir elektrikli cihaz orta hatta bağlanmıştır ve son çıkışa bağlı tüketici kırılmış ve şasiye kısa devre olmuştur (şek. 4).
Bu anda, biri tehlikeli bir potansiyelin ortaya çıktığı ikinci bir prize bağlı elektrikli bir cihazın gövdesine dokunur.
Soru: “Bir kişi, ikinci cismin vücuduna dokunarak bir akıntıya ne kadar vuracak?” Cevap oldukça tahmin edilebilir.
Bu tür durumlar her zaman gerçekleşir, bu yüzden PE iletkeninin güvenilirliği için gereklilikler, iletkenlerin PE kontaklarının güvenilirliği için gerekli koşullar tamamen aptal insanlar tarafından icat edilmiştir. Anahtarlama için PE iletkenini kullanmak için, (ve faz ve sıfır da) soketin kendisinin teması yanlıştır, bunun için tasarlanmamıştır.
Birisi bağlantıyı bir kablo ile haklı çıkarabilir, üreticilerin bunu yaparken, soketin çıkışında iki iletkenin bağlanması için bir fırsat vardır. Ama hemen sizi üzmek istiyorum, her şeyden önce, merkezdeki bir vida ile kare şeklinde bir somun olan temasın cihaza bağlı olduğunu ve doğal olarak, ya merkez vidanın bir tarafına ya da diğerine teli bağlayabileceğinizi ortaya koyuyor.
Örneğin, iki iletkenin PE kontağına bağlı olduğu banyodaki çıkış bağlantısını düşünelim; (Kablonun ilk PE iletkeni, ek potansiyel dengeleme sisteminin 2. PE iletkeni). Burada, PE kontağın her iki tarafının zaten dolu olduğunu görebiliyorsunuz ve bir bloğa yerleştirilmiş olan banyoda iki soketi fiziksel olarak birbirine bağlayamayacaksınız. Üstelik, kuru odalarda yapılmadığı gibi, derin bir tavada bir lehimleme yapmak bile gerekli değildir, banyo, takip etmediği banyoda, daha fazla tehlike arz eden odalar için tüm lehimleme, bu odaların dışında yer almalıdır. Diğer bir deyişle, bir haysiyet için terminal kutuları. düğümler, ister aydınlatma için bir pim isterse prizler olsun, hijyenik düğümlerin dışında yer almalıdır ve her bir çıkış veya armatürün başına ayrı bir kablo konmalıdır.
Yukarıda tartışılan örneklere ek olarak, temasın her iki tarafının da işgal edildiği durumlar vardır, örneğin, bir halka bağlantı şeması, ama şimdi durum böyle değildir. Ya da kendinden kelepçeli kontaklar ile mekanizmaların kullanımı, bu tür kontaklarda “döngü” ile komutasyon, bu tür bağlantıların GOST 10434-82 (geçerli) gereksinimlerini karşılamaması nedeniyle hariç tutulur.
Şimdi aydınlatmaya dönüyoruz.
Döngülere bulguları döngüler şeklinde düşünün. Bu konuya daha önce grubumda yer alan 6. maddede değindim, bu yüzden kısa bir süre burada deneyeceğim.
Neden döngü yapmıyorsunuz?
- 1. Bu performans tamamlanmadı. İşin ilk aşamasında monte edilen döngüler kendi içinde bir ihlal değildir, ihlaller daha sonra olacaktır. EIR'nin gerekliliklerine uymak için, işin orta aşamasında, tavanı dikmek için zamanınız yoksa, her bir döngünün çevresine bir bağlantı kutusu yerleştirmeniz ve armatürden doğrudan doğruya dalmanız gerekecektir. Tavanlar kapalıysa, açık formda bir kenar ya da gerilmiş tavanın arkasına sarkacak olan VAGO kelepçeleri kullanılarak armatüre dalmanız gerekecektir, böylece 2.1.26 maddesinin OLC'si ihlal edilir.
- 2. Bu çözüm kesinlikle San için uygun değildir. düğümler. Artan tehlikelere sahip odalar için bağlantı kutuları, bu odaların dışına çıkmanız gerekir.
- 3. Ekonomik olarak mümkün değildir. Sadece bir kutu takıp birkaç lambayı yakıp söndürebilmeniz için neden her bir lambanın yanına bağlantıları (lehimleme) yapmalısınız?
Bir örnek düşünün. Tavanda 6 adet spot bulunmaktadır ve “döngüler” yapılmıştır. Kurulumun ilk aşamasında, bunu yapmak daha ucuz ve daha basittir, ancak ilk 5 lambanın yakınında 5 adet taşıyıcı (bağlantı) yapmak gerekli olacaktır. Yani, işin 2 aşamaya ayrıldığı ortaya çıkıyor. İlk önce döngüler yapmanız gerekiyor, ikincisinde lambalara dalmanız gerekiyor, bizim örneğimizde, toplamda, müşteri bakış açısından toplamda, tavana bir kutu monte ettiğimizden çok daha pahalı olacak ve her biri için beslenen 5 adet raspeak Ayrı bir kablo ile lamba.
Özetleyelim.
Soketleri bağlamak için doğru teknik çözümler şunlardır:
a) kuru odalarda:
-derin podozetniki kurulumu ve bunların içindeki kablo kutularının ayrılması, böylece her bir prize bağlanmak için podozetnik'ten 3 tel (L, N, PE) çıkarılır
b) Haysiyet gibi ıslak alanlarda. site:
- terminal kutusunun, düğümün onurunun dışında kurulması ve kablonun her kablonun her bir sokete beslenmesi.
Spot ışıkları bağlamak için doğru teknik çözümler şunlardır:
a) kuru odalarda:
- her 4-6 armatür için “dallanma” terminal kutularının montajı ve her bir armatürün kendi kablosuyla birlikte temin edilmesi.
b) Haysiyet gibi ıslak alanlarda. site:
- terminal kutusunun, düğümün onurunun dışında kurulması ve her bir lambaya giden besleme kablosu.
Değerli meslektaşlarım ve müşterilerimiz, düzenleyici belgelerin gerekliliklerini göz ardı etmemekte, tüm kurallar, standartlar ve yönetmelikler "kan" ile yazılmakta, önce ölülerin istatistikleri ortaya çıkmakta, sonra da bir kural veya standart tanıtılmaktadır. Bir müşteriyseniz, sevdiklerinizin sağlığını riske atmayın, şüpheli tasarruflar uğruna, her şeyden önce sağduyunca yönlendirilmeli, tasarruf etmelisiniz, fakat tasarrufları saçmalık noktasına getirmeyin. Eğer bir usta iseniz, müşterilerinizin sağlığını riske atmayın, kabloları doğru bir şekilde yapın ve düşünceli bir şekilde, daha iyi uyuyun ve sizden sonra gelen meslektaşları, sizi güçlü bir müstehcen sözcükle hatırlamayın. Bu makaledeki herkesin bu konuyla ilgili soruların yanıtlarını bulduğunu ve sonuç çıkardığını umuyorum.
Makaleyi beğendiyseniz, "beğenin" ifadesini yazın ve sosyal ağlarda arkadaşlarınızla ve iş arkadaşlarınızla paylaşın.
Potansiyel bir müşterisiyseniz ve yüksek kaliteli kablolarla ilgileniyorsanız, 8-915-160-31-85 numaralı telefonu arayın.
Saygılarımla Vitaly Shkapin.
Yazar:
Vitaly Shkapin
2003 yılından beri çalışıyorum; elektriksel test laboratuvarı mühendis, tasarımcı, elektrikçi. Elektrik tesisat ekibine liderlik ediyorum, takımdaki çalışan sayısı hacme bağlı olarak değişiyor.
Işıkları bir döngü ile bağlamak mümkün mü?
Michael
Bağlantı kutusundan her bir armatüre ayrı bir kablo çekmemek için 4 × 18 W ilmekli (paralel) 6 flüoresan armatürün bağlanması mümkün mü?
PUE 7
1.7.144
Bir elektrik tesisatının her bir açık iletken parçasının sıfır koruyucu veya koruyucu topraklama iletkenine bağlanması ayrı bir kol kullanılarak yapılmalıdır. Açık iletken parçaların koruyucu iletkene art arda dahil edilmesine izin verilmez.
İletken parçaların ana potansiyel dengeleme sistemine bağlanması da ayrı dallar kullanılarak gerçekleştirilmelidir.
İletken parçaların ek potansiyel dengeleme sistemine bağlanması, hem ayrı dalların hem de bir ortak integral iletkenin bağlantısının yardımı ile gerçekleştirilebilir.
SP 31-110-2003
8.3
Radyal şemalarda, ikinci bir elektrik alıcısının bir döngü bağlantısına izin verilir (PE iletkenleri bir branşman kullanılarak bağlanmalıdır), eğer bu belirli ekipmanı bağlamak için gerekliliklerle çelişmezse ve jumper iletkenlerinin tipi ve enine kesiti ana besleme hattı iletkenlerine karşılık gelmelidir. ek elektrik tüketicileri, toplam akım yükü nominal işletme akımının iki katından fazla olmamalıdır. Başlığın giriş cihazı (ilk) güç alıcısı. Soğutma ve işlem ekipmanının gövde devresi ile ortak tedariğine izin verilmez.
PTEEP
2.7.6
Topraklanacak veya sıfırlanacak elektrik tesisatının her bir parçası ayrı bir iletken kullanarak toprak veya topraklama ağına bağlanmalıdır.
Çeşitli elektrikli bileşenlerin topraklama (iletken) iletkenlerinin ardışık bağlantısı yasaktır.
Topraklama ve nötr koruyucu iletkenlerin kesiti, elektrik tesisatı kurallarına uygun olmalıdır.
Bir döngü ile soket ve lambaların bağlantısı
Tamamen kafam karıştı. Bunu yapmak mümkün mü değil mi? Özellikle yaşayan koruyucu topraklama.
ELP'de, ifadeler yanlıştır - farklı şekilde yorumlanır.
Sorun istemiyorsanız - PE'yi yalnızca ayrılmaz bir ayrılmaz geçiş PE iletkeninden bir dal ile bağlayın.
Prensipte, soketin PE'ye bağlanmış harici iletken parçaları yoktur, ancak bu nasıl görünecektir.
Bu nedenle, açıkça söylemek gerekirse - imkansız / yapmayın.
16 Aralık 1994 tarih ve 6-2 / 11 No'lu 42-6 / 39-ET sayılı Glavgosenergonadzor'un açıklayıcı mektubu, soketlere PE'nin çıkış tapasının altında bir kablo ile bağlanmasını yasaklamaktadır - bir dal yapılmasını gerektirir. Şube podozitniki içinde izin verilir.
Ancak, bu mektup yasal olarak bağlayıcı değildir.
Alexiy yazdı:
Sorun istemiyorsan
Ne ve hangi tarafta?
Alexiy yazdı:
ELP ifadesi yanlış
Alexiy yazdı:
ama bu nasıl görüneceğidir.
Alexiy yazdı:
Açıkça söylemek gerekirse - imkansız / yapmayın.
Alexiy yazdı:
Ancak, bu mektup yasal olarak bağlayıcı değildir.
Alexiy, böyle kesin ve bilgilendirici bir yazı için sana "takdir" ifade edecek bir sözüm yok.
zvezdopad şunu yazdı:
Ne ve hangi tarafta?
Enerji denetimi, nesneyi kabul etmeyecektir.
CTA, yani - PE döngüsünü isteyen, okuyan / anlayan,% 100'lük bir yüzdeye cevap vermek imkansız
haramamburu yazdı:
kesinlikle ve yüzde 100'ü burada cevaplanamaz
Evet, cevap verecek cehennem, nasıl yapmalı? Aracın istediği budur.
CTA şunu yazdı:
ne yapmalı?
Alexiy yazdı:
Sorun istemiyorsanız - PE'yi yalnızca ayrılmaz bir ayrılmaz geçiş PE iletkeninden bir dal ile bağlayın.
Vurgulanan veya tamamen tamamıyla aynı fikirde değilim
Örneğin, duvarda, ONE bir PEN ile tek çıkış, içindeki her şey ayrılmaz bir şekilde ayrılmaz, o bir, ve ilçede bir kilometre daha fazla bir şey yok. PUE'nin bakış açısından, bu çıkış Sezar'ın karısı olarak şüphenin ötesindedir. Bir PEN kontağı olan 10 çıkışa bir uzatma kablosu getiriyoruz, bu çıkışa yapıştırıyoruz ve PEN'den beri uzatma kablosundaki tüm yüklerin yasa dışı olduğu ortaya çıkıyor (PUE), bu yükler bir fiş bağlantısıyla alındı.
Zecher şunu yazdı:
Tamamen kafam karıştı. Bunu yapmak mümkün mü değil mi? Özellikle yaşayan koruyucu topraklama.
Soket klipslerinde PE'nin yıkanması, lambalar normlarla çelişir, sağduyu, kendini koruma içgüdüsü!
Ziyaretçi yazdı:
Soket terminallerinde tıkanmış PE, standartlara aykırı bağlantı elemanları
Ziyaretçi yazdı:
PU-7'den mesaj
İletken parçaların ana potansiyel dengeleme sistemine bağlanması da ayrı dallar kullanılarak gerçekleştirilmelidir.
Cihaz olarak soket, GOST 10434-82'ye karşılık gelen özel klipslere (terminallere) sahiptir, bu da zaten bir şubemiz var demektir.
Ziyaretçi yazdı:
MDS 40-2.2000'den mesaj
Kurulum kutusu GOST 50827-95'e tekabül eder, bu da bir dal kutusuna sahip olduğumuz anlamına gelir.
Ziyaretçi yazdı:
Lyudmila Kazantseva
Benim için bu teyzenin otoritesi değil. Söylemek mümkün değil - bunu yapmak imkansız.
Ziyaretçi yazdı:
SP 31-110-2003'ten Mesaj
Yanılmıyorsam, bu belge bir öneridir.
Ziyaretçi yazdı:
DBN V.2.5-27-06'dan mesaj
Normal yük altında böyle işler. Bu belgeye rastlamadığı halde, tam olarak okunması gerekmektedir.
Ziyaretçi yazdı:
PE soketi, elektrik tesisatının açık iletken kısmı olan soket koruyucu kontağın ayrılmaz bir parçasıdır ve sadece bir grup hattının PE telinin geçişi için bir terminal değildir!
Ziyaretçi yazdı:
Wago imalatçıları tarafından bir kalıp, vida, yüz ve özellikle titizlikle reklam verilmiş, PE soketlerin weidmüller yassı yaylı klemensleri takıldığında, fişin sökülmesinde ve buna bağlı olarak, lehimleme, kaynak, sıkma, sıkıştırma, vidalama, uç kelepçenin dağıtımla veya bitişik çıkışların yakınında tek bir kurulum kutusunda veya en azından çıkış mekanizması için kurulum kutusunda.
Soketlerin terminallerini ve diğer parçalarını mekanik yüklerden korumak için, soket mekanizmasını vidalarla birlikte montaj kutusuna tutturmanız gerekir ve kutu, yükleme sırasında alabaster üzerinde donarak, fişin çekilmesi sırasında soket mekanizmasının kutudan çıkarılmasını önlemektir. Denemenizi tavsiye ederim.
Ziyaretçi yazdı:
Örneğin, gelecekte bir okuma yazma bilmiyorsa, Krivoruk elektrikçi soketi, lambayı değiştirecekse, o zaman güçle ilgili problemler sadece o soketle, tamir ettiği lambayla değiştirilebilir.
Tebrikler! Dünyanın önde gelen akıllarının on yıllardır savaştığı yüzde yüz "bir aptala karşı koruma" buldunuz. Bununla birlikte, yönteminiz henüz her yerde uygulanmamış olsa da, "okuma yazma bilmeyen, çarpık elektrikçiler" için gereksiz olmayacak ve elektrik şebekesine yakın olmasına izin vermeyecektir.
Ziyaretçi yazdı:
Ayrıca, bu terminallerin iki kablo için tasarlandığından, soket terminallerindeki PE kablosunun bağlanabileceği argümanı olmayan, tecrübeli veya hacklemeyen bir yazıyı okudum.
Deneyimli bir kişi, soket terminallerinin, ikinci PE telini bir uzaktan kumanda sisteminden veya kurulum kutusuna yerleştirilmiş bir Tip 3 dalgalanma koruyucu cihazdan bağlamak için iki kablo için tasarlandığını düşünecektir.
Tecrübeli bir kişi, küresel endüstrinin ürettiği tüm soketlerin, daha fazla tehlike arz eden odalara monte edilebileceğini asla düşünmeyecek, ki burada DPPS'den ek PE bağlanmalıdır. Deneyimli bir kişi, yuva mekanizmalarının terminallerinin sadece aynı bölümden oluşan iki iletken için tasarlandığını göz önünde bulundurarak, asla bir tutucu kutu içine monte etmeyi düşünmez.
Ziyaretçi yazdı:
Soketin koruyucu terminalleri üzerindeki PE kablosu bilmeden ya da kasıtlı olarak bilgisayar korsanlarıdır, çünkü onu kurmak, güvenilirlik ve güvenliğe zarar vermek, bir kişinin vicdanının gözlerini silmek, erişteleri kulaklara asmak için beceriksiz bir müşteriye takmak, bunların ayrılmaz olduğunu doğrulamak için yetkin değildir. PE iletkenlerini bağlayan bir alet olmadan.
Bölünmüş bir bağlantının ne olduğunu öğrendikten sonra, konuşmaya devam edebildiğinizi düşünüyorum, ancak şimdilik anlamsız.
Avmal, soket mekanizmasının sokete nasıl vidalanması?
Zidiz yazdı:
Sokete takılan soketin mekanizması nasıl yapılır?
İki vida - standart montaj.
">
Ziyaretçi yazdı:
Kabloların bütçe değiştirmesiyle bile, sadece kablolamanın modernizasyonu, sadece bir şube bağlar.
Bir renklendirme üzerinde tükürmek yaşamak, her şeyi karıştırmak ve görünmez olduğunu bir yalıtım bandıyla sarmak zorunda kaldı mı? Bir satırda farklı bölümler kullanmanın yanında. Oradan sonra bir şeyler yapmaya çalışacak olanlar için çok teşekkür ederim.
Jura T yazdı:
Bir renklendirme üzerinde tükürmek yaşamak, her şeyi karıştırmak ve görünmez olduğunu bir yalıtım bandıyla sarmak zorunda kaldı mı? Bir satırda farklı bölümler kullanmanın yanında.
Evet Esche şöyle gözüküyor:
Koruyucu önlemler
6.1.37. Elektrik aydınlatma tesislerinin koruyucu topraklaması, Ch. Paragraflarda verilen ek gerekliliklerin yanı sıra 1.7. 6.1.38 - 6.1.47, 6.4.9 ve ch. 7,1, 7,2, 7,3, 7,4.
6.1.38. Akkor lambalar ve flüoresan lambalar, DRL, DRI, DRIZ, lamba içindeki kontrol dişlileri ile sodyum lambalar ile genel aydınlatma lambaları için metal muhafazaların koruyucu topraklaması yapılmalıdır:
- Topraklanmış nötr ağlarda - iletkenin PE lamba mahfazasının topraklama vidasına bağlantı.
Armatür muhafazasının armatürün içindeki sıfır çalışma telinden bir dal ile topraklanması yasaktır.
Bir iletken daha iyi kırmadan döngü mi? Kablonun bir bölümünü sıyırıp (somun bağlantısı gibi) ve sonuçta meydana gelen ilmiği soketin bir soketine bükün. Daha güvenli mi?
Zidiz yazdı:
Ortaya çıkan ilmek bükün ve bir soket çıkışına döndürün. Daha güvenli mi?
Terminal benzer bir bağlantı sağlıyor mu?
Zidiz yazdı:
ve daha sonra, oluşan ilmiği bir çıkış tapasına bükün ve döndürün. Daha güvenli mi?
Seni sapık dostum. Seni rahatsız etme niyetinde değildim.
Korkarım ki bu "o" değil. Çıkışlar hakkında konuştuk. Buradaki makineler yersiz görünüyor.
Başka ne makineleri? Yanlış bir yere gidiyorsun
Burada hiç automata olmamalı)))))
Mekanizmanın terminalleri üzerindeki bu tür şiddetin 2.5 kesit ile geçeceğini düşünüyor musunuz?
Zecher şunu yazdı:
Cihaz olarak soket, GOST 10434-82'ye karşılık gelen özel klipslere (terminallere) sahiptir, bu da zaten bir şubemiz var demektir.
Dikkatli bir şekilde okuyun, alıntıladığım standartlar, dallanma, yuva kelepçelerinde sadece güç kaynağı kabloları, yani L ve N'ye izin verilir! Aynı standartlara göre, PE soketi sadece PE dallanma iletkenine bağlanmalıdır!
Çoğunlukla fişleri takarken standartlarda belirtilen mekanik gerilmeye maruz kaldığında kelepçenin gevşemesini önlemek için, örneğin yetiştiricilerde çıkışlarda ne sıklıkla rastladınız? Büyük ölçüde, mekanik yüklere maruz kalan kontak derzlerine branşman iletkenleri esneklik must2 olmalıdır.
Bu, üreticiden bağımsız olarak, kelepçelerin vidalarının ve somunlarının, bağlantının standartlara uygun olmadığı için işlenmemiş olduğunu söylemez. Bir müşteri olarak, bunu öğrendikten sonra, malları iade edebileceğiniz zaman geçtikten sonra başka prizler, lambalar almak için hemen koşmanız olası değildir. İletkenlerin normlara sallandığı düz yaylı temas derzlerinin uyumluluğuna ilişkin olarak, genellikle PE hattının transit olarak bağlanması için sessizim.
Bileşenleri satın alırsam, montaj kutusundaki soketi mümkün olduğunca sıkı bir şekilde sabitlemek için vidalar için 4 delikli montaj kutuları satın alıyorum ve mümkün olan her durumda vidalar için sadece 2 delikli bir çıkış deliği takmak mümkün oldu. Vidaları ve pençeleri tamir ediyorum. Ancak, bazen bile, göz tarafından fark edilmez, açıldığında takma kutusundaki soket mekanizmasının sallanması, tıkaç kapatılır, çünkü soket mekanizması, vidalar ile kurulum kutusuna vidalanmış olan soket çerçevesine bağlanır, sadece 2 yerde.
Kendinize bir göz atın, soket mekanizmasını 4 vidayla sabitleyin ve soket kapağını açmadan fişi açın ve kapatın. Bazı soketlerde, soketin koruyucu temasının klipsi soket mekanizmasından daha fazla istiflenir, çünkü üzerinde bir PE klips bulunan soketin koruyucu teması doğrudan etkilenir, soketin koruyucu temasının esnekliğini, fişin koruyucu temasını aşar.
Zecher şunu yazdı:
Kurulum kutusu GOST 50827-95'e tekabül eder, bu da bir dal kutusuna sahip olduğumuz anlamına gelir.
Belirtmiş olduğum normlar, sağduyulu ve böylece PE'nin kurulum kutusunda yuva yapmasına izin verdiyse, isminizle birlikte kurulum kutusunu aramanıza gerek yoktur.
Zecher şunu yazdı:
Benim için bu teyzenin otoritesi değil. Söylemek mümkün değil - bunu yapmak imkansız.
Benim için genel olarak, teyzenin, amcanın, guruların, danışmanların, eğitimlerini sallayarak uzmanların yanı sıra normların gereklilikleri, otorite değildir, çünkü her yerde, tehlikeli tavsiyeler, hatalar, sıradan insanları sorgulamayan yazım hataları, özellikle de bu hatalar köpükle karşılaşırsanız ağızları, masumiyetlerinin bir argümanı olarak getiriyorlar. Benim için otorite sağduyu ve birikmiş deneyimdir.
Aklı başında olan bir kişinin barizliği kanıtlaması gerekmemektedir, ancak birinin tavsiyesinin, bir el ile sokete çivi koymayı yasaklayan bir şeyin, yasaklandığı yerlerde gereklilikleri yerine getirmesinin imkânsız olduğu gerekçesiyle kabul edilebilir.
Zecher şunu yazdı:
Yanılmıyorsam, bu belge bir öneridir.
Sağduyu varsa, o zaman belgenin doğasının ne olduğu umurumda değil.
Zecher şunu yazdı:
Normal yük altında böyle işler. Bu belgeye rastlamadığı halde, tam olarak okunması gerekmektedir.
Bazen sıyırma izolasyonu, sıyırma damarları, yağlama damarları ile gerilim altındaki prizleri değiştirmek zorundayım, ancak bunu ancak koşullar izin veriyorsa ve mümkün olduğunda voltaj altında çalışmamaya çalışıyorum.
PE soketini kendinize nasıl bağladığınıza dair hiçbir fark yaratmıyor.
Jura T yazdı:
Bir renklendirme üzerinde tükürmek yaşamak, her şeyi karıştırmak ve görünmez olduğunu bir yalıtım bandıyla sarmak zorunda kaldı mı? Bir satırda farklı bölümler kullanmanın yanında. Oradan sonra bir şeyler yapmaya çalışacak olanlar için çok teşekkür ederim.
Forumu daha dikkatli bir şekilde okursanız, bunun lehimlenerek yapılan, üreticilerin gerçekten tükettiği tellerin renk işaretlerini gözlemlemekle ilgisi olmayan ve tüketicinin sahip olduklarını satın almak zorunda olduğu bir bağlantı bağlantısının bir örneği olduğunu bilirsiniz. Gözlerin kendisiyle uyuşmuyor.
Ayrıca, her bağlantının ve genel olarak her şeyin 4 geçişte bant ile sarıldığını biliyoruz, öyle ki renk işaretinin uyuşmadığı, lehim ile temas bağlantısının düzgün bir şekilde yalıtılmasının mümkün olmadığı görülüyor!
PUE-7 Rusya, PUE 2009 Ukrayna yazdı:
Bölüm 2.1. Elektrik Tesisatı Genel Gereksinimleri
2.1.25. Kabloların ve kabloların iletkenlerinin ve bağlantılarının, bağlantı ve dal kelepçelerinin, vb. Bağlantıları ve dalları, bu kabloların ve kabloların tüm konumlarının iletkenlerinin yalıtımına eşdeğer bir yalıtıma sahip olmalıdır.
BCH 332-74 şunu yazdı:
PATLAYICI-TEHLİKELİ BÖLGELERİN ELEKTRİK EKİPMANLARI, GÜÇ VE AYDINLATMA ŞEBEKELERİNİN MONTAJI İLE İLGİLİ TALİMATLAR
4-9. Eklemlerin izolasyonu ve iletkenlerin sonlandırılması, bir önceki kangalın% 50'sinin üst üste binmesiyle, dört tabakada en fazla 0,2 mm kalınlığa sahip yapışkan PVC bant ile yapılmalıdır.
En azından, yüksek dereceli makineli tüfeğin mezhebine değinmeden, farklı bölümlerdeki iletkenlerin bağlantısı ile arıza bulmak en azından uygun değildir!
Forum / Elektrik / Aydınlatma Armatürleri
Armatürlerin loop ile bağlanması
23 Ocak 2007 saat 9:40
Re: Seri olarak bir tren ile lambaların bağlantısı
23 Ocak 2007 11:14
Re: Seri olarak bir tren ile lambaların bağlantısı
23 Ocak 2007 11:22
Eğer Edison elektriği icat etmemiş olsaydı, yine de mum ışığında televizyon izlerdik.
Re: Seri olarak bir tren ile lambaların bağlantısı
23 Ocak 2007, 15:25
Birisi bildiğini bilmezse, bilgin değere sahip değildir.
Pers.
Re: Seri olarak bir tren ile lambaların bağlantısı
23 Ocak 2007, 17:26
Re: Seri olarak bir tren ile lambaların bağlantısı
24 Ocak 2007, 09:08
Re: Seri olarak bir tren ile lambaların bağlantısı
24 Ocak 2007, 09:39
Birisi bildiğini bilmezse, bilgin değere sahip değildir.
Pers.
Re: Seri olarak bir tren ile lambaların bağlantısı
24 Ocak 2007, 14:09
Re: Seri olarak bir tren ile lambaların bağlantısı
25 Ocak 2007 10:04
Re: Seri olarak bir tren ile lambaların bağlantısı
25 Ocak 2007, 10:19
Birisi bildiğini bilmezse, bilgin değere sahip değildir.
Pers.
Re: Seri olarak bir tren ile lambaların bağlantısı
25 Ocak 2007 10:40
Eğer Edison elektriği icat etmemiş olsaydı, yine de mum ışığında televizyon izlerdik.
Spotların bağlantı şemaları
Tavandaki spotların yeri için bir plan yaptıktan sonra, kabin aydınlatmasında elektrik bağlantılarını düşünmeliyiz. Bazı şemalara, spotlara ve kablolara göre spot ışıkları nasıl bağlanır?
Seri bağlantı
Connect spotları, tutarlı olsa da, en iyi yol değil. Bu tip bir bağlantının minimum sayıda tel gerektirmesine rağmen, günlük hayatta pratik olarak kullanılmamaktadır. Çünkü iki önemli dezavantajı var:
- Lambalar, düşük voltajlar gibi tam güçte yanmazlar. Ne kadar azalır, bağlı ampullerin sayısına bağlıdır. Örneğin, üç lamba 220 V'a bağlanır - 3 ile bölmek gerekir. Bu, her bir lambaya 73V'nin geldiği anlamına gelir. 5 lamba bağlıysa, 5'e bölün, vb.
Seri bağlantı prensibi
Bu nedenlerden ötürü, bu tip bağlantı sadece çok sayıda düşük güçlü ışık kaynağının toplandığı Noel ağacı çelenklerinde kullanılır. Tabii ki, ilk dezavantajı kullanabilirsiniz: ardışık olarak ağa bağlanmak 220 V 12 V 18 veya 19 adet miktarında ampuller. Toplamda 220 V (18 - 216 V, 19 - 228 V ile) verecektir. Bu durumda, bir transformatöre gerek yok ve bu bir artı. Ancak bunlardan biri patlarsa (hatta temasın bozulması), sebebi aramak uzun zaman alacaktır. Ve bu, tüm olumlu yönleri ortadan kaldıran büyük bir eksi.
Ampullerin seri bağlantı şeması (spot)
Spotları seri olarak bağlamaya karar verirseniz, bunu basitleştirin: faz tüm ışıkları birer birer baypas eder, sıfır devredeki son ampulün ikinci kontağına sıfırlanır.
Eğer gerçek uygulama hakkında konuşursak, bu durumda bağlantı kutusundan gelen faz, ikinci temastan diğerine geçişten önce, ilk spot ışığa geçer. ve böylece zincirin sonuna kadar. Nötr tel, son armatürün ikinci kontağına bağlanır.
Tek basmalı düğme ile spotların seri bağlantısının şeması
Bu planın pratik bir uygulaması var - evlerin verandalarında. İki akkor ampulü normal bir 220 V ağa paralel olarak bağlayabilirsiniz, zeminde parlayacaktır, ancak nadiren yanacaklardır.
Paralel bağlantı
Çoğu durumda, spot lambaların (lambalar) paralel bağlantı şeması kullanılır. Çok sayıda kabloya ihtiyaç duyulmasına rağmen. Ancak tüm aydınlatma cihazlarındaki voltaj aynıdır, yandığında, yalnız çalışmaz, kalan her şey çalışır durumdadır. Buna göre, bir arıza yerini bulmakta sorun yok.
Projektörün paralel bağlantı şeması
Spot ışıkları paralel olarak nasıl bağlanır
İki paralel bağlantı yolu vardır:
- Radyasyon. Her aydınlatma cihazı için ayrı bir kablo vardır (iki veya üç çekirdekli - toprak bağlantınızın olup olmadığına bağlı olarak).
- Koçan. Anahtardan gelen ve santralden nötr olan faz, ilk lambayı girer. Bu lambadan bir kablo parçası ikinciye, vb. Sonuç olarak, her bir armatür son hariç, iki parça kabloya bağlanır.
Paralel bağlantı uygulama yolları
radyasyon
Radyal bağlantı şeması daha güvenilirdir - sorun çıkarsa, sadece bu ampul yanmaz. İki eksiği var. Birincisi, büyük bir kablo tüketimidir. Kablolama bir kez ve uzun bir süre yapıldığından ve bu tür bir uygulamanın güvenilirliği yüksek olduğundan, buna katlanabilirsiniz. İkinci eksi - bir noktada çok sayıda kabloyu bir araya getirir. Niteliksel bağlantıları kolay bir iş değil, çözülebilir.
Geleneksel bir terminal bloğu kullanılarak çok sayıda kablo bağlanabilir. Bu durumda faz bir taraftan sağlanır, jumper yardımı ile gerekli sayıda kontakta boşaltılabilir. Karşı taraftan, teller ampullere bağlanır.
Radyal performans için kabloları bağlama yöntemleri
Hemen hemen aynı şekilde, Vago'nun terminal bloklarını karşılık gelen kişi sayısı için kullanabilirsiniz. Paralel bağlantı için bir model seçmelisiniz. Bir anti-oksidasyon macunu ile doldurulmaları daha iyidir. Bu yöntem iyi - gerçekleştirmek kolaydır (kabloları soymak, soketlere ve her şeye yerleştirmek için), fakat birçok düşük kaliteli sahte ve orijinaller pahalıdır (ve size orijinali satacak bir gerçek değildir). Çünkü birçok kişi normal terminal bloğunu kullanmayı tercih ediyor. Bu arada, bunların çeşitli türleri vardır, ancak koruyucu bir ekrana sahip olan karbolitlerin daha güvenilir olduğu düşünülmektedir (yukarıdaki şekilde siyahtır).
Ve son kabul edilebilir yol, tüm iletkenleri müteakip kaynak ile bükmektir (lehimleme burada çalışmayacaktır, çünkü çok fazla kablo olduğu için, güvenilir temasın sağlanması çok zordur). Dezavantajı, bağlantının hepsi bir arada elde edilmesidir. Bu durumda, kaynaklı parçayı çıkarmanız gerekir, çünkü "stratejik" bir kablo kaynağına ihtiyacınız vardır.
Projektörün radyal bağlantısının yürütülmesi örneği
Kablonun radyal bağlantı yöntemiyle tüketimini azaltmak için, anahtardan tavanın ortasına doğru bir çizgi çeker, sabitler ve kabloları her bir lambaya çeker. İki grup oluşturmanız gerekirse, iki düğmeli (iki konumlu) bir anahtar takın, her tuştan ayrı bir çizgi çekin ve ardından seçilen şemaya göre ışıkları kapatın.
Geri döngü bağlantısı
Çok sayıda armatür olduğunda loopback bağlantısı kullanılır ve her bir otoyol için çok pahalıdır. Bu uygulama yöntemiyle ilgili problem, bir yerde bir bağlantı sorunuyla birlikte, diğerlerinin de çalışamaz hale gelmesidir. Ancak hasarın lokalizasyonu basittir: normal olarak çalışan bir lambadan sonra.
Bir erik yönteminde paralel bağlantının fiili uygulaması
Bu durumda, lambaları iki veya daha fazla gruba ayırabilirsiniz. Bu durumda, uygun sayıda tuşa sahip bir anahtara ihtiyacınız vardır. Bu durumda bağlantı şeması çok zor görünmüyor - bir tane daha şube eklenecek.
Bir çift ışığa bir spot ışığı nasıl bağlanır
Aslında, bu program paralel bir bağlantının her iki yolu için de geçerlidir. Gerekirse, üç grup oluşturabilirsiniz. Böyle - üç konum - da geçiş yapar. Dört gruba ihtiyacınız varsa, iki iki pozisyon koymanız gerekecektir.
Yerleşik tavan ışıklarını LED ampullerle 12 bağlayın.
Spot lambalar düşük gerilim 12 V üzerinde çalışabilirler. Ardından LED ampulleri yerleştirirler. Paralel devrede bağlanırlar, güç transformatörden (voltaj dönüştürücü) beslenir. Şalterden sonra, çıkışlarından lambalara voltaj sağlarlar.
Ortak bir transformatör üzerinden 12V spot armatür bağlantı şeması
Bu durumda, trafo gücü ona bağlı yükün toplam gücü olarak bulunur,% 20-30'luk bir marj ile. Örneğin, 6 watt'ta 8 nokta aydınlatma yüklemeniz gerekir (bu LED ampullerin gücüdür). Toplam yük 48 W, marj% 30 olarak alınır (translasyonun imkanların sınırında çalışmaması ve daha uzun süre hizmet vermesi için). Bu, 62.4 W'den daha düşük olmayan bir güç ile bir voltaj dönüştürücüsünün aranması gerektiği ortaya çıkıyor.
Işık kaynaklarını birkaç gruba ayırmak isterseniz, her grup için bir tane olmak üzere birkaç transformatöre ihtiyacınız olacaktır. Ayrıca çok pozisyonlu bir anahtara (veya birkaç sıradan) ihtiyacınız olacaktır.
Çift anahtar ile 12 V lambaların bağlanması
Bu programların her ikisinin de bir dezavantajı vardır - adaptör arızalandığında, bir grup llamas veya hatta hepsi çalışmaz. İstenirse, çalışmalarının güvenilirliğini artırmak için 12 voltluk bir spot ışığı bağlayabilirsiniz. Bunu yapmak için, her bir ışık kaynağı için transformatörünü takın.
Kişisel trafo ile 12 V spotların bağlanması
Çalışma açısından, 12 voltluk armatürler için neredeyse ideal bir bağlantı şeması, her bir aydınlatma elemanı için bir transformatör ile donatılmıştır.
Kişisel transformatör ile 12 V spot bağlantı şeması
Bu durumda, transformatörler paralel bağlanır ve armatürlerin kendileri çıkışlarına bağlanır. Bu yöntem daha maliyetlidir. Fakat bir transformatör bozulduğunda, sadece bir lamba yanmaz ve hasar bölgesini tanımlamakta sorun yoktur.
Tel boyutunu seçin
Düşük bir voltaj uygulandığında, lambalara giden akım yüksek olur ve uzunluktaki kayıplar önemli olur. Bu nedenle, 12 V spotları bağlamak için doğru kablo kesitini seçmek önemlidir. Bunu yapmanın en kolay yolu, her bir lambaya döşenen kablonun uzunluğuna ve tüketilen akımın uzunluğuna odaklanarak masanın üzerinde.
12 V spotu bağlarken kablo kesitini belirleme tablosu
Akım hesaplanabilir: gücü voltaja ayırın. Örneğin, 7 W LED lamba ile dört spotu bağlarız. Voltaj - 12 V. Toplam güç - 4 * 7 = 28 watt. Akım - 28 W / 12 V = 2.3 A. Tabloda, en yakın akım gücü değeri. Bu durumda 4 A'dır. 8,5 metreye kadar bir çizgi uzunluğu ile 0,75 mm 2 kesitli bir bakır kabloya sahip olabilirsiniz. Böyle küçük bir bölüm sadece LED lambaların düşük gücü nedeniyle elde edilir. Temizlikçi, halojen kapakları veya akkor ampuller kullanıldığında, akımlar önemli ölçüde arttıkça kesit daha büyük olacaktır.
Kablo kesitinin hesaplanması için bu yöntem, bir transformatör ile bir stub-tipi paralel bağlantı için uygundur. Radyasyon ile, her lamba için aynı eylemler gerçekleştirilmelidir.
Kurulum özellikleri
Spot ışıkları genellikle asma veya gerilim akışlarında. Başka bir seçenek - aydınlatma dolapları. Her durumda, PUE'ye göre, conta gizlidir ve kabloyu yanmaz bir kılıfta kullanılması önerilir. En popüler seçenek nokta ışıklarını VVGng kablosuyla bağlamaktır. İstenirse, daha güvenli bir versiyonunu seçebilirsiniz - VVGNG Ls, yangın sırasında az miktarda duman yayar.
İşaretlemede NG harflerini içermeyen kabloların veya tellerin kullanılması sadece kendi tehlikeniz ve riskinizdedir. Aydınlatma işi ateş ürettiği için ısı ürettiği için.
Spot lambalar asma tavana monte edilirse, kablo, alçıpanın takılı olmadığı enine profillere döşenebilir. Alçı levhanın kendinden kılavuzlu vida ile montajı sırasında yalıtımın bozulma olasılığı yüksek olduğundan, uzunlamasına yerleştirmemelisiniz. Diğer bir seçenek ise kabloları yan taraftaki profillere tutturmak ve plastik bağlantılarla çekmektir.
Daha yüksek olan enine profillere spot ışıkları bağlamak için kablo döşeyebilirsiniz.
Bu durumda, önce çerçeveyi monte edin, daha sonra kabloları gerdirin, montaj kolaylığı için uçları 20-30 cm'de bırakın. 12 V armatürler kullanıldığında, transformatörler deliklerden birinin yakınına yerleştirilir. Hasar veya bakım gerekiyorsa, lambayı çekerek ona ulaşabilirsiniz.
Tavanı uzatmayı planlıyorsanız, kablolar öncelikle tavana doğrudan bağlanır. Bu durumda, genellikle yangın güvenliğini artırmak için gofroshlang - koyulur. Kablolar, dübeller, kravatlar, uygun boyuttaki klipsler, tel tepsileri vb. İçin uygun herhangi bir armatürü kullanabilirsiniz.
Soketlerin ardışık ve paralel bağlantısı: bir döngü ve bir yıldız
Rutin hane görevlerinin uygulanması, çok sayıda teknik cihaz ve ekipman tarafından büyük ölçüde kolaylaştırılmıştır. “Yorulmak bilmeyen işçiler” binaları aydınlatıyor, yıka, yendi, fırında pişiriyor, bulaşık yıkamak yerine bizleri yıkıyor. Ancak, sadece onları satın almak yeterli değildir, ekipmanın doğru bir şekilde bağlanması gerekir.
Aşırı derecede uygunsuz bir zamanda aşırı yüklenme nedeniyle hattı kapatan bir otomatonla kaç tane olumsuz duyguyu tetiklediğini hatırlayın. Oldukça eğlenceli bir şımarık kazan, bilgisayar, buzdolabı verir. Ancak bu sıkıntılar, size yardımcı olmaktan mutluluk duyacağımız önemsiz bir şekilde uyarılabilir ve genel olarak hariç tutulabilir.
Bunu yapmak için, ev aletleri için paralel ve seri bir soket bağlantısı nasıl yapılacağını anlamanız gerekir, bu durumda “döngü” ve “yıldız” şemaları kullanılır. Bu çok yararlı bilgilerle teklif edilen makalemizi tanıtacağız.
Soketleri bağlamak için yollar
Bugün, soketlerin bağlantısı iki şekilde gerçekleştirilmektedir: birincisinde, her bir nokta için ayrı bir elektrik hattı kurulmuştur, ikincisinde - birkaç nokta bir kerede bir koluna bağlanır.
Takılı olan soket tipi, kablolama türü ile yakından ilgilidir: kullanılan topraklı veya topraksız tek fazlı soketler veya 380V şebekeyle çalışan güç cihazları için üç fazlı cihazlar.
Güç kaynağına bağlanması gereken teknik cihazların büyük çoğunluğu mutfak ve banyo ile sınırlıdır veya bunlarla sınırlıdır:
Güçlü tüketiciler, örneğin elektrikli fırınlar veya kazanlar için prizler ayrı bir hat bağlar. Mümkün olan her durumda, herhangi bir bağlantıdan yoksun, bir parça kablo montajı yapılır. Elektrik hatları, kalkandan ayrı olarak her noktaya döşenir, ki bu da şemaya göre yıldızdan gelen ışınlara benzemektedir.
Bu tür her tüketiciyi bağlamak gerekirse, güç verilen nokta 16 - 32 A'lik bir anma akımına dayanmalıdır. Girişteki bir devre kesici aynı göstergeye sahip bir akım için tasarlanmıştır.
Aynı grubun elektrik prizlerine güç vermek gerekirse geri döngü bağlantısı seçilir. Bu gruplar ev aletlerinin bulunduğu yere göre oluşturulmuştur.
Yöntem, tüm elemanların ortak bir besleme hattı kablolamasına bağlanmasını içerir.
Bir kerede birkaç noktayı devre dışı bırakma riskini “hayır” a düşürmek için, master'lar iki sistemden en fazla iki veya üç çıkışlı bir sistem eklemeyi önerir. Bu an, 31-110-2003 ortak girişimlerinde açıkça belirtilmiştir: üç ek elektrik alıcısının bir döngü ile bağlanmasına izin verilir.
Tek koşul, toplam akım yükünün, birinci (kafa) güç alıcısının çalışma anma akımının değerinin iki katını aşmamasıdır.
Ancak, her halükarda, bu şekilde oluşturulan zincir, toplam indeksi 16A'yı aşmayan bir yük için tasarlanmıştır. Çalışma koşulları gözlenmezse, acil durum oluşturma olasılığı yüksektir.
Soketleri bağlarken, temiz bir kablo türünü kullanmak gerekli değildir. Doğru yaklaşımla, örneğin güç kablosunu bağlantı kutusuna getirmek için birleştirilebilirler. Ve bundan sonra, bir kabloyu bir kablo şeklinde, diğerini de evdeki güçlü ekipmanın güç noktasına ayrı ayrı gönderin.
Panelden çekilen güç hatlarının sayısı, kaç kablo yolunun döşeneceğine bağlıdır.
Seçilen yöntemin türüne bakılmaksızın, elektrik kabloları iki seçenekten birinde gerçekleştirilebilir:
- açık - duvarın yüzeyindeki tellerin döşenmesini içerir;
- kapalı - beton ve tuğla duvarlarda elektrik hatları döşemek için oluk açma kanallarını içerir, oluklu bir boruya çekilen bir kabloyu döşemek için tahtada bir kanalı örnekleme.
Açık sürüm sadece kurulumun yanı sıra bakım ve kontrol konusunda da daha rahat ve kolaydır. Ancak açık telin estetik yönüne göre her zaman uygun değildir. Ayrıca, açık kurulum yöntemi, kullanışlı alanın bir kısmını “yiyor”: bir rafı asmak ya da mobilyayı kablonun üstündeki duvara yakın taşımak mümkün değil.
Çoğu kablo kanalının iç boşluğu, kabloları yerleştirmenin uygun olduğu bölümlere sahiptir. Rotanın durumunun izlenmesi, üst çıkarılabilir parça ile gerçekleştirilir.
Kapalı kablolama seçeneği uygundur çünkü kabloya kazara zarar verme olasılığını ortadan kaldırır, böylece diğerlerine görünmez hale gelir.
Ancak kapalı kablolamanın “görünmezliği”, “çivi çakmak” için çalışırken acımasız bir şaka oynayabilir. Bu nedenle, bir zımni kural vardır: teller soketlere göre dikey veya yatay olarak döşenmelidir.
Geridönüş yüklemesinin özellikleri
Daha önce belirtildiği gibi, döngü yöntemi, aynı gruptaki soketleri bağlamak için bilgisayar, ses cihazı gibi düşük güç tüketen aygıtları kullanan...
Bu tip bağlantı daha ekonomik ve teknik olarak daha kolaydır. Sonuçta, uygulanması için çok fazla kablo döşemeye ve ek koruma kullanmaya gerek yoktur. Fakat yaratılan zincirin her bir ek noktasının onu daha savunmasız hale getireceğini belirtmek gerekir.
Örneğin, çıkış başına nominal akımın 16A'yı geçmemesi gerektiğini biliyoruz. Böyle bir yükü bir noktaya bağlarsanız, o zaman korkunç bir şey olmaz. Ancak böyle bir yük en az bir satırda 2-3 soket açıldığında, toplam okumaları artacaktır, sonuç olarak güç kablosu dayanmayabilir.
PUE'ye göre, bir saplama bağlantısı ile, koruyucu topraklama iletkeninin PE iletkenini kırmasına izin verilmez. Her durumda, onun çevresi kırılmaz kalmalıdır.
Aşağıdaki teknik çözümlerden birinin kullanılması, bir kondüktöre bir prize takıldığında malzeme maliyetlerini azaltmaya yardımcı olur:
Özel konektörler kullanma
Bu tip bağlantı, birbirine yakın konumdaki soketleri bağlamak için gerekirse seçilir.
Papatya zincirlemeli bir bağlantıda, güç kalkanından sağlanan ana tel, çok koltuklu alt gövdenin koltuğuna gider. Ondan, ikinci çıkışa kendi çıkışları üzerinden ikinci çıkışa giden ilk çıkışı besler;
Kabloyu takarken, gelen ve giden kablolar doğrudan cihazın temas kısmına bağlanır. Bu nedenle, ustalar düz yay kontağı olan modellerin kullanılmasını önermektedir. Aşırı durumda, kontakları cıvata presli bir plaka şeklinde yapılan uygun örnekler. Sıradan bir cıvatanın bir temas rolünü oynadığı cihazlar bu amaç için uygun değildir.
Soketleri bir kablo ile bağlarken zorunlu çalışma gerekliliklerinden biri, çıkıştaki temas terminalleri ile elektrik fişinin kontakları arasındaki devrede geçiş direncini azaltma ihtiyacıdır.
İstenilen etkiyi elde etmek için, terminaller, temasların alanlarının yanı sıra sıkıştırmalarının kuvvetini arttıracak şekilde şekillendirilmiştir. Bugün, Scotchlok tipi konektörler genellikle koruyucu sıfırın montajında kullanılmaktadır. Bu tip klips konektörü gömme kontaklarla donatılmıştır.
Klips konnektörünü kullanmak için, yerleştirilmesi için ek alan sağlayan ürünleri seçmelisiniz.
Birinci çıkışın temasıyla, ikinci besleme çıkışına beslenen, besleme hattının faz kablosu ve ilmiğin PE iletkeni beslenir. İkinci kontakta - güç kablosunun sıfır kabloları ve ikinci çıkışa bir kablo. Aynı prensibe göre, eğer elektrik bağlantısı şeması için mevcutsa üçüncü ve sonraki çıkışa bağlanın.
Cihazın açık iletken parçasını nötr veya topraklama iletkenine bağlamak için, 1.7.144 no.lu Maddeye göre, bu amaç için öngörülen elektrik tesisatı ürünlerinin muhafazasının boşluğuna dalmak gerekir. Bunlar soketleri içerir.
Topraklama ile donatılmış soketleri bağlarken ana görev, hat boyunca elemanların güvenilir bir şekilde bağlanmasını sağlamaktır. Sonuçta, herhangi bir nedenden dolayı zemin kontağı ana güç çıkışında patlayacaksa, devrenin diğer tüm katılımcıları koruyucu sıfırı kaybedecektir. Bu nedenle, gerekirse, topraklama iletkeninin kolları en güvenilir bağlantı tiplerini kullanır - basınç testi.
Geleneksel tellerin tellerinin kullanılmasına ek olarak, bu yöntem ek izolasyon ve uçlarının bir manşon ile bastırılmasını gerektirir. Bu, zincir elemanlarının kesintisiz temasını ve yüksek mekanik mukavemetini sağlar.
Ek bir bağlantı kutusu montajı
Bu yöntem, ekrana bağlı bir dal kutusunun veya bir bağlantı bloğunun çıkışlarının bir treninin yanında kurulumu içerir. Bu durumda, kablo, yere getirilmeden önce bağlantı kutusundaki bağlantı kutusunda çatallanır.
Her bir çıkışa giden bağlantı kutusunun içindeki bağlantılar çoğunlukla kaynak ile yapılır. Tüm iletkenlerin izolasyonlu uçlarının, bağlantı kutularına yerleştirilmeleri ve birbirleriyle temas etmemeleri ve birbirleriyle temas etmemeleri tavsiye edilir.
Her iki durumda da, faz kablolarının ve sıfırın çıkışlarına yönlendirilirken, bir ilmek oluşur ve PE iletkeninden - bir dal. Bu nedenle, soketlerin ilmek, temasların polaritesini gözlemlemek önemlidir: sıfırdan geri çekilmek için sıfır iletken ile terminalden. Faz iletkeni ile aynı şeyi yapın.
Çalışma cihazlarının sayısı dikkate alınarak, odadaki çıkış sayısı 10 adete kadar çıkabilmektedir. Tees ve uzatma kablolarının kullanılması her zaman uygun değildir ve ayrıca tehlikelidir. Bu durumda, tek bir çıkış yerine soket blokları kurarak sorunu çözerler.
Soket bloğunun tasarımı, en fazla dört ayrı eleman dahil olmak üzere, tek soket ile aynı prensibe göre bağlanır.
Blokları bağlarken, iletken teller açıklanan yöntemlerden herhangi biri kullanılarak bağlanır. İzoleli alanlar, ısıyla daralan bir boruyla yalıtılır veya yalıtım bandı ile sarılır.
Paralel bağlantının özgüllüğü
"Yıldız" olarak adlandırılan soketleri bağlamak için paralel devrenin özelliği, her bir çıkışın paneline ayrı bir bağlantıdır. Üçüncü iyi kurulmuş isim “fikir tartışması” dır. Terminal kutusunun arıza olasılığını önerir. Bu yöntem, Avrupa ülkelerinde aktif olarak uygulanmaktadır ve burada çoğunlukla bir geri döngü teknolojisi ile birlikte ayrı bir güçlü tüketici hattı sağlamak için kullanılmaktadır.
Paralel şemanın varyantlarından biri, fotoğrafların bir seçimini gösterir:
Artı maksimum güvenlik sağlayan "yıldız". Ağırlıklı bir avantaj, örneğin Akıllı Ev için güç dağıtımı için bir öncelik olan ayrı ayrı büyük enerji tüketicilerini yönetme yeteneğini yaratmaktır. Planın dezavantajı, elektrikçinin etkileyici işçilik maliyetlerinde ve neredeyse üç kat arttırılmış kablo tüketiminde yatmaktadır.
Yüksek güçlü elektrikli cihazlara güç sağlayacak üç fazlı güç çıkışlarını bağlamak için bir paralel devre de kullanılır. Aynı zamanda, bu tür tüketicileri besleyen tellerin enine kesiti en az 2,5 metrekare olmalıdır. mm.
Daha fazla güvenilirlik için, küçük bir akım marjına sahip olmalıdırlar. Bu, üreticinin belirttiği çaptan fiili sapmayı nominal değerinden telafi etmeyi mümkün kılar, ki bu genellikle modern pazarda sunulan ürünlerin sebebidir. Ayrıca, bu çözüm aşırı yük modunda ekipmanın çalışmasını sağlayacaktır.
Bu kurulum yöntemi, her bir noktanın performansının, zincirin geri kalanının işleyişini etkilememesi bakımından faydalıdır. Ev aletleri için böyle bir plan en istikrarlı ve güvenli olarak kabul edilir.
Topraklama ile donatılmış üç fazlı soketin bağlantısı, ayrı bir dört çekirdekli kablolama kullanılarak gerçekleştirilir. Üç faz, topraklama ve sıfır içeren kablo, doğrudan kalkandan geçer.
Telin amacı, yalıtımın rengi ile en kolay şekilde belirlenir:
- “Faz” - beyaz renk tonlu teller;
- “Sıfır” - yalıtım mavi renktedir;
- "Topraklama" - sarı-yeşil örgü.
Topraklama aslında koruyucu bir sıfırdır. Bu nedenle, tüm hat boyunca güvenilir ve kalıcı bir bağlantı sağlamak için gereklidir.
Kabloları bağlamak ve prize bağlanmak için, öncelikle uçlarını kısaltın. Yan kesicilerin kullanılması işi mümkün olduğunca doğru bir şekilde yapmanızı sağlayacaktır. Her bir telin ucu keskin bir bıçak kullanılarak 15-20 mm dış yalıtımdan temizlenir.
Tel bağlantısı aşağıdaki sırayla gerçekleştirilir:
- Plastik koruyucu kapak, çıkıştan çıkarılır.
- Sıkıştırma vidaları 5-6 mm. Aynı manipülasyonlar vida ve toprak terminali ile yapılır.
- Tellerin soyulmuş uçları, giriş terminallerinin konumunu dikkate alarak ve uygun soketlere yerleştirilerek, dönüşümlü olarak kutunun içine girmektedir.
- Serilmiş tellere sahip yuvalar vidaları sıkıca sıkıştırır.
- Podrozetnik bağlı tellerle duvar niş ve sabit yan klipler içine sokuldu.
Daha güvenilir bir montaj elde etmek için, bazı ustalar çekirdeklerin uçlarını bir ilmek veya halka şeklinde bükerler, böylece çapları vida ayaklarının büyüklüğüyle eşleşir. Bundan sonra, her vida dönüşümlü olarak sökülür, tabanını bir tel halka ile sarın ve sıkıca sıkın.
Soket bloklarını bağlarken, devrenin tüm avantajları korunur. Tek şey - bağlantı süreci biraz daha zaman ve çaba gerektiriyor.
Artan maliyetler, emniyetin öncelikli olduğu durumlar için bir argüman değildir. Bu duruma küresel olarak daha yakından bakarsanız, bazen çıkış için özerk bir güç hattına sahip olan, daha fazla para ve çaba harcamak daha iyidir. O zaman, bir veya başka bir elektrikli cihazı bağlamak için bir nokta kullanmanın mümkün olup olmadığını her zaman düşünmek zorunda kalmayacaksınız.
Konuyla ilgili yararlı video
Geridöngü yönteminin kullanımıyla ilgili video eğitimi:
Video: Soketleri bağlamak için güvenli seçeneklerden biri:
Hanehalkı ihtiyaçları için harcanan elektrik miktarının her yıl artması koşuluyla, bu nedenle soketlerin güvenilirliği ile ilgili gereklilikler kesinlikle artacaktır, paralel bir bağlantı şemasının takip edilmesi tercih edilir. Özellikle de ciddi enerji tüketicileri söz konusu olduğunda. Armatürleri, elektrikli alarmları ve benzeri cihazları çalıştırmak için bir kablolama seçeneği uygundur.