Yorumu tekrarlayacağım ve lavabonun altına uygun bir P-tuzağına sahip olduğunuzdan emin olmanız gerektiğini söyleyeceğim. Bu tuzak suyu tutar ve banyoya giren kanalizasyon gazlarına karşı bir sızdırmazlık sağlar. Biri olmadan, gazlar sürekli sızar ve tahliye edilen su ile yer değiştirir, bu da normalde algılanamaz olsa bile gazları banyoya zorlayabilir.
Bu lavabo için uygun bir havalandırma olup olmadığını da soracağım. P-tuzağında bile, geri akan gazların gidecek bir yeri yoksa, tuzağın ötesine geçerler.
Bir şey daha olabilir taşma tahliyesi. Lavabonun tasarımına bağlı olarak, taşma ana drenajın içine girdiği ve durgunlaşabileceği altta az miktarda su tutabilir. Suyu drenajdan aşağı akıtın ve o durgun kokuya sahip olacak şekilde biraz hava taşmasını (suyun aşağı inmesini sağlamak için) zorlarsınız. Bunu teşhis etmek için lavabonun fişini takın ve doldurmaya başlayın; ilk başta küf kokusu almamalısınız çünkü hava hareketi yoktur. Su seviyesi taşma giderine çarptığında, bir süre küf kokusunu koklamaya başlayacaksınız çünkü su, suyun üzerinde yükselmek isteyen ve böylece banyoya doğru hareket edecek olan gazı değiştiriyor. Sorun buysa, köpüren bazı boru yılanı ile düzeltebilirsiniz; taşma suyunu dökün ve kokuya katkıda bulunan ve suyu hapsedebilecek olan caked gunk'ları temizler. Gerçek düzeltme, taşma tahliyesinin altında inşaat kusurlarının "göz kamaştırıcı" etkisinin olmadığından emin olmaktır (bir porselen dudağı, taşmanın metal tahliye iniş borusuyla buluştuğu sorunlar, vb.).