Topraklama ile üç fazlı uzo bağlantısı şeması ve özellikleri
- Kablo
Modern bir iç mekan elektrik şebekesinin oluşturulması, hesaplamalar, kablolar ve elektrik tesisatı seçimi, kurulum işleri ile ilgili sorumlu bir olaydır. Bu durumda asıl görevlerden biri konut sakinlerinin güvenliğini ve mülk güvenliğini sağlamaktır. Katılıyor musun?
Koruyucu cihazlar doğru şekilde seçilmiş ve RCD ve otomatik cihazların bağlantı devresi düşünülmüş ise, tüm riskler en aza indirgenir. Ama nasıl yapmalı? Seçerken nelere dikkat etmelisiniz? Bu ve diğer birçok soruyu materyallerimizde cevaplayacağız.
RCD'nin çalışma prensibini ve bağlantı seçeneklerini de anlayabilirsiniz. Bu materyalde uzman tavsiyesi ve düzenleme nüansları toplanır. Ayrıca, makalede ana bağlantı hataları hakkında bilgi edeceğiniz ve RCD'nin uygulamada nasıl bağlandığını görebileceğiniz video klipler bulunur.
RCD'nin amacı ve çalışma prensibi
Ağı aşırı yüklerden ve kısa devrelerden koruyan otomatik makinenin aksine, RCD bir kaçak akımın varlığını anında algılamak ve şebekeyi veya ayrı bir elektrik hattını keserek tepki vermek üzere tasarlanmıştır.
Bu iki koruyucu cihaz işlevsel olarak farklılık gösterdiğinden, her ikisi de montaj şemasında mevcut olmalıdır.
RCD'nin çalışma prensibi basittir: bir uyumsuzluk tespit edildiğinde gelen ve giden akım ve aktüasyon değerlerinin karşılaştırılması.
Bir otomatik aygıtın içinde, farklı yönlere yönlendirilmiş düzgün manyetik akılara sahip bir çekirdek ve sargıları olan bir transformatör vardır.
Bir kaçak akım meydana geldiğinde, çıkış manyetik akısı azalır, bunun sonucunda elektrik şalteri devreye girer ve güç kaynağını açar. Bir kişi topraklı bir cihaza ve elektrik devresine dokunursa bu mümkündür. Ortalama olarak, 0.2 ila 0.4 saniye sürer.
Doğrudan veya alternatif akıma sahip ağlar için tasarlanmış çeşitli cihaz türleri vardır. Markalamada mutlaka bulunması gereken önemli teknik özelliklerden biri, kaçak akımdır.
Yolcuları korumak için nominal değeri 30 mA olan bir cihaz seçin. Yüksek riskli banyolarda, örneğin, yüksek neme sahip banyolarda, çocuk oyun odaları, RCD'yi 10 mA'ye ayarlamaktadır.
Daha yüksek bir değer, örneğin 100 mA veya 300 mA, yangını önlemek için tasarlanmıştır, çünkü büyük akım sızıntıları yangına neden olabilir. Bu tür cihazlar, genel tanıtım amaçlı bir RCD, ayrıca işletmeler ve büyük nesneler olarak monte edilir.
AVDT bir grup koruyucu cihazdan daha kompakttır ve elektrik dolabında daha az yer kaplar, ancak tetiklendiğinde, kapatma nedenini bulmak daha zordur.
Kurulum şeması, şebeke ve 1-faz veya 3 fazın görev ve tipine göre seçilir. Bir evi veya daireyi mevcut sızıntılardan tamamen korumak gerekiyorsa, RCD güç hattının girişine monte edilir.
Tek fazlı ağ için koruma seçenekleri
Güçlü ev aletleri üreticilerinden bir dizi koruyucu cihaz kurma ihtiyacı. Çoğu zaman, yıkayıcı, elektrikli ocak, bulaşık makinesi veya boyler için ilgili belgeler ağa hangi aygıtların eklenmesi gerektiğini gösterir.
Soket, anahtar, ekipman, ağ üzerindeki maksimum yüke hizmet veren farklı devreler sayısı göz önüne alındığında, RCD bağlantısının sonsuz olduğunu söyleyebiliriz. Temel olan popüler seçenekleri göz önünde bulundurun.
Seçenek # 1, 1 fazlı bir ağ için ortak bir RCD'dir.
RCD konumu, elektrik hattının daireye (ev) girişinde. Aydınlatma ve soket devreleri, ev aletleri için ayrı kollar, vb - çeşitli elektrik hatları hizmet için ortak bir 2-kutuplu otomat ve bir dizi otomaton arasında kurulmuştur.
Bir faz telinin ağa bağlı bir metal cihazla temas etmesi nedeniyle mevcut bir sızıntının oluştuğunu varsayalım. RCD tetikler, sistemdeki voltaj kaybolur ve kapanmanın nedenini bulmak oldukça zor olacaktır.
Olumlu taraf ekonomi ile ilgilidir: bir cihaz daha ucuzdur ve elektrik panelinde daha az yer kaplar.
Seçenek # 2, 1 fazlı ağ + sayacı için yaygın bir RCD'dir.
Planın ayırt edici özelliği, kurulumu zorunlu olan bir elektrik ölçüm cihazının varlığıdır.
Kaçak akıma karşı koruma ayrıca makineye bağlanır, ancak gelen hat üzerinde sayaçlara bağlanır.
Bu düzenlemenin avantajları, önceki paneldeki ile aynıdır - elektrik panosu ve para üzerindeki tasarruf alanı. Dezavantaj, kaçak akımın yerini bulmakta güçlüktür.
Seçenek # 3 - 1 fazlı ağ + grubu UZO için ortak UZO.
Şema, önceki versiyonun daha karmaşık çeşitlerinden biridir.
Her çalışma devresinde ek cihazların kurulumu sayesinde, kaçak akımlara karşı koruma iki katına çıkar. Güvenlik açısından bu harika bir seçenek.
Her iki cihazın da (özel ve genel) hemen çalışamaması için, seçiciliğin gözlemlenmesi gerekir, yani, kurulum sırasında, hem tepki süresini hem de cihazların mevcut özelliklerini dikkate alınız.
Devrenin pozitif tarafı - acil durumda, bir devre bağlantısı kesilecektir. Nadiren tüm ağ bağlantısının kesildiği görülür.
Bu, belirli bir RCD satırında kuruluysa oluşabilir:
- kusurlu;
- sıra dışı;
- yük eşleşmiyor.
Dezavantajlar - santralin, aynı tipte ve ek masraflı çeşitli cihazlarla iş yükü.
Seçenek # 4 - 1 fazlı ağ + grubu RCD.
Uygulama genel bir RCD takmadan devrenin de iyi çalıştığını göstermiştir.
Elbette, tek bir korumanın arızalanmasına karşı bir sigorta yoktur, ancak bu, güvenebileceğiniz bir üreticiden daha pahalı bir cihaz satın alarak kolayca giderilebilir.
Ekonominin bakış açısından, çeşitli cihazların kabloları kaybeder - ortak bir maliyet daha ucuz olurdu.
3 fazlı ağ için devre
Evlerde, sanayi tesislerinde ve diğer tesislerde, güç kaynağının düzenlenmesi için başka bir seçenek olabilir.
Bu nedenle, daireler için, 3 fazlı bir ağ bağlanması tipik değildir, ancak özel bir ev donatmak için bu seçenek nadir değildir. Burada koruma aparatının diğer bağlantı şemalarını kullanacağız.
Seçenek # 1, 3 fazlı bir ağ + grubu UZO için ortak bir UZO'dur.
380 V ağ için, 2 kutuplu bir cihaz küçüktür, 4 kutuplu bir analog gereklidir: 1 nötr ve 3 fazlı kabloları bağlamanız gerekir.
Tellerin görünümü önemlidir. 1 fazlı bir ağ için, standart bir VVG kablosu uygundur, 3 fazlı bir ağ için ise, ateşlemeli VVGng'ye daha dirençli çekilmesi önerilir.
Seçenek # 2 - 3 fazlı ağ + sayacı için ortak RCD.
Bu çözüm, bir öncekini tamamen tekrarlar, ancak devreye bir elektrik sayacı eklenmiştir. Grup RCD'leri de bireysel hatların servis sistemine dahil edilmiştir.
Sunulan programlardan herhangi birine uygulanan bir nüans var. Eğer apartman ya da evin birkaç farklı aydınlatma ve çıkış devresi, bireysel güç hatlarının düzenlenmesini gerektiren birkaç güçlü ev aleti varsa, ortak bir RCD ile çift korumanın kurulması mantıklıdır.
Ters durumda, ya ortak bir aparat ya da her bir devre için bir tane yeterlidir.
Kurulum talimatları rcd
İlk önce cihazı monte etmek için bir yer seçmelisiniz. 2 seçeneği uygulayın: bir kalkan veya kabin. Birincisi, bakım gerektirmeyen bir yükseklikte sabitlenmiş, kapaksız bir metal kutuya benzemektedir.
Kabin, kilitlenebilen bir kapı ile donatılmıştır. Bazı dolap tiplerinde delikler vardır, böylece kapıyı özel olarak açmadan ve cihazların bağlantısını kesmeden ölçüm cihazının okumalarını alabilirsiniz.
Nötr bir kablo her zaman giriş ve çıkıştaki sol terminallere ve sağ terminallere bir faz kablosuyla bağlanır. Seçeneklerden biri:
- giriş terminali N (sol üst) - giriş otomasyonundan;
- Çıkış N (sol alt) - ayrı bir sıfır veri yoluna;
- giriş terminali L (sağ üst) - giriş otomatından;
- L çıkışı (sağ alt) - grup makinelerine.
Koruyucu tertibatın koruyucuya monte edildiği sırada, devre kesiciler zaten monte edilebilir. Cihazların ve kabloların yerini düzenlemek için cihazı belirli bir sırayla yeniden düzenlemeniz gerekebilir.
Bir elektrik panosuna giriş yapan bir UZO'nun bir örneğini, bir sayacın, giriş devre kesicisinin ve bireysel devreler için birkaç devre kesicinin (aydınlatma, soket vb.) Bulunduğu bir örnek sunuyoruz.
Girişe asla bir RCD bağlamazlar - her zaman ortak giriş devre kesiciyi takip ederler. Bir sayaç kullanılırsa, güvenlik cihazı girişten üçüncü konuma geçer.
Bağlantı işleminin açıklaması:
- Cihazı, makinenin sağ tarafındaki DIN rayına takın - takmak yeterlidir ve tıklayana kadar az bir çabayla bastırın;
- soyma ve sıyırma tellerini otomatondan ve sıfır baradan uzatarak, diyagrama göre üst terminallere yerleştirin, sabitleme vidalarını sıkın;
- Aynı şekilde telleri alt terminallere yerleştirir ve vidaları sıkarız;
- test ediyoruz - önce otomatik otomatik makineyi açıyoruz, sonra UZO, Test düğmesine basıyoruz; Basıldığında, cihaz kapanmalıdır.
Bağlantının doğru olduğundan emin olmak için bazen kaçak akımı sızdırıyor. İki çalışma telini alırlar - "faz" ve "toprak", aynı anda üssüne ampuller getirirler. Bir sızıntı var ve cihaz anında çalışmalı.
Hangi hatalardan kaçınılmalıdır?
Bağlamadan önce, cihazların teknik özelliklerini iki kere kontrol ettiğinizden emin olun. Nominal akım, giriş automatonundaki analog parametreye eşit veya daha yüksek olmalıdır. Etiketleme ile değerleri kolayca belirleyin.
Elektrikçiler bir basamaklı koruyucu cihaz seçmeyi tavsiye ediyorlar, yani RCD 63A 50A otomatik bir makine için uygundur.
Parametreleri doğru bir şekilde hesaplamak, otomatik ve doğru nominal değerde RCD'yi seçmek mümkündür, ancak kurulum sırasında küçük bir hata yapmak için, sistemin yararsız olduğu bir durumdur.
Örneğin, yeni başlayanlar genellikle lastikleri karıştırırlar. Nötr iletken ve topraklama kablosu için farklı lastikler kullandığım unutulmamalıdır. Ayrıca, her cihaz için ayrı bir veriyolu gereklidir: 5 UZO - 5 lastik.
Hiçbir durumda, N ve L kutuplarının karıştırılmaması gerekir, bunlar üzerinde harf atamalarına sahipler ve teller renk olarak farklılık gösterir, bu yüzden dikkatli olmanız gerekir.
Yanlış alarm oluşursa veya tersine, cihaz yanıt vermiyorsa, sebebi aşağıdaki gibi olabilir:
- RCD'den sonra "faz" ve "toprak" bağlanır;
- Tamamlanmamış bağlantı - iletken N'ye karşılık gelen terminale girilmez;
- "Sıfır" ve "toprak" çıkışa bağlandı;
- İki veya daha fazla RCD'nin elektrik tesisatına bağlanması arasındaki karışıklık.
Pratikte, farklı şemalar kullanıldığı için daha birçok hata var. Santralin montajında yer alan daha fazla cihaz, bağlandığınızda daha dikkatli olmanız gerekir.
İş yerinde güvenlik kuralları
Kuralların çoğu, doğası gereği geneldir, yani herhangi bir elektrik işi sürecinde uygulanması gerekir.
Dağıtım panelini bağımsız olarak donatmaya karar verirseniz, RCD'yi kurup takmadan önce şunları unutmayın:
- gücü kapatın - makineyi girişten kapatın;
- uygun renk işaretli teller kullanın;
- apartmanda topraklama için metal borular veya bağlantı parçaları kullanmayın;
- İlk otomatik giriş kesiciyi takın.
Bir olasılık varsa, aydınlatma hatları, prizler, çamaşır makinesi için devreler vb. İçin ayrı cihazların kullanılması tavsiye edilir. Aksi durumda, genel bir RCD kurulumu yeterlidir.
Cihazların özelliklerine ek olarak, kablolamanın diğer elemanlarının parametreleri de örneğin elektrik kablosunun enine kesiti önemlidir. Sabit yük dikkate alınarak hesaplanmalıdır.
Kabloları birbirine bağlamak veya klemensler yardımıyla bağlamak ve cihazlara bağlanmak için - özel olarak tasarlanmış etiketli terminalleri ve ayrıca kasadaki devreyi kullanın.
Konuyla ilgili yararlı video
Birkaç pratik ipucu ve açıklama, yeni başlayanların bir evde veya apartman dairesinde bir RCD'nin nasıl seçilip bağlanacağını anlamasına yardımcı olacaktır.
Soketleri bağlarken hatalar:
Bağlantı karşılaştırması 2 seçenek - RCD + otomatik / difavtomat:
Koruyucu cihazların kurulumunun gerekliliği ve nüansları:
Dağıtım panosunun ekipmanı için nitelikli bir uzman aramak her zaman mümkün değildir. Bazen otomatonlar veya RCD'ler bağımsız olarak kurulmalıdır.
Kurulum sırasında bir gözetim nedeniyle, bir elektrik çarpması meydana gelebilir, bu nedenle bağlantı şemalarını kullanmak, uygun hesaplamaları yapmak ve güvenlik yönetmeliklerini izlemek önemlidir.
Tek fazlı ve üç fazlı RCD'ler için bağlantı şemaları
Bugün RCD kavramı ile, çoğu zaten tanıdık. Kendimizi ve sevdiklerimize dikkat edersek ve evlerimizde güvenli bir elektrik ağına sahip olmak istiyorsak bu aygıtları kurmak gerekir. Birçok kişi bu koruyucu kapatma cihazlarını görmezden geliyor - bir tanesi santralini tekrar yapmak istemiyor, diğerleri için çok pahalı. Ve boşuna, çünkü RCD'nin bağlantı devresi farklı bir karmaşıklık değildir. Finansal maliyetler için, girişte sadece bir cihaz monte ettiğinde, programlar için seçenekler vardır. Oh, özellikle insan hayatının güvenliği hakkında konuşuyorsak, çatallanabilir.
Cihaza giriş
RCD'yi bağlamadan önce tasarımını, çalışma prensibini ve temel işlevlerini anlamak güzel olurdu.
Ne için?
RCD'nin ana görevi insanları elektrik çarpmasından korumaktır. Bir kişi yanlışlıkla yaşayan çıplak tellere dokunabilir. Ya da yalıtımın zarar görmesiyle ortaya çıkan ev aletinin kasasına dokununuz. Bu durumlarda, cihaz tetiklenecek ve güç kaynağı duracaktır.
Aynı zamanda konutumuzu yangına karşı korur, bu da mevcut kaçakların ya da toprağa kısa devrelerin neden olabileceğidir. Gerçek şu ki, bu durumda aşırı akım ve kısa devre ile çalışmak üzere tasarlanan devre kesiciyi kapatmak için akım miktarı yeterli değildir.
RCD'lerin otomatik cihazlarla benzerlikleri ve farklılıkları
Koruyucu bir cihazın görünümü, tasarımı ve temel parametreleri devre kesicilere çok benzemektedir. Bu anahtarlama cihazlarının her ikisi de, tek fazlı ve üç fazlı ağların şemalarında kullanılır. RCD ve otomatonun ana görevi, acil durumlarda elektrik şebekesinin hasarlı bölümünün anlık olarak kesilmesidir.
Tek fark, makinenin büyük akımlarla çalışmasıdır (aşırı yüklenmeler ve kısa devreler sırasında, devre kesicinin çalışma akımını geçerler). RCD'nin çalışması için küçük bir kaçak akım yeterlidir.
Kaza anında büyük çaplı akımların, koruyucu kapatma cihazı üzerinde olumsuz bir etkisi olmaması için, otomatik cihazla birlikte devreye bağlanmalıdır.
Eğer RCD'nin ve makinenin görünüşüne bakarsanız, herhangi bir özel fark bulamayacaksınız, öyle görünüyor ki, bu aynı cihaz.
Ancak, aygıtın nerede olduğu belli olur olmaz, sadece şema üzerinde çizilen şemalara ve numaralara daha yakından bakmak gerekir.
- Nominal çalışma voltajı aynı olacak - 220 V veya 380 V
- Aynı durum özel bir ölçekte (10, 16, 25, 32 A) sınıflandırılan işletme akımı da olabilir. İşçi, cihazın normalde çalıştığı maksimum akımdır.
- Temel fark, kaçak akımın büyüklüğü gibi bir parametre olacaktır. Makinede onu bulamazsınız, fakat RCD'de bu rakam milliamper cinsinden yazılır ve gösterilir. Ayrıca standart serisi - 6, 10, 30, 100 mA.
- RCD makinesinden önemli bir fark "TEST" butonudur. Bu cihazlarda kaçak akımı simüle eden ek bir test devresi yapısal olarak sağlanmıştır. Böyle bir devrenin yardımı ile RCD'nin durumu kontrol edilir, test “TEST” tuşu ile başlatılır.
Devre kesiciler ve RCD'ler arasındaki en önemli fark, devre kesicinin iki telli tek fazlı bir ağda çalışmasıdır, yani faz ve sıfır olması yeterlidir. Ve RCD'nin doğru bir şekilde çalışması için, üç telli tek fazlı bir şebekeye ihtiyaç vardır, faz ve sıfırın yanı sıra, koruyucu bir toprak bulunmalıdır.
Şema seçenekleri
Bu belirli bir plan olduğunu söylemez. Her vaka kendi özelliklerine sahiptir, bu yüzden RCD bağlantısı farklı şekilde yapılabilir. İlk olarak, cihaz tek fazlı ve üç fazlı voltaj ağlarında kullanılır (bunlar zaten iki farklı şemadır). İkincisi, girişe bir RCD kurmak ve böylece tüm daireyi mevcut sızıntıdan korumak mümkündür. Ayrıca, her bir hat için cihazlar kurmak ve böylece elektrik şebekesinin sadece belirli bir kısmını korumak mümkündür.
Tek fazlı bir ağda RCD'yi videoya bağlama örneği:
Bir RCD'yi bağlamak için devre birkaç seçeneğe sahip olduğundan, bunları okuyabilmeniz çok önemlidir. Şimdi birçok ev aletleri ve ekipmanının pasaportlarında, bu tip RCD'lerin elektrik şebekesine nasıl bağlanması gerektiği ve nasıl belirtildiği gösterilmektedir.
Bu öneriler ihmal edilemez. Çamaşır makinelerinin veya mikrodalga fırınların üreticileri onları aldatmaktan çıkarmaz, fakat güvenliğiniz için.
Birkaç genel örnek olan RCD'nin nasıl doğru bağlanacağını düşünün.
Tek fazlı ağ nedir?
Tek fazlı bir elektrik şebekesi ile, tüketiciler iki iletkenle çalışır - bir faz ve bir çalışma sıfır. Bu ağlarda anma gerilimi 220 V'dir.
Tek fazlı ağ, iki telli ve üç telli bir performans olabilir. İlk durumda iki iletken kullanılır - faz ve sıfır, şemalarda “L” ve “N” harfleriyle gösterilir.
İkinci seçenek, faz ve sıfıra ek olarak, koruyucu topraklama iletkeninin varlığını da sağlar (adı "RE" dir). Bu topraklama kablosunun ana işlevi, insanları elektrik çarpmasına karşı korumaktır. Elektrikli cihazlara olan bağlantısı nedeniyle, kısa devre durumunda, güç kaynağı bağlantısı kesilecektir. Bu, hem bir kişinin ömrünü hem de teknolojiyi tükenmişlikten kurtaracak.
Şimdi tek fazlı bir ağda RCD'nin bağlantı devresi ne olabileceğini konuşalım.
Girişte bağlantı (tek fazlı şebeke)
Bu durumda, RCD'nin kurulumu, giriş bipolar makinesinden sonra panelde yapılır. Güvenlik kapatma cihazını takip eden giden devre kesiciler var. RCD'yi açma şeması, tüm giden tüketicilere geçerli sızıntıya karşı eşzamanlı koruma sağlar.
Bir hasar yeri bulmakta zorluk çeken bir plan eksikliği. Örneğin, halihazırda takılı olan bazı ev aletlerinin metal kasası üzerinde bir faz kapatılmıştır.
RCD tetiklenir, apartmandaki voltaj kaybolur. Bu sırada soketlere birkaç cihaz takılmışsa, hasarlı olanı hemen belirlemek sorun yaratabilir.
Böyle bir planın olumlu yanları vardır. Sadece bir güvenlik cihazının kullanılması nedeniyle, panoların kurulumu ucuz olacak ve boyut olarak küçük olacaktır.
Giriş otomatiği ile RCD arasına bir elektrik enerji sayacı takmanın geleneksel olduğu bir başka tipte şemanın yaygınlaştığını unutmayın.
Girişte ve giden hatlarda bağlantı (tek fazlı bir ağda)
Devrenin bu versiyonunda, RCD'nin kurulumu giriş devre kesiciden sonra ve her giden hat için yapılır.
Bu şemanın en önemli koşulu seçiciliğe uygunluk, yani mevcut bir sızıntının ortaya çıktığı anda, ortak ve grup RCD'lerin eşzamanlı olarak kapatılmaması gerekir.
Seçiciliğin biraz daha düşük olduğu hakkında konuşacağız.
Örneğin, giden hatlardan birinde bir kaçak akım vardı. Bu grubu koruyan bir cihaz çalışması gerekir.
Herhangi bir nedenden dolayı, RCD çalışmadıysa, belirli bir süre sonra (buna zaman gecikmesi denir), girişteki toplam RCD, gideni koruyormuş gibi kapatılacaktır.
Böyle bir planın şüphesiz artıları, hasar anında sadece acil hattın kesilmesi ve dairenin geri kalanında voltaj kaynağının durmamasıdır.
Böyle bir planın dezavantajları, panoların büyük boyutlarında ve yüksek fiyatlardadır (RCD'ler ucuz değildir, ancak bu değişkenle birkaçına ihtiyaç duyulacaktır).
Birkaç bağlantı şemasının video karşılaştırmasında:
Bu şemada biraz giriş yapabilir ve girişte tek fazlı bir RCD'yi, yani sadece giden cihazları hat gruplarına yükleyebilirsiniz. Pek çok elektrikçi genel olarak girişteki RCD'yi ek bir para israfı olarak görmektedir, çünkü her bir hattın zaten kendi koruması vardır. Ancak yukarıda belirttiğimiz gibi, grup aygıtının arızalanması durumunda bir çeşit güvenlik ağı. Bu nedenle, her şey finansal yeteneklerinize bağlıdır. Para var - girişi RCD ile girişe monte edin. Çok pahalıysa, sadece giden cihazları kurun, bu da harika olacaktır. Birçok kişi kendi güvenliği için para biriktirmeyi tercih ederek UZO'yu hiç koymaz.
Cihazın tek fazlı bir ağda kurulması
Zor bir şey yok. Giriş otomatından sonra giden faz ve nötr iletken ("L" ve "N"), RCD'nin giriş kontaklarına bağlanmalıdır.
Çıkış kontağından, faz iletkeni (“L”) giden tüketicilerin devre kesicilerine dağıtılır. RCD'nin çıkışından gelen nötr iletken ("N") sıfır baraya bağlanır. Ve zaten onun çalışmalarından noli tüketicilere yöneliyor.
Koruyucu iletken hakkında unutma! Bir zemin kurulmalıdır. Ondan, koruyucu iletkenler (“PE”) tüketici grupları tarafından ayrılıyor.
Bağlantı çalışma algoritması aşağıdaki gibidir:
- Kurşun otomatik odanın daireyle bağlantısını keserek işyerini enerjilendirin. Gösterge tornavidası kullanarak çıkış pinlerinde voltaj eksikliğini kontrol edin.
- Cihazı din rayına sabitleyin. Üzerinde RCD'nin arka mandallarının takıldığı özel delikli delikler vardır.
- Şimdi RCD ve otomatik olarak doğru şekilde bağlamanız gerekiyor. Bir güvenlik cihazını ayrı bir hatta mı yoksa ölçüm cihazından sonra mı olacak, şemayla belirleyin. RCD durumunda, üst ve alt kontaklar faz ve nötr kablolar için işaretlenir, uygun anahtarlama eylemlerini gerçekleştirin. Şemaya göre, giriş RCD'ye yukarıdan bağlanır ve yük zaten aşağıdan bağlanmıştır.
- Tüm anahtarlama işleminden sonra, "TEST" düğmesine basılarak RCD'nin çalışmasına enerji verilmeli ve test edilmelidir. Kaçak akım simüle edilecek, cihaz tepki vermeli ve kapanmalıdır.
Üç fazlı bir ağ nedir ve içinde bir RCD nasıl bağlanır?
Üç fazlı şebekede ayrıca bir faz ve sıfır bulunur, sadece üç fazlı iletkenler (“L 1”, “L 2”, “L 3”). Fazlardan herhangi biri arasındaki voltaj 380 V, faz ile sıfır arasında 220 V'dir. Böyle bir elektrik şebekesindeki fazlar arasında düzgün bir yük dağılımı gerçekleştirmek çok önemlidir. Bir faz daha fazla yüklenirse diğeri daha azsa, çarpıklık ve sonuç olarak bir acil durum söz konusu olacaktır.
Tek fazlı bir ağa benzer şekilde, üç fazlı bir ağ, dört veya beş iletkenden oluşabilir. Birinci durumda - üç fazlı teller ve sıfır, ikincisinde koruyucu topraklama iletkeni eklenir.
Videoda üç fazlı bir elektrik panelinin montaj örneği:
Üç fazlı bir ağda bir RCD'nin kurulumu, tek fazlı bir yöntemle aynı şekilde gerçekleştirilir: bunu yalnızca girişe kurabilir veya giden her tüketici grubuna bir tane daha emniyet cihazı bağlayabilirsiniz. Benzer şekilde, giriş devre kesicisi ve RCD arasında bir elektrik ölçüm cihazı bağlandığında bu seçenek uygundur.
Dairelerde, herhangi bir yerde üç fazlı bir şebekeyle karşılaşmanız olası değildir, ancak özel evler için pompaları, motorları ve makineleri bağlamak için 380 V voltaj gerekebilir.
seçicilik
Seçicilik fonksiyonuna sahip olan RCD'ler, belirli bir zaman gecikmesine sahip olmaları bakımından sıradan olanlardan farklıdır. Birden fazla cihaz aynı dağıtım kutusuna aynı anda monte edildiğinde kullanılırlar. Tüm zincirin düzgün çalışması için, yanıt süresinin ayarlarını yapmak gerekir. Bu özelliğe göre, RCD'ler iki tiptir: “G” ve “S”.
Videoda RCD'nin seçiciliği hakkında canlı bir şekilde:
Sıradan RCD, 0.06-0.08 s sonra akım türü tespitinden sonra cihaz tipi "G" sonra 0.02-0.03 s sonra tetiklenir. UZO tipi "S", 0.15-0.5 s'lik en uzun gecikme süresine sahiptir.
Giden hatlardaki emniyet kapatma tertibatı, zaman gecikmesi olmadan monte edilir, girişe “S” veya “G” tipi konulur. Bazı tüketici hatlarında mevcut bir sızıntı olduğunda, RCD grubu anında yanıt verir ve kapanır.
Düzgün çalışmıyorsa veya başka bir nedenle işe yaramadıysa, giriş aygıtı belirtilen bir süreden sonra kapanacaktır.
Seçicilik sadece zamanda değil, akımda da sağlanabilir.
Seçmek için bazı ipuçları
Ve RCD'yi seçmek için bazı öneriler. Girişe bir cihaz yüklemeyi planlıyorsanız, saygın üreticilerin kaliteli ürünlerini seçin. Bunlar gibi şirketler:
Bu üreticilerin koruyucu bağlantı kesme cihazları size 1800-2000 rubleye mal olacak.
Daireye birkaç RCD ve otomatik cihaz bağlamak istiyorsanız (giden her şube için), ya çok para harcamanız ya da cihazları biraz daha ucuza almanız gerekecektir. Küçük finansal imkanlar söz konusu olduğunda, IEK veya EKF firmalarının RCD'leri için seçiminizi durdurun, bunlar kalite ve güvenilirlik açısından biraz daha düşüktür, ancak daha ucuza mal olurlar (yaklaşık 600-700 ruble).
RCD'yi nasıl bağlayacağımız için birkaç seçenek sunduk. Yaşadığınız yere (bir apartman dairesinde veya özel bir evde), ne tür bir ağa sahip olduğunuza (tek fazlı veya üç fazlı) bağlı olarak sizin için en uygun olanı seçin. Peki, ne kadar cihaz koyduğunuzda (biri girişte veya her bir tüketici grubu için) finansal durumlarına dayanarak karar verin.
Üç fazlı bir ağda bir uzo nasıl bağlanır
üç fazlı uzo bağlantısı
Üç fazlı bir uzo bağlantısı genellikle üretimde kullanılır. Eylem ilkesi, tek fazlı uzo eylemine benzer. Tek fark üç değil, dört tel üç fazlı uzo manyetik çekirdek, üç faz ve sıfır geçer.
Üç fazlı yük simetrik ise, yani tüm fazlar eşit olarak yüklenir, üç fazın akımlarının toplamı sıfırdır, dolayısıyla nötr iletkende hemen hemen hiç akım yoktur. Akımların dengesi, gövdeye sızmanın bir sonucu olarak bozulur bozmaz, manyetik devrede elektromanyetik indüksiyon indüklenir ve mevcut karşılaştırma düğümüne bağlı olan ikincil devrede bir akım yaratılır. Karşılaştırma düğümü, cihazın güç kontaklarını devre dışı bırakma komutunu verir. Bu, konuşmak için, cihazın tasarımında kısa bir gezinti.
Şimdi pratikte üç fazlı bir uzo bağlantısını düşünün. Üç fazlı bir uzoya üç bağımsız güç tüketicisi bağlanabilir. Bu durumda, sıfır iletken sıfır akım dengesini korumaya yarar. Grupların yükü her zaman aynı değildir, çoğu zaman bazı grup daha az akım tüketir, bazıları - daha fazla. Akımları böyle bir yükte eşitlemek için ve nötr bir tele ihtiyacınız var. Böyle bir bağlantının bir örneği Şekil 1'de gösterilmektedir.
Tüm fazlardaki yük simetrik olduğunda, nötr iletken de bağlanamaz. Bir örnek asenkron motordur. Motor gövdesini topraklamak yeterlidir (Şekil 2).
Üç fazlı bir uzo bağlantısı, motorun faz kaybına karşı korunması için de kullanılabilir. Bunu yapmak için, çalışan sıfır iletken motor sargı yıldızının sıfıra bağlanır. ama bu iletken cihazdan geçmez, ancak. Faz kaybolduğunda, sıfır yıldızlarda bir voltaj oluşturulur ve bu voltaj, cihazın kontaklarını atlayarak sıfır veri yoluna gönderilmelidir. Bu durumda sıfır, bir sızıntı gibi davranacaktır (Şekil 3),
Kendi eviniz için tek fazlı rezidüel akım cihazının bulunmadığı, ancak mevcut üç fazlı bir cihaz olduğu ortaya çıkabilir. Sorun değil: sahip olduğumuz şeyi bağlayın. Her üç giriş terminaline basit faz uygulanmalıdır.
Bu üç grup varsa, çıkış üç gruba ayrılabilir (Şekil 4) ve mevcut bir grubu üç çıkış terminaline bağlamak mümkündür (Şekil 5).
Prensip olarak, Şekil 5'te, bir faza bağlanmak yeterlidir, ancak bu daha güvenilirdir.
Sonuç olarak, sizi uyarmak istiyorum: üç fazlı bir uzo da, tek fazlı bir gibi, otomatik koruma gerektirir.
Üç fazlı bir şebekede RCD bağlantı devresi
Üç fazlı bir RCD bağlantısı elektrik tesislerinin güvenliğini sağlamak için yaygın olarak kullanılmaktadır. Dört kutuplu kaçak koruma modülleri, dağıtım ağlarında kurulum için tasarlanmıştır, giriş terminalleri üç faz gerilim alır. Kural olarak, yüksek katlı bir dairede, 380 Volt güç kaynağı sistemi uygulama bulmaz, ancak özel bir evde, bir garajda veya ülkede, bu kabul edilebilir bir seçenektir. Artık akım cihazları giriş cihazının panosuna bağlanır ve sızıntı durumunda kablo tesisatını yangından korumak için çalışır, çalışmalarının eşiği büyük akımlar için tasarlanmıştır. Pratikte, üç fazlı bir koruyucu cihazın motor devresine sızıntıya karşı bağlanması da uygulama bulur. Bir kişinin kaçak akımdan sızıntılardan korunması için, mevcut ayarı 10-30 mA olan tek fazlı güç kaynağı gruplarına ek bir koruma cihazı bağlanması gerekir. Bu yazıda, üç fazlı bir RCD'nin 380 voltluk bir ağa bağlanması için çeşitli şemalar dikkate alınacaktır.
Şemaya Genel Bakış
Dört kutuplu bir RCD modülünün kurulumu, tek fazlı güç şebekelerinde kullanılan iki kutuplu bir cihazla aynı prensip üzerine kurulmuştur. Üretici, nötr kullanarak üç fazlı bir ağa koruyucu bir cihazın bağlanması için en yaygın şemayı gösteren ürüne bir pasaport takar. Montaj kolaylığı için, modül şemasında bağlantı şeması gösterilir ve aşağıdaki gibi görünür:
Dört kutuplu RCD'nin üç faza bağlanmasının kablolama şeması, bir elektrikçinin yeterliliğine sahip olmayan bir kişi için basit ve erişilebilirdir. Cihazın dört giriş terminaline, 380 volt'luk güç kaynağı şebekesinin 3 fazı ve nötr çalışma iletkeni bağlanmıştır.
Dört çıkış terminalinden gelen iletkenler ev, apartman, yazlık veya garajın dağıtım ağına bağlanır. 3 fazın (A, B, C) 380 volt değerine sahip cihazlara elektriği beslemesi ve nötr tel N ile kombinasyon halinde her bir fazın bir fazlı 220 voltluk bir grup için güç sağladığı göz önünde bulundurulduğunda. Bir pompaya, kompresöre, beton mikser motoruna, bir torna tezgahına veya bir kaynak makinesine 380 voltluk üç fazlı bir ağ bağlanabilir. Otomatik geçişlerle bir faza daha fazla bağlantı yapılır.
220 voltluk bir şebekedeki kaçak akımlara karşı korunmak için, tek fazlı RCD veya diferansiyel devre kesicilerin bağlanmasını sağlamak gerekir. Tipik olarak, bu koruma cihazları, elektrikli cihazlar ile doymuş yerlerde ve ayrıca yüksek nem içeriğine sahip alanlarda kurulur: Mutfakta veya atölyede, banyoda veya banyoda. Elektriksel çalışma, onarım ve bakım kolaylığı için, nötr iletken N'yi aşağıdaki şemada gösterildiği gibi santralde bulunan sıfır veriyoluna getirmeniz tavsiye edilir:
Üç fazlı RCD modülü, giriş cihazının din rayına monte edilmiştir. hızlı açılan bağlantı elemanları ile donatılmış makinelerin yanı sıra. Bağlantı sayaçtan sonra gerçekleşir. Üç adet tek fazlı şebekeyi bir defada korumak için üç fazlı kaçak koruma cihazı kullanılabilir.
Dört kutuplu bir RCD'nin evine bağlantı yapmadan önce, elektriğin kendisine beslendiği elektrik sistemi topraklama sistemini dikkate almak gerekir. Tek fazlı cihazlar, topraklı veya topraksız 220 V elektrik şebekesine bağlandığında çalışmaya devam edebilir. Üç fazlı kaçak koruma cihazının çalışmasına sadece sıfır çalışma ve sıfır koruyucu iletken sağlayan bir tn-s sistemine sahip şebekelerde izin verilir.
Kural olarak, evsel konut stokunun elektrik şebekelerinin ana kısmı, içinde PE iletkeni olmayan eski tn-c sisteminde çalışır. Tn-c sisteminde üç fazlı RCD'lerin çalışması kesinlikle yasaktır. Bu durumda, EMP sadece ev topraklanacaksa üç fazlı cihazların kullanımına izin verir. Bu cihazı kurmak ve evdeki kablo tesisatını mevcut kaçak nedeniyle meydana gelebilecek yangından korumak için, tn-c-s sistemine geçişi sağlayacak toprak döngüsünü donatmak gerekir.
Son olarak, nötr bir tel olmadan başka bir 380 V RCD montaj devresi ile videoya kendinizi alıştırmanızı öneririz:
Bu nedenle, üç fazlı bir RCD'yi ağa bağlamak için olası planları gözden geçirdik. Gördüğünüz gibi, koruyucu cihaz çeşitli yollarla bağlanabilir, hepsi kullanım koşullarına bağlıdır.
Okumak yararlı olacaktır:
Tek fazlı ağda RCD bağlantı devresi
RCD - koruyucu kesme cihazı. RCD'nin koruma fonksiyonu, kaçak akımlar göründüğünde voltajın kesilmesidir. Kaçak akımlar, tellerin zayıf bir şekilde yalıtıldığı veya bir kişinin yanlışlıkla faz iletkenine temas ettiği zaman ortaya çıkar. RCD'nin hattı kısa devre akımlarından ve aşırı yüklenmelerden koruduğu dikkate alınmalıdır, bu nedenle RCD ile birlikte devre içindeki devre kesicilerin kullanılması gereklidir.
RCD tipleri ve teknik özellikleri
Artık akım cihazları tek fazlı ve üç fazlıdır. Tek fazlı RCD'ler iki kutupludur (faz ve sıfır). üç fazlı RCD'ler dört kutupludur (üç faz ve sıfır). Çoğu zaman, özellikle günlük hayatta tek fazlı UZO kullanılır.
UZO'nun bazı teknik özellikleri vardır. Ana özellikler anma gerilimi, anma gerilimi, anma kaçak akımıdır. Anma akımı - RCD'nin çalışabilirliğini sürdüreceği cihaz üzerinden akan maksimum akım miktarı. Nominal voltaj, RCD'nin çalıştığı voltajdır. Örneğin, tek fazlı ve üç fazlı için 380V için 220V. Nominal kaçak akım, RCD'nin çalışması gereken akımdır.
Bir güvenlik cihazını doğru şekilde bağlamak için, bazı tipik planları bilmeniz gerekir. Birkaç standart çözüm var.
Ortak bir RCD ile devre
Bu şema şu şekildedir: elektrik sayacı - RCD (tüm gruplarda ortak) - her bir tüketici grubu için otomatik anahtarlar. Tek fazlı bir RCD'ye sahip böyle bir şema, genellikle tüketiciler ağı çok kapsamlı değilse ve tüketicilerin kendileri çok azsa kullanılır. Aksi halde, sık yanlış alarmlar meydana gelecektir Herhangi bir elektrik devresinde daima belirli bir akım sızıntısı bulunur.
Bu şemaya göre, sayaç çıkışından gelen teller, genel RCD'nin üst kontaklarına (koşullu giriş) bağlanır. Faz sol kontakta, sıfır - sağ temasa bağlanır. Daha sonra, RCD'den ayrılan faz teli birbirinden ayrılır ve tüm grupların devre kesicilerine bağlanır ve nötr tel, sıfırın tüm elektrik tüketicilerine dönüştüğü ortak bir sıfır baraya bağlanır.
Böyle bir şemanın ana avantajı, basitlik ve düşük maliyettir. Sadece bir RCD kullanılır. Ek olarak, bir güç kalkanı seçerken, küçük bir versiyon uygundur. Ana dezavantajlar, çok sayıda tüketiciye sahip olan yanlış pozitiflerin belirli bir olasılığıdır, ayrıca bir kaçak akımın sadece bir grupta göründüğü zaman, güç tüm tüketicilere tamamen kapalıdır.
Ayrı tüketici grupları için birkaç RCD ile birlikte
Birkaç RCD'li şema, her bir kategori için (grup) bir öncekinden farklıdır, ayrı bir RCD kullanılır. yani bağlantı aşağıdaki gibidir. Sayaçtan gelen faz ve sıfır giden sinyal uzaklaşır ve her bir artık akım cihazının üst kontaklarına bağlanır. Daha sonra, her bir RCD'den çıkan faz teli, her bir devre kesiciye bağlanır, ancak sadece bu RCD'nin sağlayacağı gruptur. Tüm RCD'lerden sıfırlar, her biri kendi RCD'sine ilişkin ayrı sıfır otobüslere bağlanır. Hiçbir durumda farklı koruyucu kapatma cihazlarından farklı grupların sıfırlarının birbirine bağlı olmaması hatırlanmalıdır.
Birkaç RCD'li bir devrede yanlış pozitif olma olasılığı önemli ölçüde azalır. Ancak bir kaçak akım ortaya çıktığında, tüm tüketiciler enerjisizdir, ancak sadece bir RCD'den beslenen grupların ayrı bir grubu ya da bir kısmı. Böyle bir planı uygulamak için, birkaç koruyucu cihaz kullanmak gereklidir ve bu da ek malzeme maliyetlerini beraberinde getirir.
Genel yangınla mücadele UZO ile devre
Bu şema, bir öncekinden farklıdır, çünkü her grup için ölçüm cihazı ile RCD arasındaki devrede bir “yanmaz” RCD bağlanmıştır. Bu RCD, olağan yüksek kaçak akımdan farklıdır. Şema şöyle görünür: elektrik sayacı - genel (tanıtım amaçlı) yangınla mücadele UZO - UZO birinci grup (veya birkaç grup), UZO ikinci grup, UZO üçüncü grup vb. - UZO No. 1'den otomatik anahtarlar, UZO No. 2'den otomatik anahtarlar, UZO No. 3'ten otomatik anahtarlar, vb.
Bir kaçak akım göründüğünde, grup koruyucu cihaz ve yangından korunmanın aynı anda çalışmadığından emin olmak için, ikincisi seçici bir tipten seçilir; Bir grup RCD'nin açma süresinden biraz daha uzun bir açma süresi ile.
Elektrik şebekesinin dallanmasına bağlı olarak, genellikle koruyucu bağlantı cihazlarının cihazlarını bağlamak için kombine edilmiş seçenekler kullanılır.
Tek fazlı ağda üç fazlı RCD
Tek fazlı bir ağda üç fazlı bir RCD kullanmak, 220V ağ için tamamen rasyonel bir seçenek değildir. Ancak, genellikle perspektif için kullanılır. İlk bağlantı sırasında, faz iletkeni, test düğmesinin çalışacağı RCD'nin faz kutbuna bağlanmalıdır.
Bir emniyet cihazının doğru bağlantısının da tipik bağlantı hatalarını bildiğini belirtmek gerekir:
- Devrede kullanılan iki veya daha fazla RCD'nin değiştirilmesi mümkün olmadığında, çıkıştaki sıfırları;
- nötr iletken koruyucu iletken PE'ye bağlı olan yüke RCD bağlanması imkansızdır, yanlış alarmlar mümkündür;
- farklı RCD'lerden paralel sıfırlara bağlanmak imkansızdır;
- RCD'den önce sıfır yükü nötr iletkene bağlamayın;
- Yükün fazını bir RCD'den diğerine sıfır yükten bağlamak mümkün değildir;
- Faz iletkeni RCD'nin üst temasına ve RCD'nin alt kontağındaki nötr kabloya bağlamayın.
RCD bağlantısının doğruluğuna dair bilgi ve anlayış, tüm elektrik devresinin bir bütün olarak normal çalışmasının bir garantisidir.