R407F, Honeywell tarafından geliştirilen bir soğutucudur.R32, R125 ve R134a'nın bir karışımıdır ve R407C ile ilgilidir, ancak R22, R404A ve R507 ile daha iyi eşleşen bir basınca sahiptir.R407F başlangıçta R22'nin yerine geçmesi amaçlanmış olsa da, şimdi 1800 GWP'sinin onu 3900 GWP'ye sahip R22'ye daha düşük bir GWP alternatifi yaptığı süpermarket uygulamalarında da kullanılmaktadır. Şekilde gösterildiği gibi, R407F aynı temele dayanmaktadır. R407C gibi ve R407C ile benzer bir bileşime sahiptir ve R22/R407C için onaylanmış tüm valfler ve diğer kontrol ürünleri de R407F ile iyi çalışır.
kompresör seçimi:
Mevcut ürün yelpazemizle yeni ekipmana kompresörlerin güçlendirilmesi veya takılmasına ilişkin bu kılavuz, R22'nin R407F gibi piyasada mevcut olan potansiyel karışımlarla değiştirilmesine yönelik teknik önerilerle güncellenmiştir.
Vana seçimi:
Bir termostatik genleşme vanası seçerken, hem R22 hem de R407C için kullanılabilen bir vana seçin, çünkü buhar basıncı eğrisi bu vanalarla yalnızca R407C ile kullanılabilen vanalardan daha iyi eşleşir.Doğru kızgınlık ayarı için, TXV'ler 0,7K (-10C'de) "açılarak" yeniden ayarlanmalıdır.R-407F'li termostatik genleşme vanalarının kapasiteleri, R-22'nin kapasitesinden yaklaşık %10 daha büyük olacaktır.
Değiştirme prosedürü:
Değişime başlamadan önce, en azından aşağıdaki öğeler hazır olmalıdır: ✮ Güvenlik gözlükleri
✮ Eldivenler
✮ Soğutucu servis göstergeleri
✮ Elektronik termometre
✮ 0,3 mbar çekebilen vakum pompası
✮ Termokupl mikron ölçer
✮ Kaçak dedektörü
✮ Soğutucu silindiri dahil olmak üzere soğutucu geri kazanım ünitesi
✮ Kaldırılan yağlayıcı için uygun kap
✮ Yeni sıvı kontrol cihazı
✮ Yedek sıvı hattı filtre-kurutucu(lar)ı
✮ Gerektiğinde yeni POE yağlayıcı
✮ R407F basınç sıcaklık tablosu
✮ R407F soğutucu
1. Dönüştürmeye başlamadan önce, sistemde R22 soğutucu akışkan varken sistem kapsamlı bir şekilde sızıntı testinden geçirilmelidir.R407F soğutucu eklenmeden önce tüm sızıntılar onarılmalıdır.
2. Sistem çalışma koşullarının (özellikle emme ve basma mutlak basınçları (basınç oranı) ve kompresör girişindeki emme kızgınlığı) sistemde hala R22 ile kaydedilmesi tavsiye edilir.Bu, sistem R407F ile yeniden çalıştırıldığında karşılaştırma için temel verileri sağlayacaktır.
3. Sisteme giden elektrik gücünü kesin.
4. R22 ve Lub'u uygun şekilde çıkarın.Kompresörden gelen yağ.Kaldırılan miktarı ölçün ve not edin.
5. Sıvı hattı filtreli kurutucuyu R407F ile uyumlu olanla değiştirin.
6. Genleşme valfini veya güç elemanını R407C için onaylanmış bir modelle değiştirin (yalnızca R22'den R407F'ye güçlendirme yapılırken gereklidir).
7. Sistemi 0,3 mbar'a boşaltın.Sistemin kuru ve sızıntısız olduğundan emin olmak için bir vakum bozulma testi önerilir.
8. Sistemi R407F ve POE yağı ile yeniden doldurun.
9. Sistemi R407F ile şarj edin.4. maddede çıkarılan soğutucunun %90'ına kadar doldurun. R407F, doldurma silindirini sıvı fazda bırakmalıdır.Doldurma hortumu ile kompresör emme servis valfi arasına bir gözetleme camının bağlanması önerilir.Bu, soğutucunun kompresöre buhar halinde girmesini sağlamak için silindir valfinin ayarlanmasına izin verecektir.
10. Sistemi çalıştırın.Verileri kaydedin ve 2. maddede alınan verilerle karşılaştırın. Gerekirse TEV kızgınlık ayarını kontrol edin ve ayarlayın.Gerektiğinde diğer kontrollerde ayarlamalar yapın.Optimum sistem performansı elde etmek için ek R407F eklenmesi gerekebilir.
11. Bileşenleri uygun şekilde etiketleyin.Kompresörü kullanılan soğutucu (R407F) ve kullanılan yağlayıcı ile etiketleyin.
Gönderim zamanı: Nisan-09-2022