- Kalori taşımak için bir makine
- Isı eşanjörleri
- Klimaların ana ailelerinin tipolojisi
- Yoğunlaşma ve buzlanma
- Terminal birimleri
- Soğutucu akışkanların çevreye etkisi
Bir ikamet veya işyerinin konforu, sıcaklık ve higrometride, iklimsel değişimler ne olursa olsun, işgalcilerin vücudunun termal dengesinin korunmasına bağlıdır. Le Corbusier’in “tam sıcaklık evi” olarak tanımladığı şey budur. Gerçekleştirilen faaliyete bağlı olarak bu sıcaklığın elde edilmesi tazelik ve don dönemlerinde ısınmayı ve tersine ısı sırasında soğutmayı gerektirir.
Kalori taşımak için bir makine
Bir odanın sıcaklığını düşürmek için "soğutma makinesi" ile fazla kalorileri boşaltın. Bu teknik ilk kez 1902 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde bir tekstil fabrikası atölyesinin atmosferini yenilemek için kullanıldı.
Lavoisier'in açıklamasına göre: "Hiçbir şey kaybolmaz, hiçbir şey yaratılmaz"Soğuk bir" jeneratör "den bahsetmek uygun değildir, çünkü herhangi bir soğutma makinesi aslında bir ortamda kalorileri alan bir diğerinde biriktiren bir" pompa "gibi davranır.
Bu nedenle, bir buzdolabı cihazın arkasındaki kalorileri "arkasına" bırakmak için bir tür ızgarada (kondansatörde) "pompalar".
Neredeyse tüm ev klima ekipmanlarında bir sıkıştırma soğutma makinası (ev tipi buzdolapları ve buzdolabında vitrinler gibi). İçinde "özel bir akışkan dolaşan borularla birleştirilen dört elementi içerir"soğutucu“Bu bazen buhar halindeyken bazen sıvı halde de var. Isıyı taşıyan, buharlaşarak emen ve yoğuşma ile serbest bırakan bu sıvıdır.
Referans değerleri
Bir soğutma çevrimi makinesinin performansını karakterize etmek için iki değer kullanılır:
• Performans katsayısı (COP)Kondansatöre * aktarılan ısı enerjisi ile kompresör tarafından tüketilen enerji arasındaki oran 3 ila 4 arasındadır.
COP = (Q¹ + W) / W
• Enerji verimliliği (EF), buharlaştırıcı tarafından alınan ve kompresör tarafından tüketilen enerji miktarı arasındaki oran, 2 ila 3 arasındadır.
EF = Q¹ / W
* Bu enerji, buharlaştırıcıdan (Q¹) alınan ve kompresör (W) tarafından absorbe edilenlerin toplamıdır.
Farklı elemanlar
• evaporatör ısıyı emen ve içinden geçen soğutucunun buharlaşmasına neden olan en soğuk elemandır.
• Yoğunlaştırıcı İçinde sıvının yoğunlaştığı, daha önce depolanmış olan ısının bırakıldığı en sıcak elemandır.
• Regülatör soğutulmuş sıvının kondenserden çıkan basıncını düşürür, buharlaştığı buhar basıncı seviyesine getirir.
• Kompresör soğutma makinesinin gerçek "motorudur". Buharlaştırıcıyı, yoğunlaşma aşamasına getirmek için terk eden akışkan buharlarını sıkıştırır. Performansı ve güvenilirliği her türlü soğutma ekipmanı için çok önemlidir. Klima sistemlerinde, kompresör daima hava sızdırmazdır, yani tahrik motoruyla kapalı bir zarf içerisinde kapalı olarak bulunur.
Not: invertör sistemi İstenilen sıcaklığa göre kompresör gücünün sürekli olarak düzenlenmesi için bir sistem sunar. Bu yapılandırmada, kompresör, sadece gerekli sıcaklığa ulaşıldığında kapanan geleneksel bir tersinir klimadan farklı olarak, optimum sıcaklık kontrolü sağlamak için sürekli çalışır.
Bir soğutma çevrimi makinesi nasıl çalışır?
- Soğutucu evaporatördeki ısıyı emerek buharlaşır (1).
- Gaz Böylece oluşturulan kompresör tarafından sıkıştırılır (2)Aynı zamanda onu ısıtır.
- Kondansatörde (3)gaz ısısını keser ve sıvılaştırır. Regülatör tarafından basıncı düşürülür (4)Buharlaştırıcıdaki buharlaşmasını kolaylaştırmak için.
- Tersinir sistemler 4 yollu valfe sahip (5) bu, kondansatörün ve evaporatörün rollerini değiştirir.
Isı eşanjörleri
Evaporatör ve kondenser bu nedenle ısı eşanjörleridir. İçinde geri dönüşümlü sistemler, ısıtmadan klimaya geçerken rollerini tersine çevirirler ve ve tersi. Tüm bu eşanjörler bakır veya alüminyum borulardan oluşur ve bir veya daha fazla pervaneye sahiptir. Performanslarındaki ve kompaktlıklarındaki gelişmeler, ısı değişim duvarları (yivli, oluklu, örtülmüş yüzgeçler vb.). Gürültüyü azaltmaya yönelik araştırmalar, özellikle kanatların şekli ve dönüş hızları konusunda fanlar üzerinde yoğunlaşmaktadır.
• Hava yoğunlaştırıcıklimadaki en yaygın model, içinden havanın bir veya daha fazla fan tarafından zorlandığı kanatlı tüplerin (otomobil radyatörünün yapısını andıran) bir pilinden oluşur.
• Su yoğunlaştırıcı spiral olarak sarılmış iki eş merkezli tüpten oluşur. Isıyı ("soğutucu") taşıyan su, merkezi borudan akarken, soğutucu akışkan iki boru arasındaki halka şeklindeki boşlukta ters yönde akar.
• Hava evaporatör Hava yoğunlaştırıcısına benzer bir yapıya sahiptir ve tersinir bir sistemde aynı olabilir.
Klimaların ana ailelerinin tipolojisi
Yoğunlaşma ve buzlanma
Bir klimanın soğutma makinesinin buharlaştırıcısı, sürekli olarak, odanın ferahladığı odanın ortam havası tarafından süpürülür. Bu havada bulunan su, evaporatör yüzeyinin sıcaklığına bağlı olarak iki tip fenomene neden olur:
- buz örtüsüyüzey 0° C'nin altına düşer düşmez, bu da bir yandan ısı değişim katsayısını azaltarak, diğer yandan ekipmanın verimliliğini çok önemli ölçüde azaltma etkisine sahiptir. basınç düşüşünü artıran fanın çalışmasını artıran ortam havasının enine kesiti;
- yoğunlaşma0° C'nin üzerinde görünen, klima cihazının performansını önemli ölçüde ödün vermeden, rahatça, havayı nemden arındırdığı için genellikle bir nimettir.
defrost Sıfır veya negatif bir sıcaklıkta çalışması muhtemel tüm eşanjörler için gereklidir (ters çevrilebilir makinelerin harici üniteleri için).
Bir buz dedektörü, cihaza göre değişen buz temizleme işlemini otomatik olarak tetikler:
- makinenin döngüsünü tersine çevirerek “Yaz” modunda (harici ısı eşanjörü daha sonra kondansatör olarak çalışır) anlık olarak çalıştırmak için, iç ünite fanı kapalıyken, “ısıtma” fonksiyonu daha sonra sadece elektriksel olarak çalışan elektrik rezistansları ile değiştirilebilir buz çözme aşaması;
- bir bypass valfı vasıtasıyla sıcak gazları enjekte ederek Kompresörün doğrudan don eşanjöründeki çıkışından, invertör tipi cihazlarda kullanılan ve ısı kaynağını rahatsız etmeyen bir teknik.
Terminal birimleri
Bu nedenle tüm klima ekipmanı, iki terminal ünitesine bölünmüş iki eşanjörden oluşur. Bunlar, doğrudan sistemler için soğutucuyu ya da su sistemleri için bir soğutucuyu (su, isteğe bağlı olarak eklenmiş glikol) dolaşan borularla birbirine bağlanır.
Monoblok donanımda bu iki ünite tek bir elemanda birleştirilebilir. Ayrıldıklarında ekipmana "ayrık sistem" denir.
Yapıları ve yerleri, klimalı binaların türüne ve kullanılan sistemin teknolojisine göre değişir:
- iç ünite atmosferin soğumasını sağlayan buharlaştırıcıyı, bir vantilatör ve yoğuşma suyunu tahliye etmek için bir cihazla birleştirir; temiz hava, kanatları genellikle nefes yönünü düzenlemeye izin veren bir ızgaradan dışarı atılır temiz hava;
- dış ünite Klimalı, tesis içindeki gürültü seviyesini en aza indirgemek için odadan dışarı itilen kompresörü ve havalandırma cihazını içeren kondansatörü içerir.
Soğutucu akışkanların çevreye etkisi
soğutucu Herhangi bir soğutma makinesinde bulunan, yanlışlıkla veya ekipmanın kullanım ömrü sonunda tahrip olması durumunda kaçması muhtemeldir. klorlu sıvılaruzun süredir yüksek verimlilik ve düşük maliyet için kullanılırlar. stratosferik ozon tabakası dünyayı UV-B radyasyonundan korur. Diğer sıvıların bazıları, önemli iklimsel bozuklukların kaynağı olan sera etkisinin artmasına katkıda bulunur. Yeni nesil soğutucu akışkanlar Hidrofluroalkan olefinler (HFO) daha da azaltıyor çevresel etki sunarken mükemmel enerji verimliliği.
(fotoğraflar / görseller: © DIY-Prod, özel sözler hariç)
Aynı temada
- DIY ipuçları
- Evin havalandırılması ve aynı zamanda nasıl ısıtılır?
- Sabit bir tersinir klima kiti montajı
- Soru / Cevap
- Yoğuşma suyu klima ünitesinden nasıl tahliye edilir?
- Klima olmadan iyi nasıl soğutulur?
- Tersinir klima ile ısınabilir miyiz?
- Dış ünite olmayan klimalar ne durumda?
- Bir klimayı onarmak için kiminle iletişim kurmalısınız?
- Bir kaset klima bir niş içinde takın
- kayıtlar
- Yazın bir evi serin tutmak için ipuçları
Bu ilginizi çekebilir