Transkript
1 Yangın Söndürme Sistemleri
2 Sabit boru tesisatı, yangın dolapları sistemi gibi söndürme sistemleri için gerekli debi ve su miktarı karşılanamıyorsa, Kapasiteyi karşılayacak yangın pompa istasyonu ve deposu oluşturulmalı Sulu söndürme sistemleri için kullanılacak su depolarının yangın rezervi olarak ayrılmış bölümlerinin başka amaçla kullanılmaması ve sadece söndürme sistemlerine hizmet verecek şekilde düzenlenmesi gerekir.
3 Sulu söndürme sistemleri tasarımında 19 uncu maddedeki bina tehlike sınıfları dikkate alınır. Su deposu hacmi, düşük tehlike için 30 dakika, orta tehlike için 60 dakika ve yüksek tehlike için 90 dakika esas alınarak bulunur.
4 SU DEPOSU HESABI SU DEPOSU HESABI EN X GENİŞLİK = X DAİRE BAŞI = 500 LT. İSE 17 DAİREDE; 17 X 500 = 8,500 (8,5 TON) su ihtiyacı 8,5 TON / X (EN X GENİŞLİK) = YÜKSEKLİK Konut Dışı Yapılarda Su İhtiyacı Fabrikalar: 45 l/gün Hastahaneler Her Yatak İçin : 135 l/gün Görev başındakiler için : 45 l/gün Hemşireler : 135 l/gün Duşlu oteller : 90 l/gün Küvetli oteller : 150 l/gün Bürolar : 45 l/gün Lokantalar 7 l/gün Okullar : Gündüzlü : 45 l/gün Okullar : 135 l/gün Bahçe sulama: 1,5 l/m2 Binek otosu : 100 l/gün Bu değerler TS-1258 değerlerinden alınmıştır. 18th November 2011, mekaniktesisat tarafından yayınlandı
5 HİDRANT SİSTEMİ
6 Yağmurlama sistemi, yangın dolabı ve hidrant sistemi bulunan sulu söndürme sistemleri su deposu hacmi, ön hesap için Ek-8/A tablosunda yer alan veriler esas alınarak veya beşinci fıkrada belirtilen usule göre hesaplanabilir.
7 Grup Düşük Tehlike - Islak veya ön uyarılı Orta Tehlike-1 - Islak veya ön uyarılı Orta Tehlike-1 Kuru veya alternatif Orta Tehlike-2 - Islak veya ön uyarılı Orta Tehlike-2 - Kuru veya alternatif Orta Tehlike-3 - Islak veya ön uyarılı h (m): en alttaki ve en üstteki yağmurlama başlıkları arasındaki yükseklik h < h < h 45 h < h < h 45 h < h < h 45 h < h < h 45 Su deposu en az hacmi (m3) Orta Tehlike-3 - Kuru veya alternatif Orta Tehlike-4 - Islak veya ön uyarılı Orta Tehlike-4 - Kuru veya alternatif Yüksek Tehlike h < h < h 45 Hidrolik Hesap kullanılır Hidrolik Hesap kullanılır
8 Su deposu hacmi ön hesaplaması, Ek-8/B ye göre hesaplanan yağmurlama sistemi su debisine, Ek-8/C de belirtilen yangın dolabı su debisi ve hidrant sistemi var ise hidrant debisi de ilave edilerek, tehlike sınıfına göre üçüncü fıkrada belirtilen sürenin çarpılması ile hesaplanabilir.
9 Yangın pompaları
10 Yangın pompaları; sulu söndürme sistemlerine basınçlı su sağlayan, anma debi ve anma basınç değeri ile ifade edilen pompalardır Sistemde bir pompa kullanılması hâlinde, aynı kapasitede yedek pompa olması gerekir. Birden fazla pompa olması hâlinde, toplam kapasitenin en az % 50 si yedeklenmek şartıyla, yeterli sayıda yedek pompa kullanılır.
11 Her pompanın ayrı bir kumanda panosu ve panonun da kilitli olması gerekir. Pompa kontrolü basınç kumandalı; tam veya yarı otomatik olabilir Pompa odası veya pompa istasyonunda elektrik motor tahrikli pompalar için +4 C ve dizel motor tahrikli pompalar için +10 C üzerinde sıcaklığın sürekli sağlanabilmesi için uygun gereçler sağlanır. Zemin yeterli bir drenaj için eğimli hazırlanarak suyun pompadan, sürücüden ve kontrol panosu gibi kritik cihazlardan uzaklaştırılması sağlanır.
12 Sabit boru tesisatı ve yangın dolapları
13 Yangın dolapları sistemi sabit boru tesisatı ile yangın dolaplarından meydana gelir. Yangın dolapları sistemlerine suyu sağlayan sabit boru tesisatı çapı yapılacak hidrolik hesaplar sonucu belirlenir. Yangın dolapları her katta ve yangın duvarları ile ayrılmış her bölümde aralarındaki uzaklık 30 m'den fazla olmayacak şekilde düzenlenir. Yangın dolapları mümkün olduğu kadar koridor çıkışı ve merdiven sahanlığı yakınına kolaylıkla görülebilecek şekilde yerleştirilmeye özen gösterilir. Binanın sprinkler sistemi ile korunması ve katlara itfaiye bağlantı ağzı bırakılması durumunda yangın dolapları arasındaki uzaklık 45 m'ye kadar çıkarılabilir.
14 Tesisatın amacı, bina içinde yangın ile mücadelede güvenilir ve yeterli suyun sağlanmasıdır. Bunun için, bina içinde itfaiye su alma hattı ve yangın dolapları tesis edilir İtfaiye su alma hattı yangın ile mücadelede itfaiye personeli ve eğitilmiş personel tarafından kullanılmak üzere tesis edilir.
15 Yüksek binalar ile kat alanı 1000 m2 den fazla olan alışveriş merkezlerinde otoparklarda ve benzeri yerlerde ıslak veya kuru sabit boru sistemi üzerinde itfaiye personelinin ve eğitilmiş personelin kullanımına imkân sağlayan bağlantı ağızları bırakılması ve bu bağlantı ağızlarının kaçış merdiveni veya yangın güvenlik holü gibi korunmuş mekânlarda olması şarttır. Bir boyutu 60 m yi geçen katlarda yangın dolabı ve itfaiye su alma ağzı yapılması gerekir.
16 Herhangi bir noktadan su alma ağzına olan mesafe 60 m den fazla olamaz. Sabit boru tesisatı üzerinde bulunan bütün hortum bağlantıları, itfaiyenin kullandığı normlarda storz tip 50 mm veya 65 mm çapında olur.
17 Yangın dolapları Yüksek binalar toplam kapalı kullanım alanı 1000 m2 den büyük imalathane, atölye, depo, konaklama, sağlık, toplanma amaçlı ve eğitim binalarında, alanlarının toplamı 600 m2 den büyük olan kapalı otoparklarda ısıl kapasitesi 350 kw ın üzerindeki kazan dairelerinde yangın dolabı yapılması mecburîdir.
18 Yangın dolapları, her katta ve yangın duvarları ile ayrılmış her bölümde aralarındaki uzaklık 30 m den fazla olmayacak şekilde düzenlenir. Yangın dolapları mümkün olduğu kadar koridor çıkışı ve merdiven sahanlığı yakınına kolaylıkla görülebilecek şekilde yerleştirilir. Binanın yağmurlama sistemi ile korunması ve katlara itfaiye su alma ağzı bırakılması hâlinde, yangın dolapları, ıslak tip yağmurlama branşman hattından beslenebilir ve aralarındaki uzaklık 45 m ye kadar çıkarılabilir.
19 Branşman hattı:havagazı döşeminde kent gaz borusu ile anagüvenlik musluğu arasındaki boru bölümü.
20 Yangın dolaplarının TS EN 671-1'' e uygun olması Hortumun, yuvarlak yarı-sert TS EN 694 normuna uygun Binalarda bulunan yangın dolaplarının ve hortum makara sistemlerinin TS EN standardında belirtilen periyodik bakımlarının, bina sahibi, yönetici veya sorumlu bina yetkilisi tarafından yaptırılması mecburidir.
21 Hidrant sistemi Yapıların yangından korunmasında, ilk müdahalede söndürülemeyen yangınlara dışarıdan müdahale edebilmek için mümkün olduğunca yapının veya binanın bütün çevresini kapsayacak şekilde tesis edilecek hidrant sistemi bünyesinde yerleştirilecek hidrantların, itfaiye ve araçlarının kolay yanaşabileceği ve bağlantı yapabileceği şekilde düzenlenmesi gerekir.
22 Hidrantlar arası uzaklık çok riskli bölgelerde 50 m riskli bölgelerde 100 m orta riskli bölgelerde 125 m az riskli bölgelerde 150 m alınır. Normal şartlarda hidrantlar, korunan binalardan ortalama 5 ilâ 15 m kadar uzağa yerleştirilir.
23