- Su Temini Hatlarında Sızıntı
- Su Isıtıcı Nipellerinde Sızıntı
- Sıcaklık ve Basınç Tahliye (T-ve-P) Valfinde Sızıntı
- Boşaltma Hattı'nda Sızıntı
- Tankta Kaçak
Sızıntı yapan bir su ısıtıcısını sabitlemek çok kolaydan zorluğa kadar değişebilir. İlk sızıntı belirtisinde, birçok kişi su ısıtıcısının değiştirilmesi gerektiği sonucuna sıçramaktadır, ancak bu her zaman (hatta genellikle) gerekli değildir. Birçok potansiyel düzeltmeler aslında oldukça basit ve ucuzdur ve bazen kırık bir parçanın değiştirilmesi, su ısıtıcısının ömrünü birkaç yıl uzatabilir. Sızıntının nereden geldiğini ve nasıl düzeltileceğini kontrol etmenin bazı temel adımları aşağıda açıklanmıştır.
Su Temini Hatlarında Sızıntı
Kontrol edilecek ilk yer, su ısıtıcısının üstündeki sıhhi tesisat borularıdır. Yukarıdan gelen bir damla, su ısıtıcısının üstünden kolayca sızabilir ve hatta yalıtımın yolunu açarak, tankın içinden sızan bir sızıntı gibi görünmesini sağlar. Bu nedenle, her zaman önce su ısıtıcısının üzerine bakmak önemlidir.
Su ısıtıcısının üstündeki su tesisatını kontrol etmeniz ve kontrol etmeniz gerekiyorsa bir merdiven alın. Su ısıtıcısına giden su besleme hatlarına özellikle dikkat edin. Su ısıtıcıları değiştirilmeye hazır hale gelmeden önce, boruların uzun süre arıza yapabilmeleri nedeniyle, esnek su besleme boruları, su ısıtıcısının üstündeki sızıntıların en yaygın nedenidir.
Şebeke suyu kaynağının üstünde besleme boruları etrafında yalıtım varsa, bunları kontrol edip gerekirse kontrol edebileceğiniz şekilde çıkarın. Su ısıtıcı esnek hatlarını değiştirmek için, önce suyu kapatın. Su besleme borularını çıkarmadan önce, sıcak suyun aktığını görmek için, evdeki bir musluğun sıcak tarafını açarak sıcak suyun söndüğünden emin olun.
Su Isıtıcı Nipellerinde Sızıntı
Su ısıtıcısının üstündeki su ısıtıcı nipelleri, bir sızıntı bulmak için başka bir ortak yer olabilir. Dişler, meme ucundaki en ince kısımdır ve içlerinde sızıntı bulmak olağandışı değildir. Bu, besleme borusundaki bir sızıntıdan ayırt etmek zor olabilir, ancak besleme tüpünü zaten değiştirdiyseniz ve hala sızdırıyorsanız, meme uçları olası bir nedendir. Su ısıtıcı nipellerini çıkarmak oldukça zor olabilir ve bir boru anahtarı ve bir miktar kaldıraç gerektirecektir. Sıcak suları kapattığınızdan emin olun ve bu onarımı yapmadan önce iki kez kontrol edin.
Sıcaklık ve Basınç Tahliye (T-ve-P) Valfinde Sızıntı
Kaçaklar için başka bir olası yer sıcaklık ve basınç (T ve P) valfıdır. T ve P valfindeki bir sızıntı daha ciddi bir durumdur ve sebebi bulmak için zaman ayırmak isteyeceksiniz. Bir T-ve-P valfi, problem olmadıkça genellikle damlamaya veya sızmaya başlamaz.
• Valf yakın zamanda çıkarılmışsa, artık düzgün bir şekilde mühürlenememektedir. Valfi sıkmak veya dişlere Teflon bant ile tekrar takmak sorunu çözebilir.
• Eğer su ısıtıcısı suyu çok fazla ısıtıyorsa, aşırı basınç T-ve-P'nin sızmasına neden olabilir. Çözüm, su sıcaklığını düşürmek ya da henüz sahip değilseniz bir su genleşme tankı kurmak olabilir. tesisat sisteminizde bir tane var.
• Sızıntı yapan T-ve-P valfi, evinizdeki genel su basıncının çok yüksek olduğunu ve basınç regülatörünün düzgün çalışmadığını gösterebilir.
• Fakat evdeki su basıncı normal görünüyorsa ve su ısıtıcı normal şekilde ısınırsa, değiştirilmesi gereken hatalı bir T-ve-P valfınız olabilir. Valfi değiştirirken, onarımdan önce sıcak suyun kapalı olduğundan ve basınç hattın dışında olduğundan emin olun.
Hala bir sorun olduğunu düşünüyorsanız veya sorunun alt kısmına ulaşamıyorsanız, durumu değerlendirmek için profesyonel bir tesisatçı çağırın.
Boşaltma Hattı'nda Sızıntı
Su ısıtıcısının altındaki tahliye vanasında bir sızıntı yaygın bir konudur. Bir su ısıtıcısını boşaltdıktan veya yıkadıktan sonra, tahliye vanasının tamamen kapanamaması yaygındır. Bu tahliye vanası bir hortum başlığı ile kapatılabilir veya boşaltma vanasını tamamen yeni ve geliştirilmiş bir valf ile değiştirebilirsiniz. Sıcak suyu kapatmanız ve valfi çıkarmak için su ısıtıcısını boşaltmanız gerekecektir.
Tankta Kaçak
Önceki incelemelerin hiçbirinde sızdırmaya neden olmadı, büyük olasılıkla su ısıtıcısının içindeki tank kötüleşti. Tank sızdırıyorsa, tamir edilemez ve su ısıtıcısını değiştirmeniz gerekecektir.