Siemens, PID, Kontrol Cihazı,
Brülör, Oransal Kontrol Cihazı
Kompakt evrensel
kontrolörler
RWF55,
RWF55, esas olarak yağdaki sıcaklığı veya basıncı kontrol etmek için kullanılır veya
gaz yakıtlı ısıtma tesisleri.
İlgili parametreler ayarlanırsa, RWF55 soğutma moduna geçirilebilir
ve sonra ters işlemde kontrol eder.
RWF55 ve bu Veri Sayfası, aşağıdakileri entegre eden OEM'ler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
ürünlerinde kontrolörler!
Kullanmak
RWF55, açısal konumlandırma olmaksızın 3 konumlu bir kontrolör olarak kullanılır
ayara bağlı olarak geri besleme veya analog çıkışlı sürekli kontrolör. saat
2 aşamalı kontrol için 2 konumlu bir kontrolöre geçmek için harici anahtar kullanılabilir
brülörler. Entegre termostat işlevi, brülörü açar ve kapatır.
Ön taraftaki LED sembolleri aşağıdaki çalışma durumlarını gösterir:
- Brülör çıkışı
- Bir brülör kullanırken brülörün hava damperini çalıştırmak için AÇIK veya KAPALI kontrol darbeleri
modülasyonlu brülör kontrolü veya 2 kademeli brülör kontrolü kullanıldığında Kademe I / Kademe II
- 2 aşamalı operasyon
- Programlanabilir kontak «K6» konumu
- Bir rampa fonksiyonunun aktivasyonu
- USB, Modbus veya Profibus üzerinden iletişim
Çalışma sırasında tuşların üzerindeki dijital ekranlar ayar noktasını (yeşil) gösterir,
gerçek değer (kırmızı) ve – parametre ayarları yapılırken – ilgili parametreler.
Kişilerin yaralanmasını, mülkün veya çevrenin zarar görmesini önlemek için aşağıdakiler
uyarı notlarına uyulmalıdır!
Üniteyi açmayın, müdahale etmeyin veya değiştirmeyin!
? Tüm faaliyetler (montaj, kurulum ve servis işleri vb.) tarafından gerçekleştirilmelidir.
Nitelikli personel
? Bağlantı bölgesinde herhangi bir kablolama değişikliği yapmadan önce kabloyu tamamen izole edin.
şebeke beslemesinden tesis (tüm kutup bağlantısının kesilmesi). Tesisin olamayacağından emin olun
yanlışlıkla tekrar açıldı ve gerçekten öldü. Gözlenmediyse, var
elektrik çarpması tehlikesi riski
? Yeterli koruma sağlayarak elektrik çarpması tehlikesine karşı koruma sağlayın
bağlantı terminalleri için
? Kablo malzemesini seçerken, kurulum sırasında ve kabloyu oluştururken
elektrik bağlantıları için, VDE 0100 Güç montajı düzenlemelerine uyun
AC 1000 V'nin altında nominal gerilime sahip tesisatlar ve ilgili ulusal
düzenlemeler
? Canlı parçalara dokunma riski varsa, cihazı elektrik şebekesinden ayırın.
iş yapılırken
? Her iş yapıldığında (montaj, kurulum, servis çalışması vb.),
kablolamanın düzgün durumda olduğundan emin olmak için kontrol edin
? Düşme veya şok güvenlik fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir. Bu tür birimler konulmamalıdır.
herhangi bir hasar göstermeseler bile devreye girerler.
servis notları
? Servis amacıyla, kontrolör yuvasından kaydırılabilir. Bu
ancak muhafazanın hasar görmesine neden
? Elektrik bağlantıları, cihazın arkasındaki sabitleme terminalleri aracılığıyla yapılır.
Konut
elden çıkarma notları
Ünite elektrikli ve elektronik bileşenler içerir ve atılmamalıdır.
evsel atıklarla birlikte.
Yerel ve şu anda geçerli olan mevzuata uyulmalıdır.
Kompakt evrensel kontrolör
RWF55.50A9,
- Tam versiyon
- 3 pozisyon çıkışı
- Analog çıkış
-RS-485
- Konut
- Sabitleme malzemesi ve conta
- Kullanım kılavuzu
- Tek paket
Kompakt evrensel kontrolör
RWF55.60A9,
- Tam versiyon
- 3 pozisyon çıkışı
- Analog çıkış
-RS-485
- Profibus DP
- Konut
- Sabitleme malzemesi ve conta
- Kullanım kılavuzu
- Tek paket
RWF55.51A9, Tekli Satış
RWF55.61A9, 20 adet, kullanım kılavuzu olmadan