Selcoperm, sodyum klorür (yemek tuzu) çözeltisinden elektrik kullanarak hipoklorit çözeltisi üreten elektrolitik klorlama sistemleridir. Bu süreçte belirgin bir yan ürün oluşmaz. Üretilen hipoklorit çözeltisinin pH değeri 8 - 8.5 arasındadır; maksimum eşdeğer klor yoğunluğu ise 8 g/l'den daha azdır. Çözelti, uzun yarılanma ömrü sayesinde ısıl denge tanklarında uzun süre saklanabilir.
Selcoperm ünitesini oluşturan başlıca bileşenler: elektroliz sistemi, doymuş tuz çözeltisi ile ürün çözeltisi için depolama tankları, üretilen hidrojenin boşaltılmasında kullanılan egzoz fanı ve ürün çözeltisi için dozaj pompalarıdır. Ürün, klor dozajı için tasarlanmış ölçüm ve kontrol ünitesi ile tamamlanır. Elektroliz sistemi, anahtar teslim çözümdür. Yalnızca su beslemesi boru tesisatının, tuz ile ürün depolama tanklarının ve egzoz fanı borularının bağlanması gerekmektedir. Depolama tanklarının boyutu, sistemin kapasite seviyesine ve gerekli dezenfektan çözeltisi miktarına göre değişir.
Uygulamalar
Bu sistemler, klor gazı kullanan sistemlere iyi bir alternatiftir. Elektrolitik klorlama sistemlerin kullanıldığı dezenfeksiyon uygulamalarından başlıcaları şunlardır:
Özellikler ve avantajlar